ICS 2 9.140.40  
F 01 
中华人民共和国国家标准  
GB 20053—201× 
              代替GB 20053 —2006 
 
金属卤化物灯用镇流器  
能效限定值及能效等级  
 
Minimum allowable  values of energy efficiency and energy efficiency grades for 
ballast s of metal -halide lamps  
（报批稿）  
 
 
201×-×× -××发布  201×-×× -××实施  
发布  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总 局 
中国国家标准化管理委员 会 
 GB 20053 —201× 
I 前    言 
本标准4.3条是强制性的，其余条款是推荐性的。  
本标准按照 GB/T1.1－2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 20053—2006《金属卤化物灯用镇流器 能效限定值及能效等级》 。与 GB 20053 —2006
相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：  
——  扩大了适用范围 ：增加了镇流器种类，扩大了镇流器 功率范围 ； 
——  能效评价指标由镇流器能效因数改为国际标准规定的镇流器效率；  
——  规定了表中未列出 标称功率 镇流器的能效等级取值方法 ； 
——  对于带自动控制 的电子镇流器，增加了待机功耗的评价指标 ； 
——  测试方法采用 IEC标准规定的方法，增加了电子镇流器的相应内容 。 
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司，工业和信息化部节能 与综合利用司提出。  
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会 （SAC/TC20 ）归口。 
本标准起草单位： 中国标准化研究院、欧司朗（中国）照明有限公司、 国家电光源质量监督检验中
心（上海）、 飞利浦（中国）投资有限公司、 佛山市华全电气照明有限公司 、江苏亚示照明集团有限公
司、芜湖市富达技术有限公司 、上海亚明照明有限公司 、国家半导体照明产品质量 监督检验中心 （江苏） 、
上海时代之光照明电器检测有限公司 。 
本标准主要起草人： 赵跃进、张俊斌、张波、毛孝君、梁秀英、 殷金兴、杨静华、裘之青、李妹 、朱庆
中。 
 
本标准于 2006年首次发布，本次为第一次修订。  GB 20053 —201× 
1 金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级  
1 范围 
本标准规定了金属卤化物灯用镇流器 （以下简称：镇流器） 能效等级、 能效限定值、节能评价值 、
测试方法和检验规则。  
本标准适用于 额定电压 220V、频率50Hz交流电源， 标称功率为 20W～1500W,独立式、内装式电感和
电子镇流器。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件 的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 2829 周期检验技术抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）  
GB/T 15042   灯用附件  放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器性能要求  
GB 17625.1  电磁兼容限值  谐波电流发射限值（设备每相输入电流 ≤16 A) 
GB 17743     电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法  
GB 19510.10  灯的控制装置   第10部分：放电 灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求  （GB 
19510.10 -2004，IEC 61347 -2-9：2003，IDT） 
GB 19510. 13  灯的控制装置  第13部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊
要求。  
GB/T 26697  金卤灯用低频方波电子镇流器  
QB/T 2511 单端金属卤化物灯用 LC顶峰超前式镇流器性能要求  
QB/T 2878 灯用附件  放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器  性能要求  
3 术语和定义  
下列术语和定义适用于本文件 。 
3.1 
镇流器效率  efficienc y of ballasts  
镇流器输出给灯的功率与线路总输入功率的比值 。 
3.2 
镇流器能效限定值   minimum allowable  values of e nergy efficiency for ballast s  
在标准规定的 测试条件下，镇流器 效率应达到 的最低允许值。 
3.3  
镇流器节能评价值  evaluating values of ene rgy conservation for ballast s  
在标准规定的 测试条件下， 节能镇流器效率应达到 的最低允许值。 
3.4 
待机功耗  standby p ower 
对于带有控制功能的电子镇流器， 当线路中的 灯及镇流器处于正常状态并通过控制 端口使灯关 闭
时，镇流器所消耗的平均功率。  
4 技术要求                             GB × × × × × —× × × ×  
2 4．1 基本要求  
本标准所适用的 镇流器，其安全应 分别符合GB 19510.10 或GB 19510.13 的要求，电磁兼容和无
线电骚扰特性应符合 GB 17625.1 和GB 17743 的规定， 电感镇流器 性能应符合 GB/T 1504 2 或QB/T 2511
的要求，电子镇流器性能应符合 GB/T 26697 和QB/T 2878 的要求。  
4.2 能效等级  
镇流器能效等级分为 3级,其中1级能效最高。各等级 镇流器效率 应不低于表 1的规定。 表中未列
出标称功率值的镇流器 ，其各等级效率可用线性插值法确定。  
 
表1  镇流器能效等级  
标称功率 
   （W） 效率（%）  
1级 2级 3级 
20 86 79 72 
35 88 80 74 
50 89 81 76 
70 90 83 78 
100 90 84 80 
150 91 86 82 
175 92 88 84 
250 93 89 86 
320 93 90 87 
400 94 91 88 
1000 95 93 89 
1500 96 94 89 
 
4.3 能效限定值  
镇流器能效限定值 为表1中3级。顶峰超前式镇流器的限定值为表 1中3级的95%。 
4．4 节能评价值  
镇流器节能评价值为 表1中2级。 
4.5 待机功耗    
带有控制功能 电子镇流器的待机功耗不应大于 1.5 W。 
5 测试方法 
5．1测试条件 
5.1.1 测试电源电压波形  
供应被测镇流器电源电压中的总谐波量不应超过 3% 
测试电压的峰值应在其有效值的 1.40倍～1.42倍之内，并应在过零后 87°～93°达到峰值 。 
5.1.2 测试仪表准确度 
镇流器效率测试时，其所用仪表 的准确度 应满足以下要求：  
a. 电压表： 0.5%； 
b. 电流表： 0.5%； 
c. 功率计： 1.0%； 
d. 频率计： 0.1%； 
e. 频率响应： ≥500 kH z。 GB 20053 —201× 
3 5.1.3 宽电压镇流器 标称效率的确定  
若镇流器为宽电压 ，镇流器生产企业应 明示在220V电压下镇流器的效率值。  
5．2 电感镇流器效率测试与计算  
5.2.1 测试线路  
电感镇流器 效率的测量应按图 1连接。 
 
