1 
 Decreto Ejecutivo Nº___________ -MEIC  
EL PRESIDENTE  DE LA REPÚBLICA  
Y EL MINISTRO  DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO  
En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18), y 146 de la 
Constitución Política;  los artículos 27 y 28 ac ápite 2, inciso b) de la Ley General de 
Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; Ley del Sistema 
Internacional de Unidades, Ley N° 5292 del 09 de agosto de 1973; Ley Orgánica del 
Ministerio Economía, Industria y Comercio, Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977; Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de 
diciembre de 1994; Ley de Aprobación del Acta Final en el que se incorporan los Resultados 
de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Mul tilaterales, Ley N° 7475 del 20 de 
diciembre de 1994; Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002 y Ley del Sistema Nacional para 
la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo del 2002;  y  
Considerando:  
1º- Que l a dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida 
actual, obliga a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las 
personas y de su patrimonio, con base en el buen func ionamiento de las instalaciones  eléctricas , 
la fiabilidad y calidad de los materiales utilizados en estas instalaciones , la compatibilidad que 
garantice la seguridad de uso de estos materiales  y su adecuad o mantenimiento.   
2 
 2º- Que corresponde a l Estado cost arricense proteger a los ciudadanos del país  en su salud, 
ambiente, seguridad e intereses económicos , además de propiciar en los consumidores mejores 
prácticas para adquirir materiales eléctricos y mayor conciencia en la comunidad empresarial de 
proveer en  el comercio productos que cumplan con requisitos técnicos de desempeño y calidad . 
3º- Que la Ley del Sistema Nacional para la Calidad Nº 8279, como Ley marco para las 
actividades vinculadas al desarrollo y la prestación de servicios, establece entre sus o bjetivos, 
coordinar la gestión pública y privada que deben realizar las entidades competentes para 
proteger entre otros, la seguridad y la vida de las personas y sus bienes, contribuyendo a elevar 
el grado de bienestar general de la población del país.  
4º- Que es indispensable la prevención de prácticas comerciales que pueden inducir al error o 
engaño al consumidor acerca de la calidad y confiabilidad d e los productos  que adquiere , en 
aras de brindar protección de su salud y seguridad,  
Por tanto,  
 
DECRETAN:   
 
Artículo 1º —Aprobar el siguiente Reglamento Técnico:  
 
RTCR 475 :2015 Productos eléctricos.  Conductores y Extensiones Eléctricas . 
Especificaciones  
 
  
3 
 1 OBJETO  Y ÁMBITO DE APLICACIÓN . 
Este reglamento tiene por objeto establecer las especificaciones técnica s, marcado y etiquetado de 
conductores  para uso en las instalaciones eléctricas en todo tipo de edificaciones  y de las 
extensiones eléctricas  de uso temporal  que se usan en el territorio nacional, sean producidos 
localmente o importados  comercializan en el p aís, con el fin de prevenir y minimizar riesgos en 
materia de seguridad para la vida e integridad de las personas y de sus bienes.  
  
2 REFERENCIAS.  
Este Reglamento Técnico se referencia con los siguiente s reglamento s técnicos vigente s: 
2.1. Decreto Ejecutivo N°  36463 -MEIC, del 26 de noviembre de 2010. RTCR 443:2010 
Metrología. Unidades de Medidas Sistema Internacional (SI).  
2.2. Decreto Ejecutivo N° 36979 -MEIC, del 13 de diciembre de 201 1. RTCR 458:2011 
Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica  para la Seguridad de la Vida y 
de la Propiedad . 
2.3. Decreto Ejecutivo N° 37662 -MEIC -H-MICIT del 12 de diciembre de 2012 Procedimiento 
para la Demostración de la Evaluación de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos.  
 
3 DEFINICIONES.  
Para la aplicación de este  reglamento técnico se utilizan las siguientes definiciones y 
abreviaturas:  
3.1. alambre duro o alambre temple duro:  Aquel que ha sido trefilado en fr ío hasta su tamaño 
final sin el proceso de recocido, de manera que se acerque a la máxima resistencia a la trac ción 
especificada en la norma aplicable .  
4 
 3.2. alambre semiduro o alambre  temple semiduro:  Aquel que ha sido trefilado en fr ío hasta 
su tamaño final sin el proceso de recocido, de manera que se acerque a la máxima resistencia a la 
tracción especificada en la nor ma aplicable . 
3.3.  alambre suave o alambre temple suave:  Aquel que ha sido trefilado hasta su tamaño final 
y que luego es recocido para aumentar la elongación requerida en la norma aplicable.  
3.4. conductor eléctrico:  Hilo metálico destinado a transmitir la electri cidad . 
3.5.   conductor eléctrico  desnudo : Es un conductor que no tiene revestimiento o aislamiento 
eléctrico  alguno.  
3.6.   conductor eléctrico  aislado : Es un conductor encerrado dentro de un material  de 
composición y espesor, que es reconocido por el CECR como de aislamiento eléctrico, estos 
pueden ser de tipo mono -conductor  o multi -conductor.  
3.7.  etiqueta: Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen, u otra materia descriptiva o gráfica, que 
se haya escrito, impreso, estarcido o adherido al producto o su empaque.  
3.8. etique ta complementaria: Aquella que se utiliza para poner a disposición del consumidor la 
información obligatoria cuando en la etiqueta original esta se encuentra en un idioma diferente al 
español o para agregar aquellos elementos obligatorios no incluidos en l a etiqueta original y que 
el presente reglamento exige.  
3.9. extensión eléctrica : Es una extensión de cable eléctrico aislado, conformado en uno de sus 
extremos por un enchufe y en su otro extremo por uno o más conectores, generalmente de su 
misma configuración  eléctrica.  
3.10. extensión de uso general : Una extensión de uso general debe consistir de un enchufe y 
un conector que se especifican para la conexión de línea y carga, que se ensamblan a un cordón 
flexible y puede incluir un interruptor de paso.   
5 
 3.11. extensión para  uso exterior : Una extensión para uso exterior consiste de un cordón, con 
conductor de puesta a tierra y puede incluir un  interruptor  de paso . Estas extensiones se diseñan 
para uso exterior, pero solamente mientras el equipo que alimenta está en uso y para  guardarse en 
lugares donde no estén expuestas al sol o a la intemperie.  
3.12. Marca de conformidad: Marca de certificación legalmente registrada, emitida o aplicada 
de acuerdo a los procedimientos de conformidad de certificación de tercera parte con normas 
específicas u otras especificaciones técnicas, para certificación de sistemas, producto o servicio.  
 
