REGLAMENTO TÉCNICO       RTS 13.05.01:18   
SALVADOREÑO  
 
 
 
 
 
 
AGUA . AGUAS RESIDUALES . PARÁMETROS DE CALIDAD DE 
AGUAS RESIDUALES PARA DESCARGA Y MANEJO  DE LODOS  
RESIDUALES . 
 
 
Correspondencia: Este Reglamento Técnico Salvadoreño no tiene correspondencia con 
normativa internacional   
 
 
ICS 13.060.30                     RTS 13.05.01:18  
       13.030.20   
 
 
 
Editada  por el Organismo  Salvadoreño de Reglamentación Técnica  -OSARTEC -, ubicado 
en 1ª Calle Poniente, Final 41 Av. Norte, N° 18 San Salvador, Col. Flor Blanca.  San 
Salvador, El Salvador. Teléfono (503) 2590 -5323 y (503) 2590 -5335. Sitio web : 
www.osartec.gob.sv   
 
 
 
Derechos Reservados.REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 13.05.01:18  
  
INFORME  
 
Los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica conformados en el Organismo 
Salvadoreño de Reglamentación Técnica, son las instancias encargadas de la elaboración de 
Reglamentos Técnicos Salvadoreños en adelante RTS, están integrados por representantes 
de la Empresa Privada, Gobierno, Defensoría del Consumidor y sector Académico 
Universitario.  
 
Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por 
los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica se someten a un período de consulta 
pública nacional y notificación internacional, durante el cual c ualquier parte interesada 
puede formular observaciones.  
 
El estudio elaborado fue aprobado como RTS 13.05.01:18  AGUA. AGUAS 
RESIDUALES . PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES PARA 
DESCARGA Y MANEJO  DE LODOS  RESIDUALES , por el Comité Nacional de 
Reglamen tación Técnica. La oficialización del Reglamento conlleva el Acuerdo Ejecutivo 
del Ministerio correspondiente de su vigilancia y aplicación.  
 
El RTS, está sujeto a permanente revisión con el objeto que responda en todo momento a 
las necesidades y exigencia s de la técnica moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 13.05.01:18  
 CONTENIDO  PAG.  
 
1. OBJETO  1 
 
2. ÁMBITO  DE APLICACIÓN  1 
 
3. DEFINICIONES  
 1 
4. ABREVIATURAS  Y SÍMBOLOS  5 
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  6 
 
6. PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD   
17 
7. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  21 
 
8. BIBLIOGRAFÍA  
 21 
9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  22 
 
10. VIGENCIA  
 22 
ANEXO  A. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA FORMATO DE 
CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTRAS DE AGUAS 
RESIDUALES Y LODOS RESIDUALES   
 
23 
 
ANEXO B. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE 
TIPO ESPECIAL PO R ACTIVIDAD  
  
24 
ANEXO C. MÉTODOS DE ANÁLISIS SUGERIDO Y 
REQUERIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS 
RESIDUALES   
 
27 
 
ANEXO D. EJEMPLO DE REGISTRO DE CADENA DE 
CUSTODIA DE LODOS  RESIDUALES  EN LA: GENERACIÓN, 
TRANSPORTE, REÚSO, ALMACENAMIENTO, 
PROCESAMIE NTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO  
 
  
 
 
33  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                      RTS 13.05.01:18  
 ANEXO E . CONSTANCIA DE REÚSO, COPROCESAMIENTO, 
DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO   
36 
 
ANEXO F. MÉTODOS DE ANÁLISIS SUGERIDO Y 
REQUERIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE LODOS 
RESIDUALES   
 
37 
 
ANEXO G. TÉCNICAS D E MUESTREO DE LODOS  RESIDUALES    
41 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
1 
 1. OBJETO  
 
Establece r los límites permisibles para los parámetros de calidad de las aguas residuales y sus 
lodos, previo a su disposición final, así como los mecanismos  y procedimientos técnicos  para la 
gestión de los mismos ; y contribu ir a la recuperación, protección y aprovechamiento sostenible 
del recurso hídrico.   
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Aplica a toda actividad, obra o proyecto que realice gestión de las aguas residuales previo a la 
descarga a un medio  receptor ; así como e l manejo de  lodos  residuales , independientemente de la 
procedencia y destino , ubicados en el territorio nacional.  
 
3. DEFINICIONES  
Para los efectos de este Reglamento Técnico Salvadoreño  serán aplicables las siguientes 
definiciones:   
 
3.1. Aceites y Grasas:  sustancia química no miscible en el agua pero soluble en solventes 
designados en los métodos de análisis recomendados en este RTS.  
 
3.2. Afluente: caudal de aguas residuales que entra a la unidad de conducción o tratamiento.  
 
3.3. Aforo : medición de caudal.  
 
3.4. Agua R esidual : agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 
incorporación de agentes contaminantes resultante de cualquier uso, las cuales son de dos 
tipos: ordinario y especial . 
 
3.5. Agua residual de tipo o rdinario : agua residual generada po r las actividades domésticas de 
los seres humanos, tales como uso de servicios sanitarios, lavatorios, fregaderos, lavado de 
ropa y otras similares.  
 
3.6. Agua residual de tipo e special : agua residual generada por actividades agroindustriales, 
industri ales, hos pitalarias y todas aque llas que no se consideran de tipo ordinario.  
 
3.7. Agua residual mixta:  combinación de aguas residuales de tipo ordinario con aguas 
residuales de tipo especial, o la combinación de aguas residuales de tipo especial pero de 
distintos secto res productivos.  
 
3.8. Agua residual tratada: agua residual que ha sido sometida a un proceso de tratamiento  y 
que cumple con los límites permisibles  de los parámetros de calidad  requerid os por la 
normativa vigente para descargarse o reusarse.  
  
3.9. Alcantarillado  sanitario : conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que tienen 
por objeto la evacuación y disposición final de las aguas residuales; comprende las REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
2 
 alcantarillas sanitarias con sus pozos de visita; los colectores maestros y de descarga, 
sistemas de tratamiento y obras de descarga.  
 
3.10. Aplicación de lodos residuales al suelo : procedimiento de disposición mediante la 
incorporación de lodos estabilizados al suelo, o mezcla de lodos estabilizados con el suelo, 
mediante el uso de equipos adecuados par a su aprovechamiento, de conformidad con el 
presente RTS.  
 
3.11. Aprovechamiento de lodos residuales:  uso de lodos estabilizados en cualquier actividad 
que represente un beneficio.   
 
3.12. Auditoría ambiental:  método de revisión exhaustiva de instalaciones, procesos,  
almacenamientos, transporte, seguridad y riesgos de actividades, obras o proyectos que se 
encuentran en construcción y operación, que permite verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental. En caso de existir hallazgos,  definir 
programas mediante los cuales se establecen, con plazos determinados, las obras, 
reparaciones, correcciones y acciones necesarias, con arreglo a las condiciones establecidas 
en el permiso ambiental.  
 
3.13. Cadena de custodia de la muestra:  procedimiento  de resguardo e identificación en el que 
se consigna el conjunto de medidas que se deben adoptar a fin de garantizar la preservación 
de la identidad, integridad y representatividad de las muestras desde su recolección hasta el 
análisis en el laboratorio .  
 
3.14. Cadena de custodia para manejo de lodos residual es: procedimiento de resguardo en el 
que se consigna el conjunto de medidas que se deben adoptar a fin de garantizar la 
recolección , transporte, coprocesamiento, almacenamiento, reúso, confinamiento y 
dispos ición final u otro proceso que se encuentre dentro de la gestión de lodos residuales.  
 
3.15. Caudal  (Q): Volumen de agua por unidad de tiempo . 
 
3.16. Copr ocesamiento de lodo: integración ambientalmente segura del lodo a otro proceso 
productivo, con el propósito de ree mplazar recursos minerales naturales y combustibles 
fósiles.  
 
3.17. Demanda Bioquímica de Oxigeno ( DBO 5): oxigeno consumido en la oxidación 
microbiológica de la materia orgánica presente en  el agua, medida después de la i ncubación 
a 20 °C  de temperatura durante cinco días.  
 
3.18. Demanda Química de Oxigeno (DQO):  cantidad de oxigeno necesaria para producir la  
oxidación  química fuerte de sustancias susceptibles de origen inorgánico y orgánico  
presentes en el agua . 
 
3.19. Dilución:  efecto de disminuir la concentración de solut o presente en una solución, 
aumentando la cantidad de disolvente.   REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
3 
  
3.20. Distancia mínima de retiro : distancia medida en línea recta, desde el lindero del terreno 
del sistema de tratamiento de aguas residuales hacia las viviendas, zonas recreativas, 
espacios d e uso público, zonas de protección u otro sitio de interés.  
 
3.21. Efluente : caudal de aguas residuales que sale de la última unidad de conducción o 
tratamiento.  
 
3.22. Estabilización  de lodos residuales : procesos físicos, químicos y biológicos a los que se 
someten lo s lodos residuales a efecto de acondicionarlos para su aprovechamiento o 
disposición final con el propósito de evitar y reducir sus efectos contaminantes al medio 
ambiente.  
 
3.23. Límites permisibles : valores, rangos y concentraciones de los parámetros estableci dos en 
este RTS y otras normativas vigentes que deben cumplir los responsables previo a su 
descarga, reúso o disposición.   
 
3.24. Lodo:  residuo sólido, semi sólido, provenientes de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales , de alcantarillado sanitario y plant as potabilizadoras; así como los lodos de 
procesos industriales, agroindustriales o de actividades especiales. Se enten derá como 
sinónimo el término “f ango”.  
 
3.25. Lodos de alcantarillado sanitario:  lodos constituidos por sedimentos arrastrados y 
acumulados en la red del sistema de alcantarillado sanitario, que provocan el azolve o 
pérdida de capacidad hidráulica.  
 
3.26. Lodos de plantas potabilizadoras:  lodos que provienen de procesos de sedimentación y 
filtración; de lavado de floculadores, de tanques de preparació n de reactivos químicos; y de 
lechos de secado.  
 
3.27. Lodos estabilizados:  lodos que han pasado por procesos de tratamiento físico, químico y 
biológico, con el propósito de evitar y reducir sus efectos contaminantes al medio ambiente.  
 
3.28. Lodo residual:  residuo s ólido, semi sólido, provenientes de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, de alcantarillado sanitario y plantas potabilizadoras, pueden ser de tipo 
ordinario o tipo especial.  
 
3.29. Lodo residual de tipo ordinario:  residuo sólido, semi sólido, proveniente s o generados en 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario de tipo ordinario que 
no tengan mezcla de aguas de tipo especial.  
 
3.30. Lodo residual de tipo especial: residuo sólido, semi sólido, provenientes o generados en el 
tratamie nto de las aguas residuales especiales y plantas potabilizadoras, los que pueden ser 
peligrosos o no peligrosos.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
4 
  
3.30.1.  Lodos de tipo especial peligrosos: lodos que presentan concentraciones de metales 
pesados que superan los límites permisibles en este RTS, o q ue pueden estar combinados 
con materiales, residuos o desechos con al menos una característica de peligrosidad, los 
cuales presentan un potencial de riesgo para la salud y el medio ambiente.  
 
