代替  GB 20052 —2006 
 ICS 27.010 
F01 
中华人民共和国国家标准
GB 20052 —××××
代替GB 20052—2006
三相配电变压器能效限定值 
及能效等级 
Minimum allowable values of energy effici ency and energy efficiency grades for 
three-phase distribution transformers 
（报批稿） 
 
 
20×× -×× -××发布  20×× -×× -××实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会发布GB 20052— ΧΧΧΧ  
 前    言 
本标准第4.3 条是强制性的，其余是推荐性的。 
本标准按照 GB/T1.1－2009 给出的规则起草。 本标准代替 GB 20052—2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 ，与GB 20052—2006 相
比,除编辑性修改外主要技术变化如下： 
—— 标准中增加了能效等级内容； —— 提高了变压器能效限定值； —— 删除了对“目标能效限定值”的规定。 
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、 工业和信息化部节能与综合利用司提出。  
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。 
本标准负责起草单位：中国标准化研究院、中国电力科学研究院、江苏华鹏变压器有限公司、广
东海鸿变压器有限公司、
国网电力科学研究院、深圳供电规划设计院有限公司、 国际铜业协会（中
国）、中国电器工业协会、沈阳变压器研究院股份有限公司、国家中低压输配电设备质量监督检验
中心、上海置信电气非晶有限公司、 顺特电气设备有限公司、吴江市变压器厂有限公司 、辽宁省电
力有限公司、广东电网公司电力科学研究院、 保定天威集团特变电气有限公司、天津市特变电工变
压器有限公司、新华都特种电气股份有限公司。  
本标准主要起草人： 赵跃进、韩筛根、曹彬、许凯旋、彭妍妍、张淑珍、蒋浩、赵凯、张亮、
章忠国、林志力、金雅明、刘燕、林灿华、周志强、徐林峰、翟克俊、赵峰、赵文忠、李锡强、张凌宇、吴珊。  
本标准历次版本发布情况为：  
——GB 20052‐2006。 
 
         
   
 GB 20052—20 ××  
1  
三相配电变压器能效限定值及能效等级 
 
1 范围 
本标准规定了三相配电变压器的能效等级、能效限定值、节能评价值和试验方法。 
本标准适用于三相10kV电压等级、无励磁调压、额定容量30kVA ~1600kVA的油浸式配电变压器和额
定容量30kVA ~2500kVA的干式配电变压器。 
本标准不适用于充气式变压器。 
2 规范性引用文件 
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB 1094.1 电力变压器  第1部分：总则  
GB 1094.11 电力变压器  第11部分：干式变压器  
GB/T 2900.15 电工术语  变压器、互感器、调压器和电抗器  
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求  
GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求  
GB/T 22072 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求  
GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求  
GB/T 25446 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求  
 
3 术语和定义 
GB 1094.1、GB 1094. 11和GB/T 2900.15及其他相关标准确立的以及下列术语和定义适用于本文件。  
3.1  
配电变压器能效限定值  minimum allowab le value of e nergy efficie ncy for di stribution 
transformer 
在规定测试条件下，配电变压器空载损耗和负载损耗的允许最高限值。 
3.2 
配电变压器节能评价值 evaluating value of energy conservation for distribu tion 
transformer 
在规定测试条件下，评价节能配电变压器空载损耗和负载损耗的最高值。  
4 技术要求 4.1 基本要求  
配电变压器其他技术参数和技术要求应符合 GB 1094.1、GB/T 6451，油浸式非晶合金铁心变压器
还应符合 GB/T 25446，立体卷铁心配电变压器还应符合 GB/T 25438。干式配电变压器其他技术参数和
技术要求应符合 GB 1094.11、GB/T 102 28，干式非晶合金铁心变压器还应符合 GB/T 22072。  
4.2 配电变压器能效等级 
配电变压器能效等级分为3级,其中1级损耗最低。各级油浸式配电变压器空载损耗和负载损耗值均
应不高于表1的规定。各级干式配电变压器空载损耗值和负载损耗值均应不高于表2的规定。 4.3 配电变压器能效限定值 GB 20052— ΧΧΧΧ  
2 油浸式配电变压器的空载损耗值和负载损耗值均应不高于表1中3级的规定。 干式配电变压器的空载
损耗值和负载损耗值均应不高于表2中3级的规定。 
                   表1  油浸式配电变压器能效等级 
额定容量 
kVA  1级 2级 3级 
短路
阻抗
% 电工钢带 非晶合金 
空载损耗（W）负载损耗（W）
空载损
耗（W） 负载损耗（W）
空载
损耗（W） 负载损耗（W）  
空载
损耗（W） 负载损耗（W）
 Dyn11/
Yzn11Yyn0  Dyn11
/ Yzn11 非晶合
金 Dyn11/
Yzn11 Yyn0Dyn11/
Yzn11 Yyn0
30 80 505 480 33 565 540 80 33 630 600 100 630 600
4.050 100 730 695 43 820 785 100 43 910 870 130 910 870
63 110 870 830 50 980 935 110 50 1090 1040 150 1090 1040
80 130 1050 1000 60 1180 1125 130 60 1310 1250 180 1310 1250
100 150 1265 1200 75 1420 1350 150 75 1580 1500 200 1580 1500
125 170 1510 1440 85 1700 1620 170 85 1890 1800 240 1890 1800
160 200 1850 1760 100 2080 1980 200 100 2310 2200 280 2310 2200
200 240 2185 2080 120 2455 2340 240 120 2730 2600 340 2730 2600
250 290 2560 2440 140 2880 2745 290 140 3200 3050 400 3200 3050
315 340 3065 2920 170 3445 3285 340 170 3830 3650 480 3830 3650
400 410 3615 3440 200 4070 3870 410 200 4520 4300 570 4520 4300
500 480 4330 4120 240 4870 4635 480 240 5410 5150 680 5410 5150
630 570 4960 320 5580 570 320 6200 810 6200 
4.5800 700 6000 380 6750 700 380 7500 980 7500 
1000 830 8240 450 9270 830 450 10300 1 150 10300 
1250 970 9600 530 10800 970 530 12000 1 360 12000 
1600 1 170 11600 630 13050 1 170 630 14500 1 640 14500 
 