4 ABREVIATURAS.  
4.1 ASTM : Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (en inglés “ American Society for 
Testing and Materials”) . 
4.2 AWG : Calibre de alambre americano (en inglés “American Wire Gauge”) . 
4.3 CECR : Código Eléctrico de Costa Rica.  
4.4 cmils : Área de una sección transversal circular cuyo diámetro es una milésima de pulgada. 
(en inglés “circular mils”).  
4.5 CSA : Asociación Canadiense de Normas (en inglés “Canadian Standards Association”).  
4.6 ECA : Ente Costarricense de Acreditación . 
4.7 ETL: Laboratorio de  Pruebas Eléctricas (en inglés “Electric Testing Laboratories”).  
4.8 IEC: Comisión Internacional  de Electrotécnica  (en inglés “International  Electrotechnical 
Commission”.  
4.9 INTECO: Instit uto de Normas Técnicas de Costa Rica.  
4.10  ILAC: Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (en inglés “International 
Laboratory Accreditation Cooperation” .  
6 
 4.11 ISO:  Organización Internacional de Normalización (en inglés International Organization 
for Standardization).  
4.12  mils: milésimas de pulgada.  
4.13  MRA : Acue rdo de reconoci miento mutuo ( en ingles “ Mutual Recognition Agreement”.   
4.14 MLA : Acuerdo de reconocimiento multilateral (en inglés “Multilateral Agreement”) . 
4.15  NOM : Normas Oficiales Mexicanas.  
4.16  UL: Und erwriters Laboratories.  
4.17 ISO/IEC 17025: Norma internacional de requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración.  
 
5 ESPECIFICACIONES . 
5.1 Conductores Eléctricos.  Los productos conductores eléctricos a ser regulados por este 
reglamento técnico deben cumplir con las disposiciones  de los conductores eléctricos que se 
desarrollan en las siguientes  secciones  del CECR:  
5.1.1  Conductores ( tipos de materiales de los conductores eléctricos ). Sección 310.2 . 
5.1.2 Calibre mínimo de los conductores . Sección  310.5 . 
5.1.3 Identificación de  los Conductor es. Sección 310.12 . 
5.1.4 Construcción y aplicación de los conductor es. Sección  310.13 . 
5.1.5 Material de los conductores de aluminio  (tipos de conductores eléctricos ). Sección 310.14 . 
  
7 
 5.2 Extensiones Eléctricas . Las extension es eléctricas regulad as por este reglamento técnico 
deben cumplir con las disposiciones aplicables para las extensiones eléctrica s que se desarrollan 
en las siguientes secciones del CECR:  
5.2.1 Ampacidad para cordones y cables flexibles  (capacidades de corriente  para cordones y 
cables flexibles de amperaje permitido ). Sección 400.5 . 
5.2.2 Usos permitidos  (usos permitidos para cables y cordones flexibles ). Sección 400.7 . 
5.2.3 Usos no permitidos ( usos no permitidos para cables y cordones flexibles ). Sección 400.8 . 
5.2.4 Calibre mínimo (calibre mínimo permitido para cables y/o conductores flexibles) . Sección 
400.12 .  
5.3 Normas aplicables . En adición a lo anterior los conductores eléctricos y las extensiones 
eléctricas deben cumplir con las especificaciones técnicas de alguna de las norm as técnicas que 
se indican en el Anexo A para las familias de  materiales eléctricos específicos . 
 
6 MARCADO  Y ETIQUETADO . 
6.1 Del marcado de  los conductores eléctricos  aislados . El marcado de los conductores 
eléctricos que se regul an en este reglamento  debe n cumplir con l os siguientes requisitos:  
a) Tensión nominal . 
b) Combinación de números o letras que indican el tipo de alambre.  
c) Nombre del fabricante o marca comercial del producto . 
d) Área de sección transversal  en mm2 o calibre AWG.  
6.2 Del etiquetado de l os conductores eléctricos. El etiquetado de los conductores eléctricos 
(mono y multiconductores) debe cumplir con los siguientes requisitos : 
  
8 
 a. Nombre o razón social, teléfono o correo electrónico del productor o responsable de la 
fabricación, importación o dis tribución según corresponda.  
b.  País de origen.  
c. Área de sección transversal en mm2 o calibre AWG.  
d. Longitud contenida en el empaque del producto.  
e. Marca de conformidad del producto  de acuerdo con el Anexo A .  
6.3 Del marcado de las extensiones eléctricas.  El marca do de las extensiones eléctricas que se 
regul an en este reglamento  deben cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Tipo de cable expresado con las siglas que lo identifican.  
b. Área de sección transversal en mm2 o calibre AWG.  
c. Tensión máxima en voltios . 
d. Marca de  conformidad de producto  de acuerdo con el Anexo A .  
6.4 Del etiquetado de la s extensiones  eléctric as.  
El etiquetado de las extensiones eléctricas debe de cumplir con los siguientes requisitos:  
a.  Nombre o razón social, teléfono o correo electrónico del product or o responsable de la 
fabricación, importación o distribución según corresponda.  
b.  País de origen . 
c.  Área de sección transversal en mm2 o calibre AWG.  
d.  Longitud contenida en el empaque del producto.  
e.  Marca de conformidad del producto  de acuerdo con el Anexo  A.  
f.  El empaque de la extensión para uso exterior debe etiquetarse de manera permanente, con una  
leyenda  similar a:  “Adecuada para uso en exteriores, manténgase en interiores mientras no se  
9 
 utilice”  o de cualquier otra manera que informe que el producto  debe mantenerse en interiores 
cuando no está en uso.   
6.5 Para efecto de las disposiciones de marcado y etiquetado  contempladas en este numeral , la 
información debe estar en unidades del Sistema Internacional, sin detrimento del uso de otro 
sistema de medidas.  Además de lo anterior , cuando la  informac ión obligatoria requerida no esté 
disponible en idioma español, deberá traducirse  al idioma español  pudiendo utilizar para ello la 
etiqueta complementaria adherida al producto o su empaque.  
 
Para el caso de cables conductores y extensiones eléctricas fabricados bajo la normativa 
internacional IEC, se aceptan las disposiciones que esta contenga con respecto a marcado.  
 