3.30.2.  Lodos de tipo especial no peligrosos:  lodos de tipo especial que  presentan 
concentraciones de metales pesados dentro de los límites permisibles en este RTS y no 
tienen características de peligrosidad, por lo que pueden manejarse con alternativas de 
tratamiento para reúso.  
 
3.31. Lodos sépticos: lodo ordinario que se conforma  de materiales sólidos o semi sólidos 
removidos de pozos o tanques sépticos, sanitarios portátiles, aparatos marinos sanitarios o 
cualquier sistema similar que recibe sólo excretas y aguas ordinarias.  
 
3.32. Medio receptor:  río, quebrada, lago, laguna , embalse, mar, estero, manglar, pantano , 
donde se vierten aguas residuales tratadas, excluyendo el sistema de alcantarillado  y el 
suelo . 
 
3.33. Muestra compuesta : combinación de muestras simples que han sido mezcladas en 
proporciones definidas de acuerdo al caudal, volume n total y la frecuencia de generación y  
operación, a fin de obtener un resultado promedio representativo de sus características.  
 
3.34. Muestra representativa de aguas residuales: muestra de aguas residuales cuyas 
características físicas, químicas y biológicas s on representativas de las aguas residuales que 
se generan o descargan por una actividad, obra o proyecto.  
 
3.35. Muestra simple : muestra que se tome en el punto de descarga, en un caudal continuo o 
discontinuo en operación normal, que refleje cuantitativa y cual itativamente el o los 
procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo 
necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para llevar a cabo los 
análisis necesarios que permitan conocer su composición.  
 
3.36. Perfil corregido de lodos residuales:  evaluación de las características de lodos 
estabilizados realizada por el titular generador/gestor, con el fin de obtener la información 
técnica requerida para la elaboración de la hoja de seguridad y definir el manejo de los 
mismos ya sea: reúso, coprocesamiento y disposición final.  
 
3.37. Perfil inicial de lodos residuales:  evaluación de las características de las propiedades 
microbiológicas, físico, químicas y de peligrosidad del lodo crudo, realizada por el titular 
generad or para definir la estabilización y el destino de los mismos para su reúso, 
coprocesamiento y disposición final.  
 
3.38. Permiso Ambiental:  acto administrativo por medio del cual el MARN de acuerdo a la Ley 
de Medio Ambiente y sus Reglamentos , a solicitud del tit ular de una actividad, obra o REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
5 
 proyecto, autoriza a que estas se realicen, sujetas al cumplimiento de las condiciones que 
este acto establezca.   
 
3.39. Reúso o aprovechamiento de aguas residuales tratadas: aprovechamiento de un efluente 
de agua residual tratada antes o en el lugar de su descarga , que cumple con los niveles de 
calidad para cada uno de los usos previstos  reglamentariamente, tomando en cuenta la 
protección al ser humano, medio ambiente y los diferentes procesos productivos.  
 
3.40. Sistema de tratamiento : conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, que se 
aplican tanto al agua residual como a los lodos residuales, con el fin de mejorar su calidad y 
cumplir con la normativa vigente.  
 
3.41. Sólidos s edimentables (SS): materia que se deposita por acción de la gravedad en el fondo 
de cualquier recipiente o medio receptor que contenga agua.  
 
3.42. Solidos suspendidos t otales  (SST):  sólidos no solubles que representan la diferencia entre 
los sólidos  totales y los sólidos  disueltos.  
 
3.43. Sustancias Activas al Azul de Meti leno ( SAAM ): conocidos como agente de actividad 
superficial, tensoactivos o surfactantes, detergentes. Son agentes que reducen la tensión 
superficial del líquido en el que esta disuelto. Son importantes en la industria por su 
eficiencia bactericida, germic ida, entre otros.  
 
3.44. Titular generador:  toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere aguas 
residuales o lodos residuales, quienes deben cumplir con las obligaciones establecidas  en la 
Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos  
 
3.45. Titular gestor : toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se dedique al uso, 
reúso, recolección, almacenamiento, reciclaje, comercialización, tran sporte, realice 
tratamiento, co procese, disponga y confine, según corresponda, aguas residuales o lodos 
residu ales, quienes deben cumplir con las obligaciones establecidas  en la Ley del Medio 
Ambiente y sus Reglamentos.  
 
3.46. Titular o t itulares de actividades , obras y proyectos: propietarios del proyecto, de la 
obra o de la infraestructura, y por consiguiente son esto s quienes deben cumplir con las 
obligaciones establecidas  en la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos.  
 
3.47. Zona de amortiguamiento:  franja de terreno de ancho definido al contorno del terreno del 
sistema de tratamiento de aguas residuales.   
 
4. ABREVIATURAS  Y SÍMBOLOS  
 
 DBO 5:  Demanda Bioquímica de Oxígeno  
 DQO:   Demanda Química de Oxígeno  
 MARN:   Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 NMP:   Número Más Probable  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
6 
  OMS:  Organización Mundial de la Salud  
 pH:  Potencial de Hidrógeno  
 RTS:   Reglamento Técni co Salvadoreño  
 SAAM:  Sustancias activas al azul de metileno  
 SS:  Sólidos s edimentables  
 SST:   Sólidos suspendidos t otales  
 Q:  Caudal  
 Bq: becquerel  
 g:   gramo  
 HCl:   ácido clorhídrico  
 HNO 3:  ácido nítrico  
 H2SO 4:  ácido sulfúrico  
 Kcal: kilocalorías  
 kg:  kilogramo  
 L:  litro 
 m:  metro  
 mg:  miligramo  
 mL: mililitro  
 m3 : metro cúbico   
 m-1:  metro a la potencia menos uno  
 NaOH:  hidróxido de sodio  
 nm:  nanómetro   
 NTU:  unidad de medición para la turbidez  
 °C: grados Celsius  
 %:  porcentaje  
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
 
5.1. Ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales  
  
5.1.1.  Los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben ser  ubicados en áreas accesibles , 
para ser operado y monitoreado adecuadamente ; por lo que  no podrán estar ubicad os en zonas 
con suscep tibilidad alta y muy alta a amenazas naturales .  
 
5.1.2.  Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se pretendan desarrollar en zonas 
susceptibles a inundación, debe n considerar en su diseño, la cota de inundación máxima 
registrada  asociada a fenómenos f luviales o marinos , teniendo en cuenta que las obras 
proyectadas debe n estar ubicadas sobre dicha cota , e incorporar en su proyecto la infraestructura 
de protección requerida para asegurar dicho sistema de tratamiento. Asimismo, cuando el tipo de 
suelo o s u configuración geológica o  topográfica generen algún tipo de susceptibilidad  a 
deslizamientos, asentamientos u otro  tipo de falla estructural, el t itular debe incluir las obras de 
protección o las medidas de mitigación necesarias para garantizar la estabi lidad y seguridad 
estructural de la infraestructura sanitaria.  
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
7 
 5.1.3.  Para actividades, obras o proyectos nuevos o que a la entrada en vigencia de este RTS no 
cuenten con permiso ambiental, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, deben respetar 
una dis tancia mínima de retiro acorde a la Tabla 1.  de forma excepcional durante el proceso de 
evaluación ambiental, el MARN podrá autorizar una distancia menor a la establecida en la Tabla 
1., con base al tamaño del proyecto , tipo de tecnología, ubicación y cond iciones del entorno.  
 
Tabla  1. Distancias mínimas de retiro a linderos de la propied ad para s istemas de 
tratamiento de aguas residuales  
 
Tipo de sistema de tratamiento  Distancia de 
retiro mínima  
establecida (m)  
Sistemas de tratamiento de lagunaje convenc ional, sistemas de tratamiento 
anaerobios con unidades abiertas y sin captura de gases.  50 
Sistemas de tratamiento aerobio que incluyan unidades de pretratamiento manuales, 
unidades de tratamiento descubiertas como sedimentadores, lagunas aireadas, 
laguna s facultativas, filtros percoladores y similares.   
30 
Sistemas de tratamiento que incluyan reactores biológicos anaeróbicos cerrados, 
con captura de gases y unidades de tratamiento de lodos bien manejados, que 
generen impactos sonoros, olfativos y visuale s de leves a moderados.   
30 
Sistemas de tratamiento de lodos activados en sus diferentes modalidades 
(convencional, aireación extendida, reactores de lecho móvil ), con unidades de 
pretratamiento manuales  y cárcamo de bombeo   
25 
Sistemas de tratamiento de lodos activados en sus diferentes modalidades 
(convencional, aireación extendida, reactores de lecho móvil ), con unidades de 
pretratamiento  mecanizados, con medidas de mitigación y sistema de operación y 
supervisión que generen leves impactos sonoros, o lfativos y visuales   
20 
Unidades mecanizadas de flotación forzada, floculación, tanques de 
homogenización que generen leves impactos sonoros, olfativos y visuales  10 
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
5.1.4.  Para las actividades o proyectos que cuenten con pe rmiso ambiental a la entrada en 
vigencia de este RTS , el MARN durante el proceso de evaluación ambiental  o auditoría  
ambiental  podrá autorizar una distancia menor a la  establecida en el numeral anterior, t omando 
como criterio el tipo de tecnología, ubicaci ón y condiciones del entorno.  
 
5.1.5.  Zona de amortiguamiento para el establecimiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales  
Todo sistema de tratamiento de aguas residuales debe definir el área de desarrollo para su 
implementación y ampliaciones futu ras, la cual debe respetar una zona de amortiguamiento 
mínima consistente en una franja  de cinco  metros dentro del inmueble, medida al contorno de los 
linderos de é ste.     
 
5.2. Aguas residuales mixtas  
 
5.2.1.  No está permitida la combinación de aguas residuales ordinarias u otro tipo de aguas con 
aguas residuales especiales  con fines de dilución  para cumplimiento de la normativa vigente .  
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
8 
 5.2.2.  El titular que realice combinación o la mezcla de aguas residuales especiales de diferentes 
actividades, o mezcla de aguas resid uales especiales con aguas residuales de tipo ordinario debe 
reportar todos los parámetros básicos más los parámetros específicos correspondientes a cada 
actividad.  Si el caudal de aguas residuales con límites más restrictivos es mayor del 30 % del 
caudal combinado, el titular debe cumplir con los límites establecidos para el tipo de agua 
residual más restrictivo.   
 
5.3. Límites  permisibles de  aguas residuales de tipo ordinario para vertido a medio 
receptor  
Las aguas residuales de tipo ordinario, previo a ser v ertidas al medio receptor, deben cumplir con 
las disposiciones de la Ley de Me dio Ambient e y sus Reglamentos, además  debe cumplir los  
límites permisibles establecidos en la Tabla 2. de este RTS.  
 
