PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
ANTEPROYECTO DE  
PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE GAS  
 
 
PC Nº 29/6 :  Fecha , 05 de Octubre  de 2012 . 
 
 
PRODUCTO  : CALDERAS DE CALEFACCIÓN 
CENTRAL TIPO B, QUE UTILIZAN 
COMBUSTIBLES GASEOSOS, CUYO 
CONSUMO CALORÍFICO NOMINAL 
ES SUPERIOR A 70 KW PERO, 
IGUAL O INFERIOR A 300 KW.  
 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : Norma Española UNE -EN 656:2000  
    
  
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
CAPITULO  
 
 
I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para las calder as de 
calefacción central tipo B , que utilizan combustibles gaseosos, cuyo consumo calorí fico 
nominal es superior a 70 kW  pero, igual o inferior a 300 kW , de acuerdo al alcance y 
campo de aplicación de la  norma española  UNE -EN 656:2000 . 
 
 
II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
 
TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Tipo de 
Ensayo  Notas  
1 Clasificación de las calderas  UNE -EN 656:2000  4 Mayor  No destructivo  (1) 
2 Requisitos de construcción  UNE -EN 656:2000  5    
2.1 Adaptación a los diferentes gases  UNE -EN 656:2000  5.2 Mayor  No destructivo  (2) 
2.2 Materiales y métodos de construcción  UNE -EN 656:2000  5.3 Mayor  No destructivo  (3) 
2.3 Diseño  UNE -EN 656:2000  5.4 Mayor  No destructivo  (4) 
2.4 Utilización y mantenimiento  UNE -EN 656:2000  5.5 Mayor  No destructivo   
2.5 Conexiones a las  canalizaciones de agua 
y gas  UNE -EN 656:2000  5.6 Mayor  No destructivo   
2.6 Estanquidad  UNE -EN 656:2000  5.7 Crítico  No destructivo   PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 2 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Tipo de 
Ensayo  Notas  
2.7 Suministro del aire de combustión y  
evacuación de los productos de 
combustión  UNE -EN 656:2000  5.8 Mayor  No destructivo   
2.8 Comprobación del estado de 
funcionamiento  UNE -EN 656:2000  5.9 Mayor  No destructivo   
2.9 Vaciado de la caldera  UNE -EN 656:2000  5.10 Mayor  No destructivo   
2.10 Equipamiento eléctrico  UNE -EN 656:2000  5.11 Crítico  No destructivo   
2.11 Seguridad de funcionamiento en caso de 
falta de energía auxiliar  UNE -EN 656:2000  5.12 Crítico  No destructivo   
2.12 Dispositivos de prerreglaje, de regulación 
y de seguridad  UNE -EN 656:2000  5.13    
2.12.1  Dispositivos de prerreglaje y de ajuste a 
las necesidades térmicas  UNE -EN 656:2000  5.13.2  Mayor  No destructivo   
2.12.2  Circuito de gas  UNE -EN 656:2000  5.13.3  Crítico  No destructivo   
2.12.3  Regulador de presión de gas  UNE -EN 656:2000  5.13.4  Crítico  No destructivo  (5) 
2.12.4  Dispositivos de encendido  UNE -EN 656:2000  5.13.5  Crítico  No destructivo   
2.12.5  Dispositivos de supervisión de la llama  UNE -EN 656:2000  5.13.6  Crítico  No destructivo   
2.12.6  Termostatos y dispositivos de  limitación de 
la temperatura del agua  UNE -EN 656:2000  5.13.7  Crítico  No destructivo   
2.12.3  Dispositivos de control de la evacuación 
de los productos de la combustión  UNE -EN 656:2000  5.13.8  Crítico  No destructivo   
2.13 Quemadores  UNE -EN 656:2000  5.14 Mayor  No destructivo   
2.14 Puntos de toma de presión  UNE -EN 656:2000  5.15 Mayor  No destructivo   
3 Requisitos de funcionamiento  UNE -EN 656:2000  6    
3.1 Estanquidad  UNE -EN 656:2000  6.2 Crítico  No destructivo   
3.2 Consumos caloríficos nominal, máximo y 
mínimo, y potencia nominal  UNE -EN 656:2000  6.3 Mayor  No destructivo   
3.3 Seguridad de funcionamiento  UNE -EN 656:2000  6.4 Crítico  No destructivo   
3.4 Dispositivos de prerreglaje, de regulación 
y de seguridad  UNE -EN 656:2000  6.5    
3.4.1  Generalidades sobre dispositivos de 
prerreglaje, de regulación y de seguridad  UNE -EN 656:2000  6.5.1  Crítico  No destructivo   
3.4.2  Dispositivo de encendido  UNE -EN 656:2000  6.5.2  Crítico  No destructivo   
3.4.3  Dispositivo de supervisión de llama  UNE -EN 656:2000  6.5.3  Crítico  Destructivo  (6) 
3.4.4  Quemador de encendido y consumos de 
arranque  UNE -EN 656:2000  6.5.4  Crítico  No destructivo   
3.4.5  Control de aire  UNE -EN 656:2000  6.5.5  Crítico  No destructivo   
3.4.6  Presostato de gas  UNE -EN 656:2000  6.5.6  Crítico  Destructivo  (6) 
3.4.7  Termostato de temperatura de agua y 
limitadores de temperatura de seguridad  UNE -EN 656:2000  6.5.7  Crítico  Destructivo  (6) 
3.4.8  Dispositivo de control de la evacuación de 
los productos de combustión  UNE -EN 656:2000  6.5.8  Crítico  No destructivo   
3.5 Combustión  UNE -EN 656:2000  6.6 Crítico  No destructivo   
3.6 Rendimientos útiles  UNE -EN 656:2000  6.7 Mayor  No destructivo   
3.7 No condensación en la chimenea  UNE -EN 656:2000  6.8 Mayor  No destructivo   
3.8 Resistencia de los materiales a la presión  UNE -EN 656:2000  6.9 Crítico  No destructivo   
3.9 Resistencia hidráulica  UNE -EN 656:2000  6.10 Mayor  No destructivo   
3.10 Reguladores de aire comburente y de 
productos de la combustión  UNE -EN 656:2000  6.11 Mayor  No destructivo   
4 Marcado e instrucciones  UNE -EN 656:2000  8 Mayor  No destructivo   
 