7 EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD  
Los productores nacionales y los importadores deben asegurar que los cabl es conductores  y las 
extensiones eléctricas que se regulan en este reglamento técnico ,  cumplan con los requisitos que 
dicta este reglamento técnico. Para evaluar la conformidad del cumplimiento del presente 
reglamento técnico, los productores nacionales y los importadores deben de utiliza r algunos de 
los siguientes instrumentos de evaluación que se establecen en el Decreto ejecutivo N° 37662 -
MEIC -H-MICIT del 12 de diciembre del 2012, “Procedimiento para la Demostración de la 
Evaluación de la Conformidad d e los Reglamentos Técnicos”:  
 
7.1 Esquema de evaluación de la conformidad Modelo 3:  
Este esquema de certificación está basado en ensayo de tipo seguido de verificación a través de 
ensayo de muestras retiradas en las instalaciones del fabricante: está tambié n basado en el ensayo  
10 
 de tipo, pero combinado con intervenciones posteriores para verificar si la producción continúa 
conforme. Comprende ensayos en muestras extraídas en la propia fábrica. Este modelo 
proporciona una supervisión permanente de la producció n del fabricante y puede desencadenar 
acciones preventivas cuando sean identificadas no conformidades.  
 
El esquema de certificación del Modelo 3 incluye las siguientes etapas y el organismo de 
certificación debe:  
 
a) Realizar el muestreo  en las instalaciones  del fabricante.  
b) Evaluar las características definidas en la normativa técnica aplicable en el Anexo A para 
cada producto, mediante un laboratorio de ensayo que cumpla con lo establecido en el 
numeral 7.4 de este reglamento.  
c) Revisar y analizar los result ados de los ensayos realizados.  
d) Decidir si otorga, mantiene, suspende o retira la certificación.  
e) Emitir una licencia para autorizar el uso de los certificados o las marcas en los productos.  
f) Vigilar la conformidad del producto mediante el ensayo de muestr as en fábrica y 
evaluación del proceso de producción.  
 
7.2 Esquema de evaluación de la conformidad Modelo 5:  
Este esquema de certificación está basado en ensayo de tipo, evaluación y aprobación, a través de 
auditorías del sistema de gestión de la calidad del fabricante y ensayo en muestras retiradas del   
comercio y en las instalaciones del fabricante: es un modelo basado, como  los anteriores, en el 
ensayo de tipo, pero acompañado de evaluación de las medidas tomadas por el fabricante en el 
marco del Sistema d e Gestión de la Calidad, seguido de un monitoreo continuo, por medio de  
11 
 auditorías de supervisión y de ensayos de verificación de muestras extraídas del comercio y de la 
fábrica.  
El esquema de certificación del Modelo 5 incluye las siguientes etapas y el o rganismo de 
certificación debe:  
 
a) Realizar el muestreo  en las instalaciones del fabricante.  
b) Evaluar las características definidas en la normativa técnica aplicable en el Anexo A para 
cada producto, mediante un laboratorio de ensayo que cumpla co n lo estab lecido en el 
numeral 7 .4 de este reglamento.  
c) Auditoria inicial del proceso de producción y el sistema de calidad.  
d) Revisar y analizar los resultados de los ensayos realizados.  
e) Decidir si otorga, mantiene, suspende o retira la certificación.  
f) Emitir una lic encia para autorizar el uso de los certificados o las marcas en los productos.  
g) Vigilar la conformidad del producto por medio de:  
I. Evaluación del proceso de producción.  
II. Ensayo o inspección de muestras en fábrica, el mercado abierto o ambos.  
III. Auditoría del si stema de calidad.  
 
7.3 Para los productores nacionales e importadores, los Certificados de Conformidad indicados 
en el apartado 7.1  y 7.2 deben ser emitidos por un Organismo de Certificación de tercera parte 
acreditado o reconocido por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) , bajo la norma 
ISO/IEC 17065 para los alcances requeridos en este Reglamento .  
  
12 
 7.4 Los Organismos de Certificación, deben seguir el siguiente orden de prioridad para la 
selección del laboratorio  en el país donde se realice n los ensayos  de evaluación de la 
conformidad : 
7.4.1 Laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025, para los ensayos específicos 
solicitados por el reglamento, por el ECA o por un organismo de acreditación signatario del 
MRA de ILAC.  
7.4.2 Laboratorios de tercera parte no ac reditados para el alcance específico, el organismo de 
certificación, debe contar con evidencia del cumplimiento de los requisitos técnicos de ISO/IEC 
17025 por parte del laboratorio.  
7.4.3 Laboratorios de primera parte no acreditado para el alcance específico, el organismo de 
certificación, debe contar con evidencia del cumplimiento de los requisitos técnicos de ISO/IEC 
17025 por parte del laboratorio.   
 
8 VERIFICACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE  LA CONFORMIDAD  
Los productores nacionales y los importadores tienen la ob ligación de demostrar la conformidad 
con el presente reglamento técnico y para ello deberán cumplir con las siguientes disposiciones:   
13 
 8.1 Previo  a la coloca ción del producto en el mercado.  
8.1.1 Tanto los productores nacionales como  los importadores de los productos  sujetos a este 
reglamento técnico, previo a su comercialización en el mercado nacional deben presentar 
evidencia que demuestre su cumplimiento mediante el procedimiento de evaluación de 
conformidad, para lo cual se deberá utilizar el formato de Declaració n de Cumplimiento indicada 
en el Anexo B.  
8.1.2 En el caso de productos  nacionales  o importados , los productores nacionales  e 
importadores, deberán presentar ante el ECA junto con la documentación correspondiente , la 
demostración d el cumplimiento de los requerim ientos técnicos establecidos en este reglamento 
técnico, deberá utilizar el formato  de Declaración de Cumplimiento  indicada en el Anexo B.   
8.1.3 La Declaración de Cumplimiento deberá estar sustentada en los resultados de evaluación 
de la conformidad de acuerd o con los esquemas de certificación señalados en el numeral 7.1 y la 
validez  de dicha Declaración será por un año , de conformidad con lo estipulado en el Decreto 
Ejecutivo N° 37662 -MEIC -H-MICIT. En los casos en que el certificado  emitido para estos 
efectos  tenga un plazo de vencimiento inferior al período antes indicado , la validez de la 
Declaración será por el tiempo que se indique en ese certificado .   
8.1.4 El ECA deberá indicar que ha otorgado su aprobación  , agregando el número consecutivo, 
firma y sello en la Declaración de Cumplimiento.  
NOTA:  La presencia de dicho sello no debe interpretarse que el ECA ha emitido criterio sobre la 
veracidad de los resultados contenidos en el certificado.   
14 
 8.1.5 Los certificados de evaluación de la conformidad emitidos por los Org anismos de 
Evaluación de Conformidad (OEC) acreditados , deberán contener la información indicada en la 
norma de acreditación correspondiente a la actividad de evaluación de la conformidad. 
Asimismo, se podrá anexar cualquier otra información que el declara nte considere de interés.  
 