Tabla 2 . Límites permisibles de parámetros de agua s residual es de tipo ordinario para 
vertido a un medio  receptor  
Parámetro  Unidad  Límite p ermisible  
Demanda Química de Oxigeno (DQO)  mg/L  150 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO 5) mg/L  60 
Solidos Suspendidos Totales (SST)  mg/L  60 
Sólidos Sedimentables (SS ) mL/L 1 
Aceites y Grasas  mg/L  20 
Potencial de Hidrógeno (pH)  Unidades de pH  6.0 - 9.0 
Coliformes fecales  NMP/100  mL Reportar  
Caudal  (Q) m3 /día Reportar  
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)  mg/L  Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
5.4. Alcantar illado sanitario  que descarga a un medio receptor  
El dueño o administrador del alcantarillado sanitario será el responsable de cumplir con los 
parámetros y límites establecidos en este RTS , previo a ser descargados al medio receptor.  
 
5.5. Descarga de aguas res iduales especiales al sistema de alcantarillado  sanitario  
El titular de una actividad, obra o proyecto que descargue sus aguas residuales de tipo especial al 
sistema de alcantarillado sanitario debe cumplir con  lo establecido  en la  normativa  del sistema de  
alcantarillado en su versión  vigente de agua residual de tipo especial para  descarga al 
alcantarillado sanitario.  El titular del alcantarillado es el responsable de garantizar el 
cumplimiento de  dicha normativa  vigente .  
 
5.6. Descarga de aguas residuales esp eciales a medio receptor  
 
5.6.1.  Los parámetros físico -químicos  para la caracterización de las ag uas residuales de tipo 
especial se clasifican en :  
a) básico; y  
b) específicos.  
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
9 
 5.6.2.  Los parámetros básicos de calidad de agua residual, son aplicables para todas las aguas 
residuales de tipo especial.  
 
5.6.3.  Los parámetros específicos de calidad de agua residual son aplicables para las actividades 
productivas que se  encuentran determinadas en la Tabla 4 . de este RTS.  
 
5.6.4.  Límites permisibles de parámetros básicos de calidad de aguas r esiduales de tipo 
especial vertid a a medio receptor  
Las aguas residuales de tipo especial, previo a ser vertidas al medio receptor , deben cumplir con 
la Ley de M edio Ambiente y sus Reglamentos, además debe cumplir con  los límites establecidos 
en la Tabla 3 . de este  RTS.  
 
Tabla 3 . Límites permisibles de parámetros básicos de calidad de aguas residuales de tipo 
especial vertidas a medio receptor   
 
No  
Actividad   
DQO 
(mg/L ) 
  
DBO 5 
(mg/L ) 
 Solid os 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L ) Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(Unidades 
de pH)  
Temperatura  
(°C)* 
 
1 Procesamiento de 
productos avícolas e 
incubación de aves  600 300 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
2 Matanza de ganado, 
preparación y 
conservación de carnes  400 200 
 
 125 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
3 Procesamiento de  
mariscos y sus 
derivados  500 250 250 100 6.0 - 9.0 20 - 35 
4 Procesamiento del a tún 
y sus derivados  1 300  400 250 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
5 Porcicultura  1 200  500 500 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
6 Producción 
agropecuaria  600 300 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
7 Productos de molinería  400 200 200 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
8 Beneficiado de café  1 600  800 600 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
9 Fabricación de 
productos de panadería  300 200 200 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
10  Fábricas y refinerías 
de azúcar  500 300 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
11 Fabricación de 
chocolate y artículos de 
confitería, 
procesamiento de cacao  400 250 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
12 Elaboración de 
alimentos preparados 
para animales  250 60 100 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
13 Extracciones de aceites 
y grasas  700 400 150 100 6.0 - 9.0 20 - 35 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
10 
  
No  
Actividad   
DQO 
(mg/L ) 
  
DBO 5 
(mg/L ) 
 Solid os 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L ) Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(Unidades 
de pH)  
Temperatura  
(°C)* 
14 Refinadora de aceites y 
grasas  300 150 100 100 6.0 - 9.0 20 - 35 
15 Fabricación de 
productos lácteos  700 350 250 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
16 Envasado y 
conservación de frutas 
y legumbres, 
incluyendo la 
elaboración de jugos  400 150 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
17 Elaboración de 
productos alimenticios 
diversos  400 150 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
18 Destilación, 
rectificación y mezcla 
de bebidas espirituosas  1 500  800 800 20 6.0 - 9.0 20 - 35 
19 Bebidas malteadas y de 
malta  500 150 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
20 Industrias de bebidas 
no alcohólicas y aguas 
gaseosas  300 150 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
21 Industrias básicas de 
metales no ferrosos  200 60 50 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
22 Fabricación de vidrio y 
productos de vidrio  100 60 50 40 6.0 - 9.0 20 - 35 
23 Fabricación de 
agroquímicos  180 60 50 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
24 Fabricación de 
pinturas, barnices y 
lacas  300 100 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
25 Fabricación de 
productos 
farmacéuticos y 
medicamentos  300 100 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
 
26 Fabri cación de jabones 
y preparados de 
limpieza, perfumes, 
cosméticos y otros 
productos de tocador  300 150 150 40 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
 
27 Refinación o 
fabricación de 
productos diversos 
derivados del petróleo 
y del carbón  300 150 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
28 Fabricación o 
procesamiento de 100 50 60 30 6.0 - 9.0 20 - 35 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
11 
  
No  
Actividad   
DQO 
(mg/L ) 
  
DBO 5 
(mg/L ) 
 Solid os 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L ) Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(Unidades 
de pH)  
Temperatura  
(°C)* 
productos plásticos  
29 Curtidurías y talleres de 
acabado  700 400 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
30 Fabricación de pulpa de 
madera, papel y cartón  350 200 200 20 6.0 - 9.0 20 - 35 
31 Hilados, tejidos  y 
acabados textiles  400 200 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
32 Servicios hospitalarios, 
clínicas médicas y otros 
centros de atención en 
salud humana y animal  
y laboratorios clínicos  200 100 100 20 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
33 Rellenos sanitarios y 
otras instalacio nes de 
manejo de desechos  800 400  400  20 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
34 Generadores térmicos 
que queman 
hidrocarburos  400 200 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
35 Fabricación de 
componentes 
electrónicos  1 000 400 400 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
Fuente: elaboración propia del  MARN  
 
* El vertido no debe incrementar  la temperatura del medio receptor en más de 5 °C .  
 
Nota  1: para los parámetros de Q y SS deben ser reportados de acuerdo a la frecuencia establecida en la 
Tabla 10 . de este RTS.  
 
Nota  2: las actividades qu e no se co ntemplan en la T abla 3. deben cumplir con los límite s 
correspondientes de la Tabla 2 . de este RTS, adicionalmente cumplirán los parámetros específicos 
establecidos en el proceso de evaluación ambiental del MARN.  
 
5.6.5.  Límites permisibles de parámetros específic os de calidad de aguas residuales de tipo 
especial para vertido a medio receptor  
Previo a su vertido al medio receptor, las aguas residuales de tipo especial deben cumplir con los 
límites  de parámetros específicos est ablecidos en Tabla 4 . de este RTS , de a cuerdo con el Anexo 
B y la frecuencia establecida en la Tabla  11. 
 
Tabla 4 . Límites permisibles de parámetros específicos de calidad de aguas de tipo especial  
para vertidos a medio receptor  
No Parámetro  Unidad  Límite 
permisible  
1 Antimonio   mg/L  0.30 
2 Aluminio  mg/L  5 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
12 
 No Parámetro  Unidad  Límite 
permisible  
3 Arsénico  mg/L  0.1  
4 Bario  mg/L  5 
5 Berilio  mg/L  0.5 
6 Boro  mg/L   3 
7 Cadmio  mg/L  0.1  
8 Cianuro total  mg/L  0.5  
9 Cloruro  mg/L  100 
10 Cobalto  mg/L  0.5 
11 Cobre  mg/L  3 
12 Color real *  m-1 11-9-7 
13 Compuestos fenólicos sintéticos  mg/L  5 
14 Cromo h exavalente  mg/L  0.5 
15 Fosfatos  mg/L  40 
16 Fosforo total  mg/L  15 
17 Fluoruros  mg/L  5  
18 Herbicidas totales  mg/L  0.1  
19 Hidrocarburos totales de petróleo (HTP)    mg/L  Reportar  
20 Hierro   mg/L  10  
21 Litio  mg/L  2 
22 Manganeso  mg/L  2  
23 Mercurio  mg/L  0.01  
24 Níquel  mg/L  3 
25 Nitratos  (N-NO 3) mg/L  30 
26 Nitritos (N-NO 2) mg/L  1 
27 Nitrógeno amoniacal  mg/L  20 
28 Nitrógeno total  mg/L  50  
29 Organoclorados  mg/L  0.05 
30 Organo fosforados y carbamatos  mg/L  0.25 
31 Plata  mg/L  1 
32 Plomo  mg/L  0.5 
33 Selenio  mg/L  0.05  
34 Sulfitos  mg/L   3 
35 Sulfatos  mg/L   2 000  
36 Sulfuros  mg/L  25 
37 Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)  mg/L  5 
38 Turbiedad  NTU  Reportar  
39 Vanadio  mg/L  1  
40 Zinc mg/L 5 
41 Ga-67 (Galio -67) Bq/L  Reportar  
42 I-131 (Yodo -131) Bq/L  Reportar  
43 P-32 (Fosforo -32) Bq/L  Reportar  
44 Tc-99m (Tecnecio -99 metaestable)  Bq/L  Reportar  
45 TI-201 (Talio -201) Bq/L  Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
*Estos valores corre sponden a las longitudes de onda de las frecuencia s de 436 nm, 525 nm y 620 nm relativas a 
adsorción de la luz, respectivamente . REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
13 
  
5.6.5.1.  Los análisis de metales pesados según actividad (ver Anexo B) deben ser caracterizados 
por primera vez al entrar en vigencia e l presente RTS realizando los aná lisis respectivos  por 
sector establecidos en la Tabla 4 ., no obstante , aquellos parámetros que como resultado de al 
menos un periodo anual  presenta sen valores no detectables  o valores que no incrementan la 
concentración del  contaminante del agua fresca  siempre y cuando no supere el límite  permisible 
establecido en la T abla 4., podrán ser no reportados a futuro previa declaración jurada por el 
titular indicando que no ha habido cambios en materias primas o procesos en su acti vidad  que 
pudiese resultar en detrimento en  la calidad del agua residual , sin embargo, el titular presentará  
análisis de caracterización completo cada cinco años.   
 
5.7. Reúso  de agua residual tratada  
 
5.7.1.  El reúso de aguas residuales tratadas, que se detallan en  este numeral serán analizados 
técnicamente y aprobados por el MARN, los cuales debe n cumplir con la calidad establecida en  
los lineamientos emitidos por el MARN, de acuerdo a la clasificación de re úso de agua 
establecida en  el Reglamento Especial de Aguas  Residuales  en su versión vigente ; únicamente 
serán consideradas las aguas residuales tratadas de tipo ordinario y las de tipo especial, que no 
contenga metales pesados.   
 
5.7.2.  El titular que requiera reutilizar las aguas residuales tratadas debe presentar adem ás, del 
formulario ambiental correspondiente:  
a) la caracterización físico -química y microbiológica de las aguas residuales  de acuerdo a los 
lineam ientos emitidos  por el MARN;  
b) propuesta técnica de reúso  de conformidad a lineamiento s emitidos por el MARN.  
 