 
 
 
 
 
 
 
          说明：UE  — 额定电压； PM — 功率计； DUT — 被测镇流器。  
图1 电感镇流器测试 线路 
5.2.2 测试要求  
        测试电流的误差应为 ±1%。 
        当镇流器处于热平衡时， 即每小时的温度变化 小于1K时，测量并记录镇流器损耗 功率。 
5.2.3 测试步骤  
应按以下步骤测试 电感镇流器 的效率： 
a) 按图1连接被测镇流器；  
b) 接通电源，调节变压器输出电压，使灯电流达到额定值；  
c) 等被测镇流器达到热平衡后，若灯电流偏移额定值时，应再次调整变压器，使灯电
流回到额定值；  
d)   测量损耗功率。 
 
5.2.4 电感镇流器效率计算  
应根据上述 测试所获得数据， 按公式1计算电感镇流器的效率。  
 
                      
  …………………………………………（ 1）       
式中： 
——   电感镇流器效率；  
           
——   灯功率额定值/典型值，单位为瓦（ W）； 
         
 ——   损耗功率 ，单位为瓦（ W）。 
5．3 顶峰超前式及 电子镇流器 效率测试与计算  
5.3.1 测试线路  
顶峰超前式及 电子镇流器 效率的测量应按图 2连接。 
 DUT 
UE PM GB × × × × × —× × × ×  
4  
 
 
 
 
 
                                    
      
说明：RL — 灯的等效电阻 。 
   注：由于 高强度气体放电灯工作状态不稳定， 为了提高测量的再现性， 使用等效电阻 （RL）替代灯。 
图2  顶峰超前式及 电子镇流器测 试线路 
5.3.2 等效电阻的计算  
当在灯数据表中没有给出等效电阻 值时,按公式（ 2）进行计算。计算出的电阻值应在测试报告中注
明。 
                              
 ……………………………………………………（ 2） 
式中： 
RL —— 灯的等效电阻值 ，单位为欧姆（ Ω）； 
UL —— 灯电压额定值/典型值，单位为伏（ V）； 
PL —— 灯功率额定值/典型值,单位为瓦（ W）。 
5.3.3 测试步骤  
应按以下步骤测试 顶峰超前式及 电子镇流器效率：  
a) 按上图连接被测镇流器；  
b)   接通电源 ； 
c)   等待镇流器达到热平衡 ，即每小时的温度变化小于 1K； 
d)  用功率计在 顶峰超前式 /电子镇流器的输入端测量总输入功率， 以及灯回路中的镇流器
输出功率（ 即替代电阻 的功耗，也就是 灯的实测功率）。 
 
5.3.4 顶峰超前式及 电子镇流器效率计算  
应根据上述测试所获得数据，按公式 3计算顶峰超前式及 电子镇流器 效率。 
 
…………………………………………（ 3） 
式中： 
——   顶峰超前式及 电子镇流器效率；  
PLmeas.——  镇流器输出功率（ 灯的实测功率），单位为瓦（ W）； 
Ptotal——  总输入功率 ，单位为瓦（ W）。 
 
5.4镇流器待机功耗测试  
5.4.1 测试线路  
  对于带有控制功能 的电子镇流器 ，其待机功耗的测量应按图 3连接。 UE RL 
 DUT PM PM GB 20053 —201× 
5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          说明：CP — 控制端口； L— 灯。 
  图3  电子镇流器待机功耗的测试线路  
5.4.2 测试要求  
镇流器的 输出电路 应与灯连接 。 
功率计应连接在电子镇流器的输入端 ，测量电子镇流器的待机功耗 。 
    若镇流器具有其他控制功能 ，在测量时应关闭 其他额外功能 。 
当电子镇流的温度达到稳定状态时，应记录待机功耗 。 
若测试过程中待机功耗不是一个稳定值，应采用一个合适周期内的加权平均值进行计算。  
 
5.4.3 测试步骤  
     应按以下步骤测试电子镇流器待机功耗。  
a) 根据图3连接测试线路 ； 
b) 接通电源； 
c) 通过控制端口的控制 使电子镇流器输出 功率为待机状态 ； 
d) 等被测镇流器达到 电参数稳定 ； 
e) 测量待机功耗 。 
6 检验规则  
制造厂应对 镇流器进行例行检验，每年不应少于一次，样品从检验合格的产品中随机抽取。有下列
情况之一时，也应进行例行检验：  
a) 产品的试制定型鉴定时；  
b) 停产半年以上恢复生产时；  
c) 当设计、工艺或材料变更可能影响其性能时；  
d) 质量技术监督部门提出进行例行检验时。  
例行检验采用二次抽样，检验的抽样方法按 GB/T 2829 的规定进行，检验项目、技术要求、检验方
法、判别水平、不合格质量水平、样品数和判定数组按表 2规定。  
 
表2  例行检验不合格判定方法  
检验项目  技术要求  检验方法  判别水平  不合格质量水
平RQL  样品数 判定数组  
Ac        Re 
能效限定值 /
节能评价值  4.3/4.4 5.2、5.3 Ⅱ 40   3 
3 0     2  
1     2  
 
 CP 
L DUT 
UE PM