 
8.2 Posterior a la colocación del producto en el mercado:  
8.2.1 El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) podrá comprobar  de manera 
aleatoria en el mercado nacional, el cumplimiento de las especificaciones contenidas en este 
reglamento técnico .  
8.2.2 El MEIC para realizar la comprobación indicada , podrá contratar Organismos de 
Evaluación de Conformidad públicos o privados debidamente acreditados por el ECA o con 
acreditación reconocida por el ECA, para que realicen inspecciones, en sayos o verificaciones en 
el mercado.  
8.2.3 Los organismos indicados en el punto anterior contarán con investidura oficial para 
verificar en los puntos de venta el cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento, para ello 
pueden:  
a) Requerir, previa solicitud, la documentación que sustenta la declaración de conformidad 
respectiva.  
b) Tomar muestras para efectuar ensayos relativos a la evaluación de la conformidad indicados 
en el presente reglamento técnico.  
c) Solicitarle al productor nacional, importador o su agente  o agencia de aduanas, la 
información de toda aquella documentación que sustentó la evaluación de conformidad de sus 
mercancías, sean estas de producción nacional o importada.  
  
15 
 8.2.4 Para los casos en que existan otros documentos normativos y el interesado requi ere que se 
determine que son equivalentes con el presente reglamento técnico, se debe cumplir con el 
procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo N° 38849 -MEIC, Procedimiento para 
Demostrar Equivalencia con un Reglamento Técnico de Costa Rica.  
 
9 OTRAS OBLIGACIONES  
9.1 Será responsabilidad del productor nacional, importador o su agente o agencia de aduanas  
conservar copia de la Declaración de Cumplimiento y los documentos que la soportan y que son 
exigidos por el presente reglamento técnico, por un p eríodo no menor de 5 años.  
9.2 Con el fin de constatar la validez de los Certificados de Conformidad aportados, el MEIC 
podrá solicitar copia de dichos documentos, sea al productor nacional, al importador o al agente 
de aduanas que representa a este último.  
 
10 CONCORDANCIA  
El presente reglamento no coincide con ninguna norma técnica  en particular , sin embargo  los 
requisititos técnicos serán los indicados en al menos una de las normas que se encuentran en el 
Anexo A  
  
16 
 ANEXO A 
FAMILIAS DE  MATERIALES ELÉCTRICOS ESP ECÍFICOS  
Los productos específicos listados en este Anexo , por su grado de utilización en las instalaciones eléctricas y estar directamente 
relacionados con el objeto y campo de aplicación de este reglamento, deben demostrar  el cumplimiento de los requisit os técnicos con 
al menos una de las normas técnicas indicada s en la siguiente Tabla:  
 
 
Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente   7413.00.10.00  
Aplicable solo a  partida 
separada de conductores 
utilizados en construcción de 
edificios  Cables desnudos de 
cobre electrolítico  
 INTE 20 -03-01.  Alambres de 
cobre desnudos suave o recocido 
para uso eléctrico.       
IEC60228.    
Condu ctores eléctricos 
para cables aislados.  ASTM B2 Especificación de 
alambres de cobre semiduros.  
INTE 20 -03-02. Cable de cobre 
desnudo con cableado 
concéntrico para usos eléctricos  IEC 62561 -2 
Requisitos para los 
componentes de los 
sistemas de protección  
contra el rayo 
(CPCR). Parte 2: 
Requisitos para los 
conductores y 
electrodos de puesta a 
tierra.  ASTM B3 Especificación para 
alambres de cobre suave.  
INTE 20 -03-03 Cable de cobre 
desnudo con cableado 
concéntrico compactado para 
usos eléctricos                                
 ASTM B8 Especificación para 
conductores de cobre con 
cableado concéntricos, duros, 
semiduros y suaves  
INTE 20 -03-05 Alambre de 
cobre desnudo duro para usos 
eléctricos  
UL 96A Lightning Protection 
Components   
17 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
INTE 20-03-06 Alambre de 
cobre desnudo semiduro para 
usos eléctricos.                  
INTE 20 -03-07 Especificación 
estándar para conductores de 
cobre cableado bunchado para 
Conductores Eléctricos.  
INTE 20 -03-08  Especificación 
estándar para conducto res de 
cobre tipo calabrote con 
miembros de cableado bunchado 
tipo J para conductores 
eléctricos.                            
INTE/IEC60228.    Conductores 
eléctricos para cables aislados.        1.1 Cables, trenzas y similares de cobre, 
sin aislar  para electricidad (Conductores 
eléctricos desnudos, de cobre)  
7413.00.90.00  
 
Aplicable solo a  partida 
separada de conductores 
utilizados en construcción de 
edificios  Cables desnudos de 
cobre, otros  
 INTE/IEC60228.    Conductores 
eléctricos para cables ai slados.  IEC60228.    
Conductores eléctricos 
para cables aislados.  ASTM B2 Especificación de 
alambres de cobre semiduros.   
INTE 20 -03-01.  Alambres de 
cobre desnudos suave o recocido 
para uso eléctrico.      
INTE 20 -03-02. Cable de cobre 
desnudo c on cableado 
concéntrico para usos eléctricos  ASTM B3 Especificación para 
alambres de cobre suave.  
INTE 20 -03-03 Cable de cobre 
desnudo con cableado 
concéntrico compactado para 
usos eléctricos                                
 ASTM B8 Especificación pa ra 
conductores de cobre con 
cableado concéntricos, duros, 
semiduros y suaves  
  
18 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
INTE 20 -03-05 Alambre de 
cobre desnudo duro para usos 
eléctricos  ASTM B787 “ Norma de 
especificación para 
conductores de 19 hilos 
cableados combination 
unilay”  INTE 20 -03-06 Alambre de 
cobre desnudo semiduro para 
usos eléctricos.                 
INTE 20 -03-07 Especificación 
estándar para conductores de 
cobre cableado bunchado para 
Conductores Eléctricos.  
INTE 20 -03-08  Especificación 
estándar para conductore s de 
cobre tipo calabrote con 
miembros de cableado bunchado 
tipo J para conductores 
eléctricos.     
 
INTE/IEC60228.    Conductores 
eléctricos para cables aislados.                        
      Cables, Trenzas y Similares de Aluminio, sin 
aislar para el ectricidad (Conductores 
eléctricos desnudos de aluminio.)  
  
  7614.10.00.10  
 
 Cables desnudos de 
aluminio, con alma de 
acero  INTE/IEC60228.    Conductores 
eléctricos para cables aislados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IEC60228.    
Conductores eléctricos 
para cabl es aislados.  
 