5.7.3.  El suelo podrá considerarse  como una alternativa para el reúso  del agua residual tratada 
previa autorización del MARN  de acuerdo a l os lineamientos emitidos por el MARN . 
 
5.7.4.  El MARN realizará  la evaluación ambiental  y emitirá la resolución que corresponda.  
 
5.7.5.  Para el reúso  de aguas residuales tratadas se debe tomar en cuenta su calidad, cantidad, así 
como los elementos determinantes en las modificaciones físico -química , que pueda causar ese 
tipo de aguas a la salud y al suelo, lo que determinar á las restricciones  de reúso , basados en el 
principio de prevención de contaminación .  
 
5.7.6.  El reúso  de aguas tratadas para tipos no especificados en e l Reglamento Especial de 
Aguas Residuales, podrán  ser autorizados por el M ARN , dicho reúso  no podrá ser realizado s in 
contar con  el permiso ambiental o resolución correspondiente.  
 
5.8. Manejo de lodos residuales  
 
5.8.1.  Responsabilidades del titular generador de lodos  
El titular de una actividad relacionada co n la generación de lodos, debe  cumplir además de las 
responsabilidades establecidas  en la resolución correspondiente, con las siguientes:  
a) Contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales que incluyan la infraestructura para el REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
14 
 manejo seguro de lodos;   
b) Caracterizar los lodos de conformidad a lo establec ido en el numeral  5.8.3 ; 
c) En coordinación con el titular gestor autorizado r ealizar los análisis y estudios relacionados a 
la gestión de lodos producidos en sus sistemas de tratamiento: de aguas residuales de tipo 
ordinario o especial, potabilizadoras, de redes de alcantarillado, entre otros;  
d) Utilizar los servicios de gestores autorizados por el MARN para recolectar, caracterizar, 
aprovechar , transport ar, eliminar a través de diferentes procesos, coprocesar, disponer y 
confinar los lodos adecuadamente;  
e) Buscar alt ernativas para disminuir la cantidad y volumen de lodos generados, así como 
implementar tecnologías apropiadas para la recuperación de materia energética y de la 
fracción metálica suspendida en los mismos, a fin de reducir riesgos de contaminación y 
foment ar su posible aprovechamiento ; 
f) Contar con un programa de monitoreo que incluya: la forma y frecuencia de desazolve de los 
sistemas de tratamiento utilizados, el tratamiento previsto, el almacenamiento o envasado, el 
transporte, la frecuencia y el sitio de disposición final ; 
g) Realizar el perfil inicial;  
h) Cumplir con las regulaciones  de prevención de riesgo  correspondiente y vigente ;  
i) Entregar al titular gestor, la cadena de custo dia de lodos según lo sugerido en el Anexo E  de 
este RTS;  
j) Operar y dar mantenimie nto a los sistemas de tratamiento y alcantarillado sanitario, bajo su 
responsabilidad a fin de asegurar su buen funcionamiento;  
k) Presentar los informes operacionales, conforme  lo establece el presente RTS;   
l) Otras que determine la normativa aplicable.  
 
5.8.2.  Resp onsabilidad del titular gestor de lodos  
El titular de una actividad relacionada con la gestión de lodos, debe cumplir además de las 
responsabilidades establecidas en la resolución correspondiente, con las siguientes:   
a) Previo a la prestación de servicios de  limpieza de tanques sépticos y de tratamiento de lodos 
y de aguas residuales, debe contar co n los permisos correspondientes;  
b) Previa estabilización y deshidratación, los lodos de tanques sépticos y de plantas de 
tratamientos se dispondrán en sitios autoriz ados por el MARN; quedando excluidos como 
medios receptores de dichos lodos los cuerpos de agua, alcantarillados, quebradas, lotes 
baldíos, esteros, lagos , el mar, humedales naturales, las costas, y otros e cosistemas y 
ambientes marinos;  
c) Contar con el equi po, infraestructura y personal competente , para brindar los servicios 
especializados, cumpliendo con los requisitos establecidos en este RTS y la normativa 
aplicable vigente;  
d) El titular  gestor  que preste el servicio de disposición en rellenos sanitarios, d e 
coprocesamiento, confinamiento o aprovechamiento; según sea el caso,  debe de realizar un 
análisis técnico de la carga química a dicionada conforme lo establece  el numeral  5.8.3; y 
contar con un programa de monitoreo que establez ca la forma y frecuencia de la gestión de 
lodos e informar al MARN, sobre el mismo, periódicamente según lo establecido en el 
permiso ambiental correspondi ente, o cuando este lo requiera;   
e) El titular gestor debe entregar al titular generador el comprobante  del servicio prestado, 
detallando: e l tipo de servicio prestado, volúmenes y cantidades y procedimientos realizados, 
conforme los protocolos establecidos para el servicio prestado;  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
15 
 f) Cumplir con la cadena de custodia para el transporte, aprovechamiento , almacenamiento, 
coprocesamiento, disposición final y confinamiento de lodos, como se establece en este RTS;  
g) Presentar los informes operacionales, conforme lo estable ce el presente RTS;  
h) Otras que determine la normativa aplicable.  
 
5.8.3.  Caracterización de lodos  
Los lodos deben  caracterizarse a fin de orientar los tratamientos de estabilización, 
aprovechamiento , coprocesamiento, disposición final y confinamiento, para realizar las 
actividades antes señaladas, se debe tomar en cuenta la información sobre todos los l odos 
generados, identificación de usos o coprocesamiento (de ser aplicable) y del sitio de disposición o 
confinamiento.  
 
Las caracterizaciones a las que se refiere, son las siguientes:  
a) Microbiológica ; 
b) Físico -química.  
 
5.8.3.1.  Caracterización microbiológica de lo dos de tipo ordinario y especial de  sistemas de 
aguas residuales de plantas de tratamiento sector agropecuario , servicios hospitalarios, 
clínicas médicas , laboratorios clínicos y otros centros de atención en salud humana y animal   
Los parámetros a consider ar para la caracterización microbiológica de lodos de tipo ordinario y 
especial del sector agropecuario y agroindustrial , están orientados a la reducción del potencial de 
atracción de vectores, presencia de patógenos, protección de la salud de las personas , el medio 
ambiente y las restricciones potenciales para su uso. Los análisis de carácter obligatorio s on los 
determinados en la Tabla 5 . de este RTS .  
 
Tabla 5. Parámetros m icrobiológicos  
Parámetro  Unidad  Valor  
Coliformes fecales  NMP/g  Reportar  
Salmone lla spp  NMP/g  Reportar  
Helmintos y vermiformes viables (Ova helmíntica y vermiformes)   Huevo/g  Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
Nota:  los valores reportados para los parámetros microbiológicos, condicionarán el destino que se podrá 
autorizar  para un lodo en particular, cumpliendo con principios de prevención de la contaminación.   
 
5.8.3.2.  Caracterización físico -química de lodos ordinarios  
Los lodos ordinarios que sean generados en plantas de tratamiento de aguas residuales ordinarias 
y que no tengan mezcla de aguas residual de tipo especial; así como los generados en sistemas 
sanitarios y tanques sépticos, realizaran además de los análisis microbiológicos referidos en el 
numeral  anterior, los análisis fí sico-química  establecidos en la Tabla 6. de este  RTS.  
 
Tabla 6 . Parámetros físico -química  
Requerimiento de análisis  Unidad  Valor  
Humedad  % Reportar  
Densidad  kg/m3 Reportar  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
16 
 Requerimiento de análisis  Unidad  Valor  
pH Unidad es de pH  Reportar  
Sodio  mg/kg Reportar  
Nitrógeno  mg/kg Reportar  
Fósforo  mg/kg Reportar  
Manganeso  mg/kg Repo rtar 
Porcentaje  SV/ST (Solidos volátiles / Solidos totales)  % Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
5.8.3.3.  Caracterización físico -química de lodos especiales  
 
5.8.3.3.1.  La caracterización físico -química de los lodos de tipo especial, tales como los 
generados dura nte el tratamiento de aguas residuales de tipo ordinaria que tengan mezcla de 
aguas residual de tipo especial, los provenientes de plantas potabilizadoras  y los lodos de 
alcantarillado sanitario, requerirán una caracterización físico -química de los parámet ros comunes 
establecidos en la  Tabla 7. de este RTS .  
 
5.8.3.3.2.  Los t itulares que utili cen materias prima s que contengan sustancias peligrosas , 
realizarán los análisis de las mismas,  según  la Tabla 8 . de este RTS y la naturaleza de su proceso  
de producción.  
 
5.8.3.3.3.  Si co mo resultado de al menos un periodo anual de monitoreo de sustancias peligrosas 
se determina concentraciones no detectables de dichas sustancias , el titular  quedara  exonerado  de 
realizar dichos análisis de forma anual, al presentar la declaración jurada ex presando que no ha 
realizado cambios en la utilización de materias primas y la calidad de las mismas.  Sin embargo,  
el titular presentará análisis de dich as sustancias cada cinco años , a fin de mantener un monitoreo 
y control de las condiciones antes señala das. Los parámetros mínimos  a reportar se indican en la 
Tabla 8. de este RTS.    
 
Tabla 7. Parámetros  comunes de lodos especiales  
Requerimiento de análisis  Unidad  Valor  
Humedad  % Reportar  
Densidad  kg/m3 Reportar  
Potencial calórico * Kcal/k g Reportar  
pH Unidades de pH  Reportar  
Nitrógeno*   mg/k g  Reportar  
Fósforo*  mg/k g Reportar  
Porcentaje  SV/S T (Solidos volátiles / Solidos totales)  % Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
* Estos parámetros serán reportados a requerimiento del MARN.  
 
Nota: los  lodos residuales que se utilicen como material de cobertura  en rellenos sanitarios deben tener 
una humedad menor o igual que 80 % . REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
17 
 Tabla 8. Análisis complementarios de sustancias peligrosas de lodos especiales  
Requerimiento de análisis  Unidad   Valores  
Aluminio  mg/k g Reportar  
Arsénico  mg/k g Reportar  
Bario  mg/k g Reportar  
Cadmio  mg/k g Reportar  
Compuestos Fenólicos sintéticos  mg/k g Reportar  
Cromo hexavalente   mg/k g Reportar  
Mercurio  mg/k g Reportar  
Níquel  mg/k g Reportar  
Plomo  mg/k g Reportar  
Selenio  mg/k g Reportar  
Zinc  mg/k g Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6. PROCEDIMIENTO S DE EVALUACIÓ N DE LA CONFORMIDAD  
 
6.1. Frecuencia de muestreo de aguas residuales de tipo ordinario  
6.1.1.  La frecuencia mínima de muestreo y análisis de aguas r esiduales  de tipo ordinario que 
descargue al medio receptor, deben cumplir con la frecuenc ia establecida en la Tabla 9. de este 
RTS. 
Tabla 9.  Frecuencia  de muestreo de agua s residuales de tipo ordinario  
Parámetro  Entrada  Salida  Caudal del efluente m3/día 
≤ 50 > 50 
Demanda Química de Oxígeno (DQO)  X X Semestral  Trimestral  
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5) X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Suspendidos Totales (SST)  X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Sedimentables (SS)   X Trimestral  Semanal  
Aceites y Gra sas  X Semestral  Trimestral  
Potencial de Hidrógeno (pH)   X Trimestral  Semanal  
Coliformes fecales   X Semestral  Trimestral  
Caudal (Q)   X Diario  Diario  
Sustancias activas al azul de metileno 
(SAAM)   X Semestral  Trimestral  
Fuente: elaboración propia del  MARN  
 
6.1.2.  Para los efectos de la Tabla 9. l os parámetros de pH, SS y Q, podrán ser realizados por el 
titular . 
 
 
6.1.3.  De acuerdo al numeral anterior el titular debe contar con:  
a) proced imientos de muestreo y medición , basados en el Anexo C , de este RTS;  
b) registro de m antenimiento y calibración  de los equipos ; a excepción del Q y SS ; 
c) registro de resultados del monitoreo, disponible en el momento de la inspección;  
d) personal capacitado en técnicas de muestreo y medición de los parámetro s establecidos en el REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
18 
 numeral 6.1 .2 de  este RTS , (contar con la competencia técnica ). 
 
