CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
 PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
 
 
PE Nº 3/10 : Junio  2014 
 
PRODUCTO  : Tuberías no metálicas curvables y 
sistemas de conducción de cables 
para instalaciones eléctricas  
 
   
 
CATEGORIA  : Materiales de baja tensión  
 
 
NORMAS  DE REFERENCIAS  : IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02)  
  IEC 6 1386 -22 ed1.0 (2002 -02) 
 
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  
 
  DS Nº  298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
   
APROBADO POR  : RE Nº                   de fecha      
 
 
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento para la certificación de las 
Tuberías no metálicas curvables y sistemas de conducción de cables para 
instalaciones eléctricas , de acuerdo al alcance y campo de aplic ación de las normas  
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) e IEC 61386 -22 ed1.0 (2002 -02). 
 
 
CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Subcláusula  Clasificación 
de los 
defectos  
1 Clasificación  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 6 6.1, 6.2 (1), 6.3, 
6.4 y 6.5 (2) Mayor  
2 Marcado y documentación  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 7(3) 7.1, 7.2, 7.3 (6) 
7.5, y 7.6  Menor 
3 Dimensiones  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 8 8.1 y 8.2 (4) Mayor  CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
 IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 
4 Construcción  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 9 9.1, 9.5 y 9.6  Mayor  
5 Propiedades mecánicas  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 10 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 
10.6, 10.7 y 
10.8(5) Crítico  
6 Propiedades eléctricas  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 11 11.1, 11.3  Crítico  
7 Propiedades térmicas  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 12 12.1, 12.2 y 
12.3 Mayor  
8 Riesgos del fuego  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 13 13.1.3  Crítico  
9 Influencias externas  IEC 61386 -22 
ed1.0 (2002 -02 
IEC 61386 -1 
ed2.0 (2008 -02) 14 14.1 Mayor  
 
 
Notas:   
1) Al final de la Tabla 1 de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), rango de temperaturas 
bajas, se debe co nsiderar la clasificación 1ª cifra  6X, para una temperatura no inferior a 
0°C. 
2) En Chile no se permite el uso de tuberías propagadoras de la llama  (punto 8.2.8.1, NCH  
Elec. 4-2003 ). 
3) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el 
Capítulo IV del presente Protocolo .  
4) Alternativamente, se pueden utilizar las dimensiones  de acuerdo con ISO 228 (partes 1 y 
2) e ISO 7 (partes 1 y 2) y las   que se establecen en las tablas del capítulo 8, de la  norma  
NCh2018/2.Of2009 . 
5) Se aplica esta  cláusula de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), en caso que el 
fabricante declare la tubería como adecuada para cargas suspendidas.  
6) El color naranja es permitido, siempre que se informe que el producto es no propagador de 
llama.  
 
 Notas Generales:  
1) Las tuberías que estén destinadas a ser instaladas en locales de reunión de personas , en 
caso de combustión  deberá n arder sin llama, no emitir gases tóxicos, estar libre de 
materiales halógenos y emitir humos de baja opacidad.  De acuerdo con lo señalado en el 
punto 8.2.8.2, NCH Elec. 4 -2003.  
El cumplimiento de lo anterior deberá demostrarse mediante informe de ensayos emitido 
por un laboratorio acreditado por  el Instituto Nacional de Normalización, INN o por  un 
organismo de acreditación miembro de ILAC. Dicho in forme deberá formar parte de un 
Anexo al  informe de ensayos  de la Tabla A.   
2) Para los efectos de la nota 1), los ensayos pertinentes deberán estar basados en una 
norma de ensayos internacional o en su defecto una norma regional.   
 
 
 CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
 CAPITULO III  
 
 
SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN  
 
 
Para los efectos de ensayos se considerará que una unidad equivale a 3 m de tubería.  
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de tuberías o accesorios que se distinguen por características técnicas y 
de diseño similares, de los materiales, componentes y/o método de fabricación.  
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 secciones   = 2 secciones  más representativo  
b. Hasta 10 secciones  = 3 secciones  diferentes más representativos  
c. Sobre 10 secciones  = 4 secciones  diferentes más representativos  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se de berán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del pr esente Protocolo.   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos  los Análisis y /o 
Ensayos establecidos en los  Nos 1, 2, 5, 7  y 8 de la TABLA  A, del Capítulo II, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla B.  
 
TABLA B  
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001  o más  13 0 1 Mensual  
  Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
 - (*)Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las inspecciones mensuales a 
partir de la  primera producción siguiente, a dicho periodo.  
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestr a y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
 
 
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
  Nota:  
  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.   
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada  en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al dobl e de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN  SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II del presente Protocolo.  
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
2.1.2  Aprobación o rech azo CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
  El Tipo no podrá tener defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el  punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D.  
TABLA D  
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (*)  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 Notas:  
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de  acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida repres entada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación seña lados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  
Se deberá cada seis meses verificar en el mercado una muestra unitaria del 
producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1  del Capítulo II I, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de calidad 
del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 298, de 2005, de l Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capí tulo II, 
del presente Protocolo.  CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
 3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especific ados a continuación, se basan en la norma NCh 
44.Of 2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
3.1.3 Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricant e o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO , SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidad es 
 
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
  El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectua rá una evaluación y aprobación semestral del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
5. CERTIFICACIÓN ES PECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán  
cumplir con lo señalado en el A rtículo 22° del Decreto Supremo N° 298, de 2005 y 
asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de 
Electr icidad y Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado se 
encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o ensayos est ablecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E.  
 
TABLA E  
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE OR IGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 Nota:  
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 4 3.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabrica nte o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la  extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  CONSULTA PÚBLI CA 
PROYECTO  
PROYECTO DE PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/10  
 En el Certifi cado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
 
 
CAPÍTULO IV  
 
 
MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicad o para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir a lo 
menos con lo siguiente:  
 
 Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
  
a) Identificación del fabricante  
b) Código de clasificación  
c) Material del producto  
d) Diámetro nominal  
e) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto.  
f) País de fabricación del producto.  
g) Número de Certificado de aprobación del producto , si corresponde . 
h) Marcado de certificación, de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 31.10.2012  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERCH/erch