IEC60089 Round wire 
concentric lay 
overhead electrical 
stranded conductors  
 
IEC 60209 
Aluminium 
conductors, steel -
reinforced.  
IEC 60210 
Aluminium alloy 
conductors, steel -
reinforced  
 ASTM B232 - Especificación 
estándar para conductores de 
aluminio cableado 
concéntrico,  de acero 
recubierto reforzado (ACSR)  
ASTM B498 -  Especificación 
estándar para alambre de 
acero galvanizado para 
conductores de aluminio, 
acero reforzado (ACSR)   
19 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
 
 
 
 
 
 
 IEC 60210 
Aluminium alloy 
conductors, steel -
reinforced  
7614 .10.00.90  
 
 
Cables de aluminio, 
con alma de acero con 
revestimiento no 
eléctrico  INTE/IEC60228.    Conductores 
eléctricos para cables aislados.  IEC60228.    
Conductores eléctricos 
para cables aislados.  
 
IEC60089 Round wire 
concentric lay 
overhead electric al 
stranded conductors  
 ASTM B232 - Especificación 
estándar para conductores de 
aluminio cableado 
concéntrico,  de acero 
recubierto reforzado (ACSR)  
ASTM B498 -  Especificación 
estándar para alambre de 
acero galvanizado para 
conductores de aluminio, 
acero reforzado (ACSR)  
7614.90.00.10  
 
 Otros Cables desnudos 
de aluminio  INTE/IEC60228.    Conductores 
eléctricos para cables aislados.  IEC60228.    
Conductores eléctricos 
para cables aislados.  
 
IEC60089 Round wire 
concentric lay 
overhead electrical 
stranded conductors  
 
IEC60207 Aluminium 
stranded conductors  
 
IEC60208 Aluminium 
alloy stranded 
conductors 
(aluminium - 
magnesium - silicon 
type)  
 
IEC60889 Hard -
drawn aluminium wire 
for overhead line 
conductors  
 ASTM B230 - Especificación 
estándar para alambre 
aluminio 1350 -h19 para usos 
eléctricos.  
ASTM B398 -  Especificación 
estándar para aleación de 
aluminio 6201 -T81 de 
alambres para usos eléctricos  
ASTM B -400 - Especifi cación 
estándar para conductores de 
aluminio 1350 redondo 
cableado concéntrico 
compactado  
ASTM B800 - Especificación 
estándar para aleación de  
aluminio serie 8000 para usos 
eléctricos  
ASTM B801 - Especificación 
estándar para conductores de 
aleación de aluminio 
serie8000 cableado 
concéntrico para cubrimiento 
posterior o aislamiento.   
20 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
IEC60104 
Aluminium -
magnesium -silicon 
alloy wire f or 
overhead line 
conductors  
 ASTM B609 – Especificación 
estándar para alambre 
aluminio redondo 1350, 
recocido, para usos eléctricos.  
 
ASTM B524/524M/1999  
 
NTC 2730/2001 ASTM 
B399/399M -2004  
 
NTC 308/2005, ASTM 
B231/231M -2004  
 
      1.2 Extensiones eléctricas.  
 
 
 
 
 8544.42.21.00  Cables de cobre o de 
aluminio de 125V con 
aislamiento eléctrico, 
provisto de enchufe y 
tomas de corriente en 
sus extremos  INTE 20 -01-05 Cordones de 
alimentación y extensiones para 
aparatos eléctricos - 
Especificaciones y métodos de 
ensayo.  
 IEC 60799. Electrical 
accessories – Cord 
sets and 
interconnection cord 
sets. 
 UL 817 – Cordones con 
terminales para alimentación 
de energía.  
 
NMX -J-195-ANCE. Cordones 
de alimenta ción y extensiones 
para aparatos eléctricos -
especificaciones y métodos de 
prueba.  
 
UL 62 Productos eléctricos – 
Conductores – Conductores 
flexibles con aislamiento 
termoplástico a base de 
polivinilo de cloruro (PVC), 
para aplicaciones de 125 volts, 
300 vol ts y 600 volts. 
Especificaciones.  
 
      1.3 Cables   
Conductores de 
cobre o 
aluminio, 
conductores 
eléctricos 
aislados. Multi 
conductores de 
uso liviano).  
 
 8544.49.21.10  
 
 Hilos, trenzas y cables, 
de cobre  (con o sin 
aleación de silicio, 
magnesio o 
manganeso), excepto 
los laqueados, 
esmaltados, oxidados INTE/IEC 60228 Conductores 
de cables Aislados  
 IEC 60228 
Conductores de cables 
Aislados  
  UL 493  Cable con 
aislamiento termoplástico para 
alimentador subterráneo y 
circuitos ramales.  
INTE/IEC 60227 -1 Cables 
asilados con cloruro de 
polivinilo, de tensión nominal IEC 60227 -1 Cables 
asilados con cloruro 
de polivinilo, de UL 83 Cables y Alambres con 
aislamiento termoplásticos  
  
21 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
anódicamente, 
siliconados o con 
aislamiento a base de 
asbesto, con diámetro 
superior a 0,5 mm,  
para una tensión 
superior a 80 V pero 
inferior o igual a 600 
V, excepto los 
utilizados para 
comunicaciones  sin 
terminales  hasta e incluyendo 450/750 V  - 
Part 1: Requerimientos 
Generales.  
 
INTE/IEC: 60227 -2.  Cables 
aislados con policloruro de 
vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450 -750 v  
 
INTE/IEC 60227 -3. Cables 
aislados con polic loruro de 
vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450 -750 v. 
Parte 3: Cables sin cubierta para 
instalaciones fijas  
INTE 20 -03-04 Productos 
eléctricos. Conductores. 
Conductores con aislamiento 
termoplástico a base de cloruro 
de polivinilo (PVC) , para 
instalaciones hasta 600 voltios – 
Especificaciones.  
 
INTE 20 -03-09 Productos 
eléctricos – Conductores – 
Conductores flexibles con 
aislamiento termoplástico a base 
de polivinilo de  
cloruro (PVC), para aplicaciones 
de 125 volts,300 volts y 600 
volts. Especificaciones.  
 