6.2. Frecuencia de muestreo de parámetros básicos de aguas residuales de tipo especial  
 
6.2.1.  La frecuencia mínima de muestreo y análisis de las agua s residuales de tipo especial, se 
realizará a la entrada y salida  del sistema de tratamiento, según se establece en l a Tabla 10. de 
este RTS . 
 
Tabla 10. Frecuencia mínima de muestreo de parámetros básicos  de aguas residuales de 
tipo especial  
Parámetro  Entrada  Salida  Caudal del efluente m3/día  
≤ 20 ˃ 20 
Demanda Química  de Oxigeno (DQO)  X X Semestral  Trimestral  
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO 5)  X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Suspendidos Totales (SST)  X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Sedimentables (SS)   X Diario  Diario  
Aceites y Grasas  X X Semestral  Trimestral  
Potencial de Hidrogeno (pH)   X Diario  Diario  
Temperatura (°C)   X Diario  Diario  
Caudal (Q)   X Diario  Diario  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6.2.2.  Para efectos de la Tabla 10. l os parámetros de pH, SS, Temperatura y Q, podrán ser 
realizados por el titula r. 
 
6.2.3.  De acuerdo al numeral anterior el titular debe contar con:  
a) procedimientos de muestreo y medición, basados en el Anexo C  de este RTS;  
b) registro de mantenimiento y calibración de los equipos, a excepción del Q y SS ; 
c) registro de resultados del monitoreo, d isponible en el momento de la inspección;  
d) personal capacitado en técnicas de muestreo y medición de los parámetro s establecidos en el 
numeral 6.2.2 de este RTS, (contar con la competencia técnica ). 
 
6.3. Frecuencia de muestreo de parámetros específicos de aguas  residuales de tipo especial  
La frecuencia mínima de muestreo y análisis de las aguas residuales de tipo especial, se realizará 
a la salida del sistema de tratamiento, según se establece en l a Tabla 3. y Anexo B, de este RTS.  
 
Tabla 11. Frecuencia de muest reo de parámetros específicos de aguas residuales de tipo 
especial  
Parámetro  Caudal del efluente m3/día 
≤ 20 > 20 
Físico -químicos:  Cloruro , Color  real, Compuestos fenólicos sintéticos , 
SAAM,  Turbiedad . Semestral  Trimestral  
Metales : Antimonio , Aluminio, Arsénico, Bario , Berilio, Cadmio, 
Mercurio, Cobalto, Cobre, Cromo h exavalente, Hierro, Litio, 
Manganeso,  Níquel, Plata , Plomo, Selenio,  Vanadio , Zinc. Semestral  Trimestral  
Sustancias radioactivas:  Ga-67 (Galio -67), I-131 (Yodo -131), P-32 
(Fosforo -32), Tc-99m (Tecnecio -99 metaestable), TI -201 (Talio -201).  Semestral  Trimestral  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
19 
 Parámetro  Caudal del efluente m3/día 
≤ 20 > 20 
Nutrientes:  Boro , Fosfatos,  Fosforo Total, Nitratos  (N-NO 3), Nitritos  
(N-NO 2), Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Sulfitos , Sulfatos, 
Sulfuros .    Semestral  Trimestral  
Agroquímicos:  Herbicidas totales, Organoclorados, Orga nofosforados 
y carbamatos . Semestral  Semestral  
Otros compue stos inorgánicos:  Cianuro  total, Fluoruros.  Semestral  Trimestral  
Otros compuestos orgánicos: Hidrocarburos totales de p etróleo (HTP ).  Semestral  Trimestral  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6.4. Frecuencia de monitoreo para lodos residuales ordinarios y es pecial es  
La frecuencia de monitore o para  los lodos residuales clasificados como ordinarios y especial es, 
estará condicionada a la masa y volumen que se gene re por unidad de tiempo y debe  realizarse tal 
como se detalla en la Tabla 8 . de este RTS . 
 
Tabla 12 . Frecuencia de monitoreo de lodos residuales  
Cantidad Anual  
(Tonelada métrica /Año)  Lodos ordinarios  Lodos especial es 
Hasta  1 500 1 vez/año  1 veces/año  
1 500 hasta 15 000 2 veces/año  2 veces/año  
Mayor de 15 000 3 veces/año  3 veces/año  
Fuente: elaborac ión propia del MARN  
 
6.5. Registro de resultados de los análisis de las muestras  
 
6.5.1.  Para cumplir con los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de este RTS, el titular debe contar con  
registro de resultados de los análisis  efectuados por un laboratorio  externo con alguno  o una 
combinación de los siguientes mecanismos:  
 Acreditación en el ensayo y matriz requerido por este RTS;  
 Acreditación en el ensayo requerido por este RTS en diferente matriz ; 
 Acreditación del laboratorio en la matriz requerida por este RTS.  
 
6.5.2.  Los laborat orios seleccionados para la real ización de los análisis, deben  mantener la 
referencia de las muestras, la cadena de custodia de las mismas y seguir las marchas o protocolos 
analíticos reconocidos internacionalmente, e incluir la información complementaria en el caso 
que así se requiera.  
 
6.5.3.  El titular, debe mantener el registro de los análisis de los parámetros durante cinco  años. 
 
6.5.4.  El MARN, podrá realizar inspecciones en el momento que lo considere pertinente a efecto 
de vigilar, verificar, constatar y monito rear los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así 
mismo podrá solicitar los registros de los parámetros establecidos en este RTS .   
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
20 
 6.6. Toma de muestras, cadena  de custodia de muestras de aguas residuales y muestras de 
lodos residuales  
 
6.6.1.  El titular, de be realizar la toma de muestras  de aguas residuales  y muestras de lodos 
residuales , a través de un organismo  externo nacional  acreditado  por la Autoridad Competente , 
de conformidad a lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de este RTS , que se refie ren a los 
parámetros de calidad, dicha muestra de agua residual será compuesta, a efecto de obtener una 
adecuada representatividad de las aguas residuales generadas por la actividad, la cual p uede ser 
tomada de forma automatizada  o manual.  
  
6.6.2.  Se debe tomar muestra s compuesta s de agua residual en el mismo intervalo de tiempo  a la 
entrada y salida  del sistema por un periodo mínimo de 3 horas cada 30 minutos. Cuando exista un 
tanque homogenizador con ca pacidad de al menos el 60 % del caudal medio diario de diseño se 
tomará una muestra simple  del tanque homogenizador . 
 
6.6.3.  Las actividades, obras o proyectos que cuenten con sistemas de tratamiento y demuestre n 
haber cumplido con los pa rámetros de calidad de este RTS, por un periodo mínimo de un  año 
podrán tomar una mu estra simple de agua residual a la salida del sistema . Si el titula r modifica  el 
proceso de producción debe informar a l MARN quie n determinará  el tipo de muestreo a  realizar.  
 
6.6.4.  Cuando se trate de procesos productivos que pueda n sufrir cambios en in sumos o 
procedimientos se debe  especificar el volumen de producción, descripción del producto, materias 
primas utilizadas y duración de la jornada asociada a la producción.   
 
6.6.5.  Cuando la muestra compuesta de agua residual sea tomada manualmente, se debe llevar 
regist ro de cada muestra simple que conformará la muestra compuesta; en caso que la muestra se 
tome de forma automática, se indicara que la muestra se realizó mediante equipo automático, 
detallando las especificaciones técnicas de dicho equipo  y la descripción d e procedimiento de 
muestreo utilizado . Para los casos antes establecidos se consignará el sitio de colecta de la 
muestra; que puede ser: cañerías con válvulas, colectores, canaletas, entre otros.  
 
6.6.6.  Para garantizar la representatividad de las muestras de lod os residuales , el titular debe 
proceder de conf ormidad a lo establecido en el A nexo G, de este RTS .  
 
6.6.7.  Para garantizar la integridad de la muestra de agua resid ual y de lodo, debe  cumplir con la 
cadena de custodia referida en el Anexo A , de este RTS; el tit ular en coordinación con el 
organismo externo nacional acreditado responsable de la toma de muestra , documentará la cadena 
de custodia de estas . El organismo exter no nacional acreditado debe entregar  junto al certificado 
de análisis  una copia de la cadena custodia  completa de la muestra.  
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
21 
 7. DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  
 
7.1. Revisión de parámetros y límites de calidad de aguas residuales y lodos residuales  
 
7.1.1.  El M ARN , tendrá un plazo no mayor de cinco años, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente RTS, para realizar la revisión y actualización de los parámetros y límites  
establecidos en este RTS . 
 
7.1.2.  La revisión relativa al tema de lodos residuales será un mínimo de cinco años a partir de 
la entrada en vigencia del presente RTS , mientras se elabora un RTS específico para la gestión 
integral de lodos.  
  
7.2. Permisos emitidos antes de la vigencia del presente R TS  
Los titulares de actividades, obras o proyectos públicos o privados, que cuente con Permiso 
Ambiental, al entrar en  vigencia el presente RTS , tendr án un plazo máximo de hasta tres años, 
contados a partir de la entrada en vigencia del mismo, para cumplir con los nuevos parámetros y 
límites establecidos . 
 
8. BIBLIOGRAFÍA  
 
8.1. Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales, Decreto  No 33601 MINAE -S en el 
Ramo de Ambiente y Energía y Ramo de Salud, publicado en la Gaceta No 55, alcance No 8 de 
fecha 19 de marzo de 2007. Costa Rica . 
 
8.2. Normas técnicas de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado 
sanitario, Acuerdo Ejecutivo No 058 e n el R amo de Salud, publicado en el diario oficial “La 
Gaceta” de fecha 13 de diciembre de 1997.  Honduras.  
 
8.3. Reglamento de la Ley de Agua para el  Estado de México y Municipios , publicado en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México No 54, T omo CXCVIII, de  fecha 12 de septiembre de 
2014. México.  
 