                                 
 GB 20052—20 ××  
1  
表2  干式配电变压器能效等级 
额定 
容量 
kVA  1级 2级 3级 
 
短路 阻抗 
% 
 电工钢带 非晶合金 
空载损耗（W） 负载损耗（W） 
空载损
耗（W）负载损耗（W） 
空载损
耗（W） 负载损耗（W） 空载
损耗
（W）负载损耗（W） 
B（100℃）F（120℃）  H（145℃）  B（100℃）F（120℃） H（145℃）电工
钢带非晶
合金B（100℃）F（120℃） H（145℃） B（100℃）F（120℃） H（145℃） 
30 135 605 640 685 70 635 675 720 150 70 670 710 760 190 670 710 760 
4.0 50 195 845 900 965 90 895 950 1015 215 90 940 1000 1070 270 940 1000 1070 
80 265 1160 1240 1330 120 1225 1310 1405 295 120 1290 1380 1480 370 1290 1380 1480 
100 290 1330 1415 1520 130 1405 1490 1605 320 130 1480 1570 1690 400 1480 1570 1690 
125 340 1565 1665 1780 150 1655 1760 1880 375 150 1740 1850 1980 470 1740 1850 1980 
160 385 1800 1915 2050 170 1900 2025 2165 430 170 2000 2130 2280 540 2000 2130 2280 
200 445 2135 2275 2440 200 2250 2405 2575 495 200 2370 2530 2710 620 2370 2530 2710 
250 515 2330 2485 2665 230 2460 2620 2810 575 230 2590 2760 2960 720 2590 2760 2960 
315 635 2945 3125 3355 280 3105 3295 3545 705 280 3270 3470 3730 880 3270 3470 3730 
400 705 3375 3590 3850 310 3560 3790 4065 785 310 3750 3990 4280 980 3750 3990 4280 
 
 GB 20052— ΧΧΧΧ  
2 续表2  干式配电变压器能效等级 
额定 
容量 
kVA  1级 2级 3级 
 
短路 阻抗 
% 
 电工钢带 非晶合金 
空载损耗（W） 负载损耗（W） 
空载损
耗（W）负载损耗（W） 
空载损
耗（W） 负载损耗（W） 空载
损耗
（W）负载损耗（W） 
B（100℃）F（120℃）  H（145℃）  B（100℃）F（120℃） H（145℃）电工
钢带非晶
合金B（100℃）F（120℃） H（145℃） B（100℃）F（120℃） H（145℃） 
500 1160 4590 4880 5230 930 360 4590 4880 5230 835 4130 4390 4705 360 4360 4635 4970 
4.0 630 1340 5530 5880 6290 1070 420 5530 5880 6290 965 4975 5290 5660 420 5255  5585 5975 
630 1300 5610 5960 6400 1040 410 5610 5960 6400 935 5050 5365 5760 410 5330  5660 6080 
800 1520 6550 6960 7460 1215 480 6550 6960 7460 1095 5895 6265 6715 480 622 0 6610 7085 
1000 1770 7650 8130 8760 1415 550 7650 8130 8760 1275 6885 7315 7885 550 726 5 7725 8320 
1250 2090 9100 9690 10370 1670 650 9100 9690 10370 1505 8190 8720 9335 650 8 645 9205 9850 
1600 2450 11050 11730 12580 1960 760 11050 11730 12580 1765 9945 10555 11320  760 10495 11145 11950 
2000 3050 13600 14450 15560 2440 1000 13600 14450 15560 2195 12240 13005 140 05 1000 12920 13725 14780 
2500 3600 16150 17170 18450 2880 1200 16150 17170 18450 2590 14535 15455 166 05 1200 15340 16310 17525 
500 1160 4590 4880 5230 930 360 4590 4880 5230 835 4130 4390 4705 360 4360 4635 4970 
 
  GB 20052—20 ××  
1 4.4   配电变压器节能评价值 
油浸式配电变压器的空载损耗和负载损耗值均应不高于表1中2级的规定。 干式配电变压器的空载损
耗和负载损耗值均应不高于表2中2级的规定。 
5 试验方法 
配电变压器的空载损耗和负载损耗应按 GB 1094.1 、GB 1094.11 的要求进行测试。