INTE 20 -03-10 Productos 
eléctricos – Conductores – 
Conductores con aislamiento 
termofijo, polietileno de cadena 
cruzada (XLPE) para 
instalaciones de 600  y  2000 
voltios – Especificaciones  
 
INTE 20 -03-12 Productos 
eléctricos – Conductore s – tensión nominal hasta 
e incluyendo 450/750 
V  - Part 1: 
Requerimientos 
Generales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IEC: 60227 -2.  Cables 
aislados con 
policloruro de vinilo 
de tensiones asignadas 
inferiores o igual es a 
450-750 v  
 
IEC 60227 -3. Cables 
aislados con 
policloruro de vinilo 
de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 
450-750 v. Parte 3: 
Cables sin cubierta 
para instalaciones fijas  
 
IEC 60227 -4 
Polyvinyl chloride 
insulated cables  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V –  
Part 4:  
Sheathed cables for 
fixed wiring  
 
IEC 60227 -5 
Polyvinyl chloride 
insulated cables  UL 44 - Cables  y alambres 
con aislamientos Termofijos  
 
UL 2225 Cable y conectores 
para uso en lugares 
clasificados peligrosos.  
 
UL 1424 Cables para circuitos 
de alarma potencia limitada.  
 
UL 719 Cable con cubierta no 
metálica  
 
UL 4703 Cables para uso de 
sistemas Fotovoltaicos  
 
UL 1277  Cables de potencia 
eléctrica y control para uso en 
bandeja con miembros 
opcionales de fibra óptica  
 
 
UL 62 Productos eléctricos – 
Conductores – Conductores 
flexibles con aislamiento 
termoplástico a base de 
polivinilo de cloruro (PVC), 
para aplicaciones de 125 volts, 
300 volts y 600 volts. 
Especificaciones.  
 
UL 66 Conductores flexibles 
para conexión de equipos  
 
NTC 5521 Cordones Flexibles 
tipo encauchetados y cables 
tipo dúplex para instalaciones 
de electrodomésticos y 
extensiones.  
 
ICEA S -70-547 - Conductores 
cubiertos con polietileno  
22 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
Conductores UF -B con 
aislamiento termoplástico 
(PVC), para instalaciones de 600 
volts – Especificaciones.  
 
INTE 20 -03-11 Productos 
eléctricos – Conductores – 
Cables eléctricos redondos tipo 
TGP formados por conductores 
de circuito tipo THHN -THWN y 
una cubierta termoplástico de 
policloruro de vinilo (PVC) para 
instalaciones de 600 volts – 
Especificaciones  
 
INTE/IEC 60502 -1 Cables de 
energía con aislamiento extruido 
y sus accesorios para tensiones 
asignadas de 1 KV (UM = 1,2 
KV) A 30 KV (UM = 36 KV) — 
Parte 1: Cables de tensión 
asignada de 1 KV (UM = 1,2 
KV) Y 3 KV (UM = 3,6 KV).  
 
INTE 20 -03-18:2012 Cables 
eléctricos de utilización 
industrial de tensión asignada 
0,6/1 kV Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno 
reticulado y cubierta de 
policloruro de  vinilo.  
 of rated voltages up to 
and including  
450/750 V – 
Part 5:  
Flexible cables (cords)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IEC 60227 -6 
Polyvinyl chloride 
insulated cable s  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V –  
Part 6:  
Lift cables and cables 
for flexible 
connections  
 
 
 
IEC 60227 -7 
Polyvinyl chloride 
insulated cables  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V –  
Part 7:  
Flexible cables 
screened and 
unscreened  
with two or more 
conductors  
 
IEC 21031 -1. Cables 
aislados con resistente a la intemp erie. 
 
TÜV 2 Pfg 1169 
Requerimientos de cables para 
uso en sistemas fotovoltaicos  
 
 
UL 1569 Metal -Clad Cables  
 
UL 854 Cables para 
alimentador principal y 
circuitos generales  
 
 
UL 13 Cables para Circuitos 
de Potencia Limitada  
  
23 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
policloruro de vinilo 
de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 
450/750 V Parte 1: 
Prescripciones 
generales  
 
IEC 60502 -1 Cables 
de energía con 
aislamiento extruido y 
sus accesorios  para 
tensiones asignadas de 
1 KV (UM = 1,2 KV) 
A 30 KV (UM = 36 
KV) — Parte 1: 
Cables de tensión 
asignada de 1 KV 
(UM = 1,2 KV) Y 3 
KV (UM = 3,6 KV).  
 
IEC 60331 -1. Tests 
for electric cables 
under fire conditions - 
Circuit integrity - Part 
1: Test method f or fire 
with shock at a 
temperature of at least 
830 °C for cables of 
rated voltage up to 
and including 0,6/1,0 
kV and with an 
overall diameter 
exceeding 20 mm  
 
IEC 60332 -1-2 Cable 
retardante a la llama  
 
IEC 61034 -2. 
Measurement of 
smoke density of 
cables b urning under 
defined conditions -  
24 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
Part 2: Test procedure 
and requirements.  
 
IEC 60754. Test on 
gases evolved during 
combustion of 
materials from cables 
- Part 1: 
Determination of the 
halogen acid gas 
content  
IEC 60332 -3-24. Tests 
on electric cables 
under f ire conditions - 
Part 3 -24: Test for 
vertical flame spread 
of vertically -mounted 
bunched wires or 
cables - Category C  
  
IEC 60245 Cables con 
aislamiento de goma  
 
 
UNE 21123:2:2010 
Cables eléctricos de 
utilización industrial 
tensión asignada 0.6/1 
KV 
 
 
 
UNE EN 50363  
Materiales de 
aislamientos, cubiertas 
y recubrimiento para 
cables eléctricos de 
energía en baja 
tensión   
  
25 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
8544.49.21.90  
 
 Los demás.                                   
Hilos, trenzas y cables, 
de cobre (con o sin 
aleación de silicio, 
magnesio o 
manganeso), excepto 
los laqueados, 
esmaltados, oxidados, 
anódicamente, 
siliconados o con 
aislamiento a base de 
asbesto, con diámetro 
infer ior o igual a 0.5 
mm,  para una tensión 
superior a 80 V pero 
inferior o igual a 600 
V, excepto los 
utilizados para 
comunicaciones, sin 
terminales,  Y todos los 
de aluminio.  INTE/  IEC 60228. Conductores 
de cables Aislados  
 
INTE/IEC 60227 -1 Cables 
aislados c on cloruro de 
polivinilo, de tensión nominal 
hasta e incluyendo 450/750 V  - 
Part 1: Requerimientos 
Generales.  
 