8.4. Reglamento del serv icio de agua y drenaje para el Distrito Federal, Decreto L egislativo de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal  88-91, publicado en el Diario Oficial de la 
Federació n de fecha 25 de e nero de 1990. México.  
 
8.5. Michael J. Pelczar, Jr., Roger D. Reid, E.C.S. Chan; Microbiología;  McGraw -Hill; 4° 
edición (2a ed. en español);  1982 (reimpr. 1991). México . 
 
8.6. Metcalf y Eddy Inc., Ingeniería de Aguas Residuales Tratamiento, vertido y reutilización,  
McGraw -Hill, Volumen I, 3° edición, 1995. Madrid , España . 
 
8.7. E.W. Rice, R.B. Baird, A.D. Eaton, editors, Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, American Public Health Association, American Water Works 
Association, Water Environment Fe deration.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
22 
 8.8. Norma de calidad ambient al y de descarga de efluentes:  recurso agua . Anexo 1 del libro VI  
del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente:, Acuerdo Ejecutivo N° 
097-A en el Ramo de Ambiente, publicado en el Registro Ofi cial, Edición Especial Nº 387, de  
fecha 04 de noviembre de 2015. Ecuador.  
 
8.9. Manejo Ambientalmente Adecuado de Lodos Provenientes de Plantas de Tratamiento 
REPAMAR,  Dirección de Medio Ambiente, Municipio Metropolitano de Quito, 1999 . Ecuador.  
 
8.10. Guía de Buena s Prácticas de Reglamentación Técnica, editada en noviembre de 2016, 
http://www.osartec.gob.sv/images/jdown loads/Reglamentoss/GBPRT/GBPRT 20OSARTEC%20
01-11-2016_vf.pdf.  
 
9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  
 
9.1. La vigilancia y verificación del cumplimiento de este Reglam ento Técnico Salvadoreño le 
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos  Naturales , quien podrá solicitar cuando 
considere conveniente la colaboración de otras institucione s, gobierno central, autónomas o 
municipalidades.  
 
9.2. Para las sanciones rela tivas al incumplimiento de este reglamento técnico, se sujetará a la 
legislación vigente.  
 
10. VIGENCIA  
El presente Reglamento Técnico Salvadoreño  entrará en vigencia seis meses después de la 
publicación en el Diario Oficial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
23 
 ANEXO A  
 (Nor mativo)  
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS  PARA FORMATO DE CADE NA DE CUSTODIA 
PARA MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES  Y LODOS RESIDUALES  
 
El formato de cadena de custodia debe contener como mínimo las secciones siguientes:  
1. Número de planilla de o correlativo de la cadena d e custodia.  
2. Nombre de laboratorio que realizara los análisis de laboratorio.  
3. Nombre del responsable de la toma de muestra.  
4. Fecha de realización de la toma de muestra  
5. Fecha de entrega de las muestras al laboratorio.  
6. Hora de entrega de las muestras al labora torio.  
7. Coordenadas de los puntos muestreados  
8. Identificación de las muestras o código de identificación de las muestras.  
9. Código que será asignado por laboratorio a las muestras.  
10. Observaciones sobre la toma de muestras  
11. Observaciones sobre la entrega de las m uestras.  
12. Hora de la extracción de las muestras.  
13. Tipo de muestreo realizado (Simple, compuesto, entre otros ) 
14. Tipo de matriz al que pertenecen las muestras (Agua o Lodo ) 
15. Parámetros de campo realizados a la hora de la extracción.  
16. Nombre y firma de la persona que entrega las muestras al laboratorio.  
17. Nombre y firma de la persona que recibe las muestras en el laboratorio.  
18. Temperatura de entrega de muestras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
24 
 ANEXO B 
(Normativo)  
 
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL POR 
ACTIVIDAD  
Parámetros específicos para aguas residuales de tipo especial por actividad  
El titular que gestione aguas residuales de tipo especial debe cumplir con los parámetros básicos 
y específicos; esto últimos s on establecidos en la Tabla 13 . que detallan a continu ación:  
 
Tabla 13 . Parámetros específicos por actividad para aguas residuales de tipo especial  
Actividad  Parámetro  
I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL  
1 Producción agropecuaria , ganado, 
crianza de especies menores Fosfatos,  Nitrógeno a moniacal,  Nitrógeno  total, SAAM , 
Turbiedad.  
2 Matanza de ganado , preparación y 
conservación de carnes  Fosfatos, Nitratos  (N-NO 3), Nitritos  (N-NO 2), Nitrógeno 
amoniacal, Nitrógeno  total, SAAM , Turbiedad.  
3 Porcicultura  Fosfatos, Nitrógeno a moniacal, Nitrógeno  total, SAAM , 
Turbiedad . 
4 Productos avícolas  Fosfatos, Nitrógeno a moniacal , Nitrógeno  total, SAAM , 
Turbiedad . 
5 Procesamiento mariscos y sus derivados   Fosfatos, Nitrógeno  total, SAAM , Turbiedad . 
6 Procesamiento del atún, otros similares 
y sus derivados  Fosfatos , Nitrógeno a moniacal, Nitrógeno  total, SAAM , 
Turbiedad . 
II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL  
1 Productos de molinería y sus derivados  Fosfatos,  SAAM , Turbiedad . 
2 Beneficiado de café  Fosfatos, Nitrógeno  total, Turbiedad . 
3 Fabricación de productos de panaderías  Color  real, Fosfatos,  SAAM , Turbiedad . 
4 Fábricas y refinerías de azúcar.  Fósforo  total, Nitrógeno  total, SAAM , Sulfitos, Turbiedad . 
5 Fabricación de chocolate y artículos de 
confitería, procesamiento de cacao  Color  real, SAAM,  Turbiedad . 
6 Elaboración de alimentos preparados 
para animales  Fosfatos , SAAM , Nitrógeno  total, Turbiedad . 
III GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES  
1 Extractoras de aceites y grasas  Fósforo  total, Nitrógeno  total, SAAM , Turbiedad . 
2 Refinadora de aceites y grasas  Nitrógeno  total, SAAM , Turbieda d. 
IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS, LÍQUIDOS 
ALCOHÓLICOS  Y SUCEDÁNEOS  
1 Fabricación de productos lácteos  Fosfatos, SAAM , Nitratos  (N-NO 3), Nitrógeno amoniacal,  
Nitrógeno  total, Turbiedad . 
2 Envasado y c onservación de frutas y 
legumbres , incluyendo la elaboración de 
jugos  Organofosforados y carbamatos, SAAM , Turbiedad . 
3 Elaboración de productos alimenticios 
diversos   Fosfato s, Nitrógeno  total, SAAM , Turbieda d. REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
25 
 Actividad  Parámetro  
4 Destilación, rectificación y mezclas d e 
bebidas alcohólicas  Fosfatos , Nitrógeno  total, Turbiedad.  
5 Bebidas malteadas y de malta  Fosfatos , Nitrógeno  total, SAAM , Turbiedad . 
6 Industrias de bebidas no alcohólicas y 
aguas gaseosas  Fosfatos, Nitrógen o total, SAAM , Turbiedad . 
V PRODUCTOS MINE RALES  
1 Industrias básicas de metales no ferrosos  Antimonio, Aluminio,  Arsénico, Bario, Boro,  Cadmio, Cianuro 
total, Cobre, Cromo  hexavalente , Hierro, Litio, Mang aneso, 
Mercurio, Níquel, Nitrógeno amoniacal, Plomo, S elenio,  
Turbiedad, Vanadio, Zinc. 
2 Fabricación de vidrio y productos de 
vidrio  Aluminio, Fosfatos, Fluoruros, Hierro, Nitrógeno Amoniacal, 
Plomo, SAAM ,  Turbiedad . 
VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS  
1 Fabricación de agroquímicos  Fosfatos , Herbicidas totales, Nitrógeno total, Organoclo rados, 
Organofosforados y carbamatos , Turbiedad .  
2 Fabricación de pinturas, barnices y lacas  Arsénico , Color  real, Compuestos fenólicos sintético s, Cromo 
hexavalente , Mercurio,  Nitrógeno total, Plomo, Turbiedad . 
3 Fabricación de productos farmacéuticos 
y medicamentos.  
Incluye la elaboración de medicamentos 
para humanos, veterinarios  Arsénico,  Compuestos fenólicos sintéticos , Cromo 
hexavalente ,  Mercurio, Nitrógeno total,  Plomo, Turbiedad . 
4 Fabricación de jabones, detergentes y 
preparados de limpieza , perfumes , 
cosméticos  y productos de tocador  Fosfatos, Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad . 
5 Refinación o fabricación de productos 
diversos derivados del petróleo y carbón  Aluminio, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Ní quel, Nitrógeno 
amoniacal, Plomo, Sulfatos, Vanadio, T urbiedad . 
VII MATERIAS PLÁSTICAS  
1 Fabricación y /o procesamiento de 
productos plásticos  Cobre, Compuestos fenólico s sintéticos , Cromo h exavalente , 
Fosfatos , Níquel, Plata, Plomo, SAAM , Sulfuros,  Turbiedad , 
Zinc.  
VIII  PROCESAMIENTO DE PIELES Y C UEROS  
1 Preparación y tejido de pieles, 
curtidurías y talleres de acabado  Aluminio ,  Boro , Cloruro , Color real, Cromo h exavalente, 
Fósforo  total, Nitrógeno a moniacal, SAAM , Sulfuros, 
Turbiedad . 
IX INDUSTRIA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN  
1 Industria de pulpa  de madera, papel y 
cartón . Fabricación envases y cajas de 
papel y cartón.  Aluminio, Arsénico, Ca dmio, Cobre, Color real, Cromo 
hexavalente, Hierro, Níquel, Mercurio, Plata, Plomo, Selenio, 
Sulfatos, Sulfitos, SAAM,  Turbiedad , Zinc.  
X INDUSTRIA TEXTIL  
1 Hilados, tejidos y acabados textiles  Aluminio, Cadmio, Cianuro t otal, Cobre, Color real, Cromo 
hexavalente, Fosfatos, Fluoruros, Hierro, Mercurio, Níquel, 
Plomo, Sulfuros, SAAM, Turbiedad , Zinc.  
XV SERVICIOS DE SALUD  
1 Servicios Hospitalarios, clínicas 
médicas y otros centros de atención en 
salud  humana y animal.  
 Cobalto, Compuestos fenólico s sintéticos , Fosfatos, Mercurio,  
Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno  total, Plata, SAAM, 
Sustancias Radioactivas ( Ga-67, I-131, P-32, Tc-99m, TI -201), 
Turbiedad .  
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
26 
 Actividad  Parámetro  
XVI OTROS SERVICIOS  
1 Rellenos sanitarios, composteras, 
estaciones de trasferencia y otras 
instalaciones de manejo de desechos 
comunes  Aluminio,  Arsénico, Berilio, Cadmio, Cianuro total , Cromo 
hexavalente , Fosfatos,  Fósforo total, Hierro,  Litio,  Manganeso,  
Mercurio,  Níquel,  Nitratos  (N-NO 3), Nitrógeno  total, Plomo, 
Selenio, Sulfatos, Turbiedad , Zinc. 
2 Generadores Térmicos que queman 
hidrocarburos  Aluminio, Cadmio, Cobre, Hidrocarburos Totales de Petróleo  
(HTP),  Hierro, Mercurio, Níquel , Plomo,  Turbiedad , Zinc, 
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
27 
 ANEXO C  
 (Normativo)  
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS SUGERIDO Y REQUERIMIENTO PARA TOMA DE 
MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES  
Tabla 14 . Métodos de Análisis para la Determinación de los Parámetro s de aguas residuales  
 