Nota s: 
(1) Para la clasificación de los gases se debe utilizar la norma NCh953.Of2006 y para la clasificación de las calderas 
se debe utilizar la norma NCh861.Of200 1. PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 3 de 9 
  (2) Para la ejecución de los análisis y/o ensayos de tipo y de lote indicados en la TABLA A precedente, se aplicarán 
los gases estipulados en la norma NCh953 .Of2006 , según corresponda. Para los ensayos de producción podrán 
utilizarse los gases combustibles distribuidos en el país (GC,  GN y GLP) . 
(3) Los laboratorios encargados d e la realización de los ensayos  deberán contar con los equipos y/o instrumentos 
necesarios para aplicar  las norma s referenciadas en las clá usulas sobre materiales , o en su defecto, solicitar los 
respectivos certificados , los cuales deben ser  otorgado s por entidades que cumplan con los mismos requisitos 
que las nacionales . 
(4) En el punto 5.4.2 de la norma se hace referencia a la norma EN 297. En caso de existir necesidad de aplicar 
dicha norma, ésta debe ser reem plazada por la norma NCh3141/1.Of2008.  
(5) Si el fabricante o importador de la caldera dispone del Certificado de Aprobación del producto denominado 
“regulador de presión de gas”, emitido por un Organismo de Certificación reconocido  o autorizado  por SEC, podr á 
obviar el citado ensayo y se considerará como defecto mayor para todos los efectos del procedimiento de 
certificación  indicado en el presente protocolo.  
(6) El fabricante o importador podrá solicitar a la Superintendencia el reconocimiento de la certificación de origen, de 
acuerdo a lo estipulado en el Sistema 6, establecido en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTR OL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control  Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en la s cláusulas 5.7, 5.11, 5.12, 5.13.3, 5.13.4, 5.13.5, 5.13.6, 
5.13.7, 5.13.8, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.6, 6.9  
y 8 de la norma  española  UNE -EN 656:2000 , según  la TABLA  A, del Cap ítulo II , 
del presente Protocolo.    
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por 
la TABLA  B.  
 
TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 mensual  
26 a 150  3 0 1 mensual  
151 a 1200  5 0 1 mensual  
1201 a 35000  8 0 1 mensual  
35001 o más  13 0 1 mensual  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 4 de 9 
   
Notas:   
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 , del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el ni vel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la TABLA  C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota:  La selección de la muestra deberá ser efec tuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el  punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el tota l de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III , del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otr os Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS  DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos  en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 5 de 9 
  2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica,  en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 , del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestr a y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas:   
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a  lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 2.2.2 , del Capítulo III , del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 , del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 6 de 9 
  3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo a la T ABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto ampara das en el rechazo inicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II , del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 7 de 9 
  4.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar  este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del D ecreto Supremo Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho 
reconocimiento sea otorgado  por la Superintendencia de Electr icidad y 
Combustibles mediante Resolución E xenta, y que el certificado se encuentre 
vigente.  
    
5.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a lo menos a los Análisis y/o Ensayos  establecido s en 
el punto 1.2. 1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dado s por  la 
TABLA  E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  
MARCA DE 
CONFORMIDAD  CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota:  La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptaci ón señalados en el punto 5 .2, del Capítulo III , del presente Protocolo.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 8 de 9 
  En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue apr obado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
IV.- MARCADO NACIONAL  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir con 
lo siguiente:  
 
1.1 Comprobar lo dispuesto en la cláusula 8 de la TABLA A , del Capítulo II,  del presente 
Protocolo.  
 
1.2  Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto, y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación . 
b) País de fabricación del producto . 
c) Número de Certificado de  aprobación del producto en  cuestión, cuando 
corresponda.  
d) Advertencia de seguridad de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 1 del presente 
Protocolo . 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
RHO /JMG/ MCR /mcr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 29/6  
 
Página 9 de 9 
  ANEXO 1  
 
La presente Advertencia de Seguridad, deberá ser confeccionada de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución Exenta Nº 1495, de 2001 , de SEC.  
 
 
CALDERAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL TIPO B, QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES 
GASEOSOS, CUYO CONSUMO CALORÍFICO NOMINAL ES SUPERIOR A 70 KW 
PERO, IGUAL O INFERIOR A 300 KW.  
 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN EX. N° 1.495 , 
DEL AÑO 2001,  DE LA SEC 
 La instalación, mantención y reparación del artefacto debe ser efectuada 
por los Servicios Técnicos autorizados de la marca o por un instalador de 
Gas autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC).  
 El artefacto debe ser conectado a una instalación de calefacción, de modo 
compatible con sus prestaciones y p otencia nominal . 
 El uso e instalación que no sea la especificada por el fabricante, puede 
causar lesiones y daños a las personas y cosas . 
 En caso de detectar fuga de gas, no accionar interruptores eléctricos, 
teléfonos u otros objetos que puedan provocar chispas, abrir de inmediato 
puertas y ventanas, cerrar la llave de gas y solicitar la intervención del 
Servicio Técnico o Instalador autorizado por SEC . 
 En caso de avería y/o mal funcionamiento del artefacto, suspenda 
inmediatamente su uso, cierre la llave  de gas y absténgase de efectuar 
intervenciones no autorizadas, hasta que sea revisado por personal 
técnico autorizado . 
 Este artefacto debe estar permanentemente ensamblado a un conducto 
de evacuación de los gases producto de la combustión conectado al 
exterior. 
 Se recomienda instalar este artefacto en el exterior de la vivienda, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por SEC . 
 Este artefacto debe ser sometido a mantención al menos una vez al año . 
 Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, se reco mienda 
reemplazar este artefacto en un período no superior a 10 años . 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
 
 
 
Dimensi ones. Ancho 12 ,0 cm. + 0,1 cm. y largo 11,5  cm. + 0,2 cm.