INTE/IEC: 60227 -2.  Cables 
aislados con policloruro de 
vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450 -750 v  
 
INTE/IEC 60227 -3. Cables 
aislados con policloruro de 
vinilo de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450 -750 v. 
Parte 3: Cables sin cubierta para 
instalaciones fijas  IEC 60228  
Conductores de cables 
Aislados  
 
IEC 60245 Cables con 
aislamiento de goma  
 
 
 
 
UNE 21123:2:2010 
Cable s eléctricos de 
utilización industrial 
tensión asignada 0.6/1 
KV 
 UL 83 Cables y Alambres con 
aislamiento termoplásticos  
 
UL 44 - Cables  y alambres 
con aislamientos Termofijos  
 
UL 2225 Cable y conectores 
para uso en lugares 
clasificados peligrosos.  
 
UL 142 4 Cables para circuitos 
de alarma potencia limitada.  
 
UL 719 Cable con cubierta no 
metálica  
 
UL 4703 Cables para uso de 
sistemas Fotovoltaicos  
 
UL 1277  Cables de potencia 
eléctrica y control para uso en 
bandeja con miembros 
opcionales de fibra óptica  
 
 
UL 62 Productos eléctricos – 
Conductores – Conductores 
flexibles con aislamiento 
termoplástico a base de 
polivinilo de cloruro (PVC), 
para aplicaciones de 125 volts, 
300 volts y 600 volts. 
Especificaciones.  
 
UL 66 Conductores flexibles 
para conexión de equip os 
 
NTC 5521 Cordones Flexibles 
tipo encauchetados y cables 
tipo dúplex para instalaciones 
de electrodomésticos y 
extensiones.   
26 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
 
ICEA S -70-547 - Conductores 
cubiertos con polietileno 
resistente a la intemperie.  
 
UL 1569 Metal -Clad Cables  
 
UL 854 Cables para  
alimentador principal y 
circuitos generales  
 
UL 13 Cables para Circuitos 
de Potencia Limitada  
 
ICEA S 70 – 547 Cable tipo 
WP 
 
NTC 3277/1996 Cables tipo 
serie 8000 XHHW -2 
 
NTC 1332/1999 Cable serie 
8000 tipo THW  
 
ICEA S 105 -692/ 2000  Cable 
tipo UD y URD  
 
 ICEA S -76-474/2000 
Multiplex de aluminio 
aleaciones AAC, AAAC y 
ACSR  
 
 
 
INTE/IEC 60502 -1 Cables de 
energía con aislamiento extruido 
y sus accesorios para tensiones 
asignadas de 1 KV (UM = 1,2 
KV) A 30 KV (UM = 36 KV) — 
Parte 1: Cables de tensión 
asign ada de 1 KV (UM = 1,2 
KV) Y 3 KV (UM = 3,6 KV).  
  
UNE EN 50363  
Materiales de 
aislamientos, cubiertas 
y recubrimiento para 
cables eléctricos de 
energía en baja 
tensión     
27 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
 IEC 60227 -1 Cables 
asilados con cloruro 
de polivinilo, de 
tensión nominal hasta 
e incluyendo 450/750 
V  - Part 1: 
Requerimientos 
Generales.  
 
IEC: 60227 -2.  Cables 
aislados con 
policloruro de vinilo 
de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 
450-750 v  
 
IEC 60227 -3. Cables 
aislados con 
policloruro de vinilo 
de tensiones asignadas 
infer iores o iguales a 
450-750 v. Parte 3: 
Cables sin cubierta 
para instalaciones fijas  
 
IEC 60227 -4 
Polyvinyl chloride 
insulated cables  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V –  
Part 4:  
Sheathed cables for 
fixed wiring  
 
IEC 60227 -5 
Polyvinyl chlori de 
insulated cables  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V – 
Part 5:    
28 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
Flexible cables (cords)  
 
IEC 60227 -6 
Polyvinyl chloride 
insulated cables  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V –  
Part 6:  
Lift cables and cables 
for flexible 
connect ions 
 
IEC 60227 -7 
Polyvinyl chloride 
insulated cables  
of rated voltages up to 
and including  
450/750 V –  
Part 7:  
Flexible cables 
screened and 
unscreened  
with two or more 
conductors  
 
IEC 60502 -1 Cables 
de energía con 
aislamiento extruido y 
sus acc esorios para 
tensiones asignadas de 
1 KV (UM = 1,2 KV) 
A 30 KV (UM = 36 
KV) — Parte 1: 
Cables de tensión 
asignada de 1 KV 
(UM = 1,2 KV) Y 3 
KV (UM = 3,6 KV).   
 
8544.60.00.10  
Aplicable solo a  partida 
separada de conductores  
 
   INTE/ IEC 60228 Conductores 
eléctricos para cables aislados    IEC 60228 
Conductores eléctricos 
para cables aislados  ICEA S -94-649 (Aplica para 
una o para la otra partida 
dependiendo del diámetro del  
29 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
utilizados en construcci ón de 
edificios   
 
 
 
 
 
 
 
Conductores 
eléctricos aislados, 
para una tensión 
superior a 1000 V con 
diámetro superior a 
0,5 mm  INTE/IEC 60502 -2. Cables de 
energía con aislamiento extruido 
y sus accesorios para tensiones 
asign adas de 14 kV (Um = 1,2 
kV) a 30 kV (Um = 36 kV) — 
Parte 2: Cables de tensión 
asignada de 6 kV (Um= 7,2 kV) 
hasta 30 kV (Um = 36 kV)   IEC 60502 -2. Cables 
de energía con 
aislamiento extruido y 
sus accesorios para 
tensiones asignadas de 
14 kV (Um = 1,2 kV) 
a 30 kV (Um = 36 kV) 
— Parte  Cables de 
tensión asignada de 6 
kV (Um= 7,2 kV) 
hasta 30 kV (Um = 36 
kV) cable)  
 
UL 1072 Cables y 
Multiconductores blindados y 
sin blindar de media tensión  
INTE/IEC 60840. cables de 
transmisión con el aislamiento 
sacado y sus accesorios para los 
voltajes clasificados sobre 30 
kilovoltios (Um = 36 
kilovol tios) hasta 150 kilovoltios 
(Um = 170 kilovoltios) - pruebe 
los métodos y los requisitos  
 
INTE 20 -03-16:2010 Cables 
cubiertos con material 
polimérico para redes aéreas 
compactas de distribución y 
tensiones de 13.8 kV a34.5 kV  IEC 60840.Cables de 
transmisió n con el 
aislamiento sacado y 
sus accesorios para los 
voltajes clasificados 
sobre 30 kilovoltios 
(Um = 36 kilovoltios) 
hasta 150 kilovoltios 
(Um = 170 
kilovoltios) - pruebe 
los métodos y los 
requisitos  
8544.60.00.90  
 