Parámetros  Número de 
referencia 
Standard Methods  Número de 
referencia ASTM   
Otros  
Antimonio  3500 -Sd ----- -----  
Aluminio  3500 -Al D 857 -02 -----  
Arsénico  3500 -As D 2972 -97 -----  
Bario  3500 -Ba D 4382 -02 -----  
Berilio  3500 -Be D 3645-02 -----  
Boro  4500 -B D 3082 -92 -----  
Cadmio  3500 -Cd D 3557 -02 -----  
Cianuro total  4500 CN- D 2036 -98 -----  
Cloruro  4500 -Cl- D 512 -89 -----  
Cobalto  3500 -Co D 3558 -94 -----  
Cobre  3500 -Cu D 1688 -02 -----  
Color real  2120D  ----- ISO 7887/B  
Compuesto s fenólicos sintéticos  5530 y 6420  D 1783 -01 -----  
Cromo hexavalente  3500 -Cr D 5257 -97 -----  
Estaño  3500 -Sn ----- -----  
Fosfatos  4500 -P  ----- -----  
Fósforo total  4500 -P D 515 -88 -----  
Fluoruros  4500 -F D 1179 -99 -----  
Herbicidas totales  6640 y 6651  D 5812 -96 -----  
Hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP)  5520F  ----- -----  
Hierro  3500 -Fe D 1068 -96 -----  
Litio  3500 -*Li ----- -----  
Manganeso  3500 -Mn ----- -----  
Mercurio  3500 -Hg D 3223 -02 -----  
Molibdeno  3500 -Mo D 3372 -02 -----  
Níquel  3500 -Ni D 18 86-94 -----  
Nitratos (N -NO 3) 4500 -NO 3- ----- -----  
Nitritos (N -NO 2) 4500NO 2 ----- -----  
Nitrógeno amoniacal  4500 -NH 3 ----- -----  
Nitrógeno total  4500 -N D 3590 -02 -----  
Organoclorados  6630  D 5812 -96 -----  
Organo fosforados y carbamatos  6610  ----- -----  
Plata  3500 -Ag D 3866 -02 -----  
Plomo  3500 -Pb D 3559 -96 -----  
Selenio  3500 -Se D 3859 -98 -----  
Sulfitos  4500SO 32- ----- -----  
Sulfatos  4500 -SO 4-2 D 516 -02 -----  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
28 
  
Parámetros  Número de 
referencia 
Standard Methods  Número de 
referencia ASTM   
Otros  
Sulfuros  4500 -S2- ----- -----  
Sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM)  5540C -5540D  ----- -----  
Turbiedad  2130  D 1889 -00 -----  
Vanadio  3500 -V D 3373 -93 -----  
Zinc 3500 -Zn D 1691 -02 -----  
Ga-67 (Galio -67) 7110  -----  9310 EPA  
I-131 (Yodo -131) 7500 -I -----  9310 EPA  
P-32 (Fosforo -32) 7110  -----  9310 EPA  
Tc-99m (Tecnecio -99 
metaestable)  7110 -----  9310 EPA  
TI-201 (Talio -201) 7110  -----  9310 EPA  
Aceites y grasas  5520  ----- -----  
DQO   5520  D 1252 -02 -----  
DBO 5  5210  ----- -----  
SST  2540 D  ----- -----  
SS 2540 F  ----- -----  
pH 4500 -H+ D 1293 -99 -----  
Coliformes fecales  9221  ----- ----- 
Caudal  Volumétrico  ----- -----  
Temperatura  2550  ----- -----  
Fuente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater , ASTM, EPA.  
 
Tabla 15 . Requerimiento para toma de muestras. Recipientes para Muestras y Preservantes 
de Componentes en Agu a 
Parámetros  Recipientes  Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen  mínimo 
de muestra mL  
Antimonio  Polietileno  
 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 6 meses  1 000  
Aluminio  Polietileno  
 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH  < 2 6 meses  1 000  
Arsénico  Polietileno  Enfriar ≤  4 °C 6 meses  1 000  
Bario  Polietileno  Adicionar HNO 3 
Conc.  pH  < 2 6 meses  1 000  
Berilio  Polietileno  Adicionar HNO 3 
Conc.  pH  < 2 6 meses  1 000  
Boro  Polietileno  Enfriar ≤  4 °C 6 meses  1 000  
Cadmio  Polietileno  Adicionar HNO 3 
Conc.  pH <2 6 meses  1 000  
Cianuro total  Polietileno  1 mL. Adicionar 
NaOH al  
10 %  / 100 mL 
muestra pH >12, 
refrigerar en la 
oscuridad.  14 días o 24 horas 
si los sulfitos están 
presentes  500 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
29 
 Parámetros  Recipientes  Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen  mínimo 
de muestra mL  
Cloruro  Polietileno o 
Vidrio  No requiere  28 días 50 
Cobalto  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
acido 1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Cobre  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Color real  Polietileno  Refrigerar  48 horas  500 
Compue stos 
fenólicos 
sintéticos  Vidrio   Enfriar a 4  °C 24 horas  1 000  
Cromo 
hexavalente  Polietileno  Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 6 meses  1 000  
Estaño  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Fosfatos  Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Refrigerar  48 horas  100 
Fosforo total  Polietileno o 
Vidrio  Adicionar H 2SO 4 
conc. pH <  2 
Refrigerar  28 días 100 
Fluoruros  Polietileno  No requiere  7 días  300 
Herbicidas totales  Vidrio lavado con 
solventes 
orgánicos,  con 
tapa que contenga 
línea de teflón  Refrigerar y 
adicionar  1 000 
mg de Ácido  
ascórbico/ L si 
existe cloro 
residual  7 días 1 000 
Hidrocarburos 
totales de 
petróleo (HTP)  Vidrio  con tapa 
que contenga línea 
de teflón  Refrigerar a <  6 °C 
en oscuridad  14 días  250 
Hierro  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Litio  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Manganeso  Polietileno o  
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Mercurio  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 28 días 1 000 
Molibdeno  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
30 
 Parámetros  Recipientes  Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen  mínimo 
de muestra mL  
Níquel  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Nitratos (N -NO 3) Polietileno o 
Vidrio  Refrigerar  48 horas  100 
Nitritos (N -NO 2) Polietileno o 
Vidrio  Refrigerar  48 horas  100 
Nitrógeno 
amoniacal  Polietileno o 
Vidrio  Adicionar H2SO 4,  
Conc. pH < 2 
Enfriar a 4  °C 1 a 2 días 500 
Nitrógeno total  Polietileno o 
Vidrio  Adicionar H2SO 4,  
Conc. pH < 2 
Enfriar a 4  °C 7 días 500 
Organoc lorados  Vidrio lavado con 
solventes 
orgánicos, con 
tapa que contenga 
línea de teflón  Refrigerar y 
adicionar  1 000 
mg de Ácido  
ascórbico/ L si 
existe cloro 
residual  7 días 1 000 
Organo fosforados 
y carbamatos  Vidrio lavado con 
solventes 
orgánicos, con 
tapa q ue contenga 
línea de teflón  Refrigerar y 
adicionar  1 000 
mg de Ácido 
ascórbico/ L si 
existe cloro 
residual  7 días 1 000 
Plata  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Plomo  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Selenio  Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Sulfitos  Polietileno o 
Vidrio  Enfriar a 4  °C 28 días 100 
Sulfatos  Polietileno o 
Vidrio  Enfriar a 4  °C 28 días 100 
Sulfuros  Polietileno o 
Vidrio  Enfriar a  4 °C 28 días 100 
Sustancias 
activas al azul de 
metileno 
(SAAM)  Vidrio ámbar  Enfriar a 4  °C 48 horas             1 000 
Turbiedad  Polietileno o 
Vidrio  Refrigerar en la 
oscuridad  24 horas  100 
Vanadio  Polietileno o Adicionar HNO 3 6 meses  1 000 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
31 
 Parámetros  Recipientes  Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen  mínimo 
de muestra mL  
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 
Zinc Polietileno o 
Vidrio lavado con 
ácido  1+1 HNO 3 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2 
Enfriar a 4  °C 6 meses  1 000 
Ga-67 (Galio -67) 
Polietileno  Adicionar HCL o 
HNO 3 con pH < 2, 
acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
I-131 (Yodo -131) 
Polietileno  Adicionar HCl  o 
HNO 3 con pH < 2, 
acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes  del análisis  16 horas  500 
P-32 (Fósforo -
32) 
Polietileno  Adicionar HCl  o 
HNO 3 con pH < 2, 
acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
Tc-99m 
(Tecnecio -99 
metaestable)  Polietileno  Adicionar HCl  o 
HNO 3 con pH < 2, 
acidificar  la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
TI-201 (Talio -
201) 
Polietileno  Adicionar HC l o 
HNO 3 con pH < 2, 
acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
Aceites y grasas  Vidrio  5 mL (1+1) 
H2SO 4/L muest ra. 
Enfriar a ≤  4 °C 28 días 1 000  
DQO  Polietileno  Enfriar a 4  °C 24 horas  1 000  
DBO 5 Polietileno  Enfriar a 4  °C 4 horas  1 000  
SST  Polietileno  Enfriar a 4  °C 24 horas  1 000 
SS Polietileno  Enfriar a 4  °C 24 horas  1 000 
pH Polietileno  Enfriar a 4  °C 24 horas  1 000 
Coliformes 
fecales  Bolsas plásticas 
pre esterilizadas  Enfriar a 4  °C 24 horas  Aproximadamente  
500 
Caudal (Q)  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  
Temperatura  Polietileno o Refrigerar  en la 24 horas  100 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
32 
 Parámetros  Recipientes  Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen  mínimo 
de muestra mL  
Vidrio  oscuridad.  
Fuente: elaborac ión propia del MARN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
33 
 ANEXO D  
(Informativo ) 
 
EJEMPLO  DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE LODOS RESIDUALES EN 
LA GENERACIÓN, TRANSPORTE, RE ÚSO, ALMACENAMIENTO, 
PROCESAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO  
DATOS GE NERALES  
TIPO DE   LODO   
 
OBSERVACIONES:  
 
GENERACIÓN  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA : 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
NOMBRE DE PERSONA FÍSICA  QUE  ENTREGA:  
 
CANTIDAD QUE ENTREGA (kg):  
 
DECLARACIÓN  JURADA :  
El suscrito ________________________________________________________, en calidad de titular de la 
actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo con los 
requisitos de ley exigidos, razón por la cual as umo la responsabilidad consecuente derivada de esta declaración, 
que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y  FECHA:  
TRANSPORTE  
 
NÚMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA : 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
CANTIDAD QUE RECIBE:  
 
IDENTIFICACIÓN  DEL VEHÍCULO : 
 
NOMBRE DEL MOTORISTA:  
 
CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE:  
 
DECLARACIÓN  JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________ en cali dad de titular de la 
actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo con los 
requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad consecuente derivada de esta declaración, REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
34 
 que tiene calid ad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y  FECHA:  
ALMACENAMIENTO  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA : 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
UBICACIÓN DEL SITIO AUTORIZADO:  
 
CANTIDAD QUE RECIBE:  
 
DECLARACIÓN  JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________ en calidad de titular de la 
actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo con los 
requisitos  de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad consecuente derivada de esta declaración, 
que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y  FECHA:  
 
USO O REÚ SO 
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA : 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
UBICACIÓN DEL SITIO AUTORIZADO:  
 
TIPO DE REÚ SO AUTORIZADO:  
 
CANTIDAD RECIBIDA:  
 
DECLARACIÓN  JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________, e n calidad de  representante del 
titular de la actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo 
con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad consecuente derivada de esta 
decla ración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y  FECHA:  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
35 
 COPROCESAMIENTO, DISPOSICIÓN   FINAL Y CONFINAMIENTO  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA : 
 
NOMBRE DEL RE PRESENTANTE LEGAL:  
 
UBICACIÓN DEL SITIO AUTORIZADO:  
 
CANTIDAD RECIBIDA:  
 
DECLARACIÓN  JURADA:   
El suscrito _______________________________________ _________________, en calidad  de representante del 
titular de la actividad, doy fe de la veracidad de la inform ación detallada en el presente documento, cumpliendo 
con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad consecuente derivada de esta 
declaración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA D EL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO : 
 
LUGAR, HORA Y  FECHA:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
36 
 ANEXO E  
(Informativo)  
 
CONSTANCIA DE REÚ SO, COPROCESAMIENTO, DISPOSICIÓN  FINAL Y 
CONFINAMIENTO  
 
SE HACE CONSTAR: Que en las instalaciones del  (titul ar que presta el servicio de reú so, 
coprocesamiento, disposición y confinamiento), ubicado en__________________, se ha recibido 
de (nombre de los titulares que solicitaron  el servicio)____________el siguiente tipo de lodo 
para ( detallar el nombre de la actividad que se realizará).  
 
Fecha de recepción  o per iodo 
reportado :   
Fecha de reú so, coprocesamiento, 
disposición y confinamiento:   
 
Cantidad  Descripción del reú so, coprocesamiento, 
disposición y confinamiento según tipo de 
agua residual o lodos  Observaciones  
   
 
Comentarios adicionales: 
______________ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ _________________  
Y no habiendo nada más que hacer constar firmamos y ratificamos la presente, en 
_____________  a los ______d ías del mes ________del año _____ . 
 
Nombre, firma y sello del titular gestor que presta el servicio final  
 
Nombre, firma y sello de l titular generador de lodo cuando este reciba la constancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
37 
 ANEXO F  
  (Normativo)  
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS SUGERIDO Y REQUERIMIENTO PARA TOMA DE 
MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES  
Tabla 16. Métodos de análisis para la determinación de los p arámetros de lodos residuales  
Requerimiento de análisis  Unidad  Standards 
Methods  EPA  Otros  
Humedad  % ----- ----- Gravimétrico  
Densidad  kg/m3  ----- ----- ASTM D854  
pH   Unidades de pH  ----- 9445 -D ----- 
Aluminio  mg/kg  3500 -Al 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Arsénico  mg/kg  3030 digestión , 
3500 -As 
Standards 
Methods  3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Bario  mg/kg  3030 digestión , 
3500 -Ba 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Cadmio  mg/kg  3030 digestión , 
3500 -Cd 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Compuestos fenólicos sintéticos  mg/kg  ----- 9065,9066 y 
9067  ----- 
Cromo hexavalente  mg/kg  3030 digestión , 
3500 -Cr 3060 -
A(digestión) 
7096  ----- 
Fosforo  mg/kg  3030 digestión 
4500P  6010  ----- 
Manganeso  mg/kg  3030 digestión,  
3500Mn  3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Mercurio  mg/kg  3030 digestió n 
3500 -Hg 
Standards 
Methods  7473EPA 
7471 -B ----- 
Níquel  mg/kg  3030 digestión 
3500 -Ni 3050 -B 6010  ----- 
Nitrógeno  mg/kg  Método Kjeldahl 
4500Norg  ----- ----- 
Potencial Calorífico  calorías/kg  ----- 1010 -A, 1020 -
B ----- 
Plomo  mg/kg  3030 digestión 
3500 -Pb 3050 -B 6010  ----- 
Selenio  mg/kg  3030 digestión 
3500 - Se 3050 -B 6010  ----- 
Sodio  mg/kg  Previa  digestion 
3500 -Na 3050 -B 6010  ----- REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
38 
 Requerimiento de análisis  Unidad  Standards 
Methods  EPA  Otros  
Standards 
methods  
Zinc  mg/kg  Previa digestión 
3500 -Zn 3050 -B 6010  ----- 
Coliformes fecales  NMP/g  ----- 9131,9132  ----- 
Salmonella spp  NMP/g  ----- 625/R -92/013  ----- 
Helmintos y vermiformes viables 
(Ova helmíntica y vermiformes)  Huevos /g ----- 625/R -92/013  ----- 
Porcentaje  SV/ST (Solidos volátiles 
/ Solidos totales)  % 2540G   ----- 
Fuente: Standard Methods for the Exam ination of Water and Wastewater , ASTM, EPA.  
 
Nota: Si la muestra tiene compuestos orgánicos >20,000 mg/Kg se puede aplicar el método de dilución 3580 -A EPA.  
Para la cuantificación de metales se podrá utilizar el método 7000 -B, 70190 o 6010 -C EPA.  
 
Tabla 17 . Requerimiento para toma  de muestras. Recipientes para muestras y p reservantes de lodos  
residuales  
Parámetros  Tipo Recipientes  Preservación de 
la muestra  Tiempo máximo para 
realizar el análisis en 
laboratorio desde su 
colecta  
Coliformes 
fecales  Recipient es de polietileno o polipropileno 
inerte de 500 ml de capacidad, 
esterilizados. Cantidad recomendada de 
muestras 4 gramos de sólidos totales  4 oC 48 horas  
Salmonella spp  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 500 ml de capacidad, 
esteriliza dos. Cantidad recomendada de 
muestras 4 gramos de sólidos totales  4 oC 48 horas  
Helmintos y 
vermiformes 
viables (Ova 
helmíntica y 
vermiformes)  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 500 ml de capacidad.  
Peso en fresco corresponderá a 2 gramo s 
de sólidos totales. Para sólidos volátiles y 
totales, se llenaran los recipientes hasta 
un 75  % de su capacidad total.  4 oC 
 30 días  
Mercurio  Recipiente plástico o vidrio.  4 oC 13 días en frascos plásticos  
38 días en frascos de vidrio  
Relación 
SV/ST (Solidos 
volátiles / 
Solidos totales)  Recipiente plástico.  
4 oC 24 horas  
Humedad  Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte.  4 oC  8 horas  
Densidad  Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su  transporte.  Temperatura 
ambiente  180 días 
pH   Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte.  4 oC  8 horas  
Aluminio  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con a gua de 4 oC 180 días  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
39 
 Parámetros  Tipo Recipientes  Preservación de 
la muestra  Tiempo máximo para 
realizar el análisis en 
laboratorio desde su 
colecta  
chorro y luego destilada  
Arsénico  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Bario  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Cadmio  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 día s 
Compuestos 
fenólicos 
sintéticos  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  Adicionar 
H2SO 4  Conc. pH  < 4 
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 28 días 
Cromo 
hexavalente  Recipientes de polietilen o o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 34 días  
Fosforo  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego de stilada  4 oC 180 días 
Manganeso  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Níquel  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capac idad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Nitrógeno  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC  180 días 
Potencial 
Calor ífico Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte.  4 oC  8 horas  
Plomo  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Selenio  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Sodio  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  4 oC 180 días  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
40 
 Parámetros  Tipo Recipientes  Preservación de 
la muestra  Tiempo máximo para 
realizar el análisis en 
laboratorio desde su 
colecta  
Enjuagar los depós itos con agua de 
chorro y luego destilada  
Zinc  Recipientes de polietileno o polipropileno 
inerte de 50 ml de capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                               RTS 13.05.01:18  
41 
 ANEXO G 
(Informativo ) 
 
TÉCNICAS DE MUESTREO DE LODOS  RESIDUALES  
 
1. Muestras de lodos líquidos o semisólidos  
Se colectarán las muestras directamente del vertedero en recipientes de plástico de 20 L, hasta 
obtener el doble del volu men por utilizar para cada uno de los análi sis por realizar, como mínimo.  
a) Tuberías: Colectar la muestra simple directamente de la tubería a través del grifo de purga 
que presente un di ámetro interno mínimo de 3.6 cm;   
b) Canales: Colectar la muestra simple e n donde el lodo se encuentre bien mezclado;  
c) Digestores: Colectar la muestra simple de un tanque mezclado que es alimentado a través de 
líneas provenientes de diferentes niveles en el digestor. Antes del muestreo asegurarse de 
eliminar el lodo acumu lado pre viamente en las líneas;  
d) Tanques: Mezclar completamente y colectar varias muestras a diferentes profundidades y 
puntos (muestras compuestas). Juntar todas las muestras en una sola  antes de realizar el 
análisis;  
e) Lodos de sitios específicos en Plantas de Trat amientos: Recomiendan los siguientes puntos 
para el muestreo simple de lodo en plantas de tratamiento de aguas residual: Lodo primario, 
lodo activado, lodo digerido, lodos del lecho de secado, lodo filtrado, azolves.  
 
2. Muestras de lodos sólidos  
Para conformar las muestras se usa el método del cuarteo, se toman 4 a 8 bolsas de polietileno de 
0.70 m x 0.50 m o 1.10 m x 0.90 m, se selecciona al azar el mismo número de sitios diferentes. 
Posteriormente, se llena cada una de las bolsas con el material  de casa sitio y se trasladan a un 
área plana horizontal de aproximadamente 4x4 m, preferentemente de cemento pulido o similar y 
bajo techo, se deposita en un montículo.  
 
Traspalear el material con pala o bieldo, para obtener una muestra homogénea. A cont inuación, 
se divide el cuatro partes iguales A, B, C, D y se eliminan las partes opuestas A y C o B y D, 
repetir esta operación hasta dejar 10 kg aproximadamente de lodo o biosólido. La pila resultante 
sirve para determinar en el laboratorio el contenido d e Coliformes, Salmonella spp, huevos de 
helmintos, contenido de sólidos totales, sólidos volátiles, arsénico, cadmio, cromo, plomo, 
mercurio, níquel y zinc. El material restante se usa para determinar el peso volumétrico de los 
lodos in situ.  
 
 
-FIN DEL R EGLAMENTO  TÉCNICO  SALVADOREÑO -