Aplicable solo a  partida 
separada de conductores 
utilizados en construcción de 
edificios  Los demás 
conductores eléctricos 
aislados, para una 
tensión superior a 
1000 V de diámetro 
inferior o igual a 0.5 
mm y los demás  
 INTE/IEC 60228 Conductores 
eléctricos para cables aislados.  IEC 60228 
Conductores eléctricos 
para cables aislados.  ICEA S -94-649 (Aplica para 
una o para la otra partida 
dependiendo del diámetro del 
cable)  
 
 
UL 1072 Cables y 
Multiconductores blindados y 
sin blindar de media tensión  INTE/IEC 60840. cables de 
transmisión con el aislamiento 
sacado y sus accesorios para los 
voltajes clasificados sobre 30 
kilovoltios (Um = 36 
kilovoltios) hasta 150 kilovoltios 
(Um = 170 kilovoltios) - pruebe 
los métodos y los requisitos  IEC 60840.Cables de 
transmisión con el 
aislamiento sacado y 
sus accesorios para los 
voltajes clasificados 
sobre 30 kilovoltios 
(Um = 36 kilovoltios) 
hasta 150 kilovoltios 
(Um = 170 
kilovoltios) - pruebe 
los métodos y los 
requisitos   
30 
 Familia de 
productos  Inciso arancelario  Productos específicos  NORMA TECNICA APLICABLE 1) 
Norma Nacional  
INTECO  Norma Internacional  
IEC Norma reconocida 
internacional mente  
INTE/IEC 60502 -1 Cables de 
energía con aislamiento extruido 
y sus accesorios pa ra tensiones 
asignadas de 1 KV (UM = 1,2 
KV) A 30 KV (UM = 36 KV) — 
Parte 1: Cables de tensión 
asignada de 1 KV (UM = 1,2 
KV) Y 3 KV (UM = 3,6 KV).  IEC 60502 -1 Cables 
de energía con 
aislamiento extruido y 
sus accesorios para 
tensiones asignadas de 
1 KV (UM  = 1,2 KV) 
A 30 KV (UM = 36 
KV) — Parte 1: 
Cables de tensión 
asignada de 1 KV 
(UM = 1,2 KV) Y 3 
KV (UM = 3,6 KV).  
INTE/IEC 60502 -2 Cables de 
energía con aislamiento extruido 
y sus accesorios para tensiones 
asignadas de 14 kV (Um = 1,2 
kV) a 30 kV (Um = 36 kV) — 
Parte 2: Cables de tensión 
asignada de 6 kV (Um= 7,2 kV) 
hasta 30 kV (Um = 36 kV)  IEC 60502 -2 Cables 
de energía con 
aislamiento extruido y 
sus accesorios para 
tensiones asignadas de 
14 kV (Um = 1,2 kV) 
a 30 kV (Um = 36 kV) 
— Parte 2: Cables de 
tensión asignada de 6 
kV (Um= 7,2 kV) 
hasta 30 kV (Um = 36 
kV) INTE 20 -03-15 Cables con 
neutro concéntrico con tensión  
nominal de 5000 V hasta 46000   
31 
 ANEXO  B 
(NORMATIVO)  
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
 
................................................ .......................  
(NOMBRE DEL  EMISOR)  
 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:  (NOMBRE, TIPO O 
MODELO, DE MUESTRA O DE SERIE, SEGÚN SEA EN EL CASO, PROCEDENCIA) , 
incluido en la fracción arancelaria (Clasificación arancelar ia a DIEZ DÍGITOS ) al que se refiere 
esta declaración, cumple con el (los) reglamento(s) técnico(s) costarricense (s):  (TITULO Y  
NÚMERO DEL REGLAMENTO TECNICO  vigentes ), según publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta N° ( …) de (FECHA  DE PUBLICACION).  
......................................................................................................  
(LUGAR Y FECH A: 
_________________________________________________________________________  
NOMBRE Y  FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA : 
_______________________ __________________________________________________  
(SELLO  DE LA COMPAÑÍA)  
 
Dirección para notificaciones: (EN COSTA RICA) : 
_________________________________________________________________________  
 
 
........................................................ ..............................................  
  
PARA USO EXCLUSIVO DEL ECA  
 
 
 
Nº CONSECUTIVO   
 
 
FIRMA   
 
 
VALIDO HASTA  
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO   
 
 
SELLO  DEL ECA  
 
  
32 
 Artículo 2º—Sanciones por incumplimiento.  
La responsabilidad civil, penal o  fiscal originada por la inobservancia de las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento, serán las que determinen las disposiciones legales vigentes 
y recaerá en forma individual en los fabricantes, importadores y comercializadores que brindaron 
información de las mercancías objeto del presente reglamento técnico.  
 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en este reglamento, dará lugar a la aplicación 
de las sanciones y medidas especiales que señala la Ley de Promoción de la Competencia y  
Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472 del 19 de enero de 1995, en respeto al debido proceso 
y derecho a defensa del administrado.  
 
Artículo 3º— Costos de la verificación.  
El costo de  los servicios que genere la aplicación del presente reglamento, de con formidad con lo 
dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor  y el artículo 142 del Reglamento a esta Ley , los deberá cubrir el infractor.  
 
TRANSITORIO I: Para efectos de las disposiciones señaladas en relación con la obligatoriedad 
de la presentación de la Declaración de Cumplimiento, según el punto 8.1.2 anterior,  en un plazo 
de 6 meses  posterior a la entrada en vigencia del presente reglamento, el MEIC en coordinación 
con la Dirección General de Ad uanas del Ministerio de Hacienda establecerá el mecanismo 
mediante el cual se defina esta condición. Sin detrimento de lo anterior, tanto productos 
nacionales como importados, deberán contar con copia de dicha documentación en sus archivos, 
para el momento  en que la autoridad competente requiera verificar el cumplimiento de este 
decreto.   
33 
 TRANSITORIO II:  Para efecto de lo que indica el apartado 7.3 del presente Decreto Ejecutivo, 
son aceptados los certificados emitidos por un organismo acreditado bajo la Nor ma  ISO/IEC 
17065 en su versión vigente; no obstante, se otorga un plazo de 12 meses a partir de la 
publicación de este Decreto, para que los organismos de certificación amplíen el alcance de su 
acreditación en los términos requeridos en este numeral.  
 
Artículo 4º- El presente reglamento técnico entrará en vigencia 6 meses después de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Dado en la Presidencia de la República. – San José, a los … del mes de … del dos mil quince . 
 
  
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA  
 
 
 
 
 
 
    Welmer Ramos González  
Ministro de Economía Industria y Comercio