(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
NORMA Oficial Mexicana NOM -209-SCFI -2017, Industria del gas -Conexión integral y conexión flexible que se 
utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural -Especificaciones y métodos de prueba 
(cancela a la NOM -014-SESH -2013).  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía. - 
Dirección General de Normas.  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM -209-SCFI -2017, INDUSTRIA DEL GAS -CONEXIÓN INTEGRAL Y CONEXIÓN 
FLEXIBLE QUE SE UTI LIZAN EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. O GAS NATURAL -
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NOM -014-SESH -2013)  
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA,  Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalizació n de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones  XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones 
I y XII, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normal ización, 34 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y 22 fracciones I, IV, IX y XXV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, y  
CONSIDERANDO  
Que con fecha 17 de agosto de 2016, el Comité Consultivo Nacional de Normaliz ación de la Secretaría de 
Economía, aprobó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -209-SCFI -2016, 
INDUSTRIA DEL GAS -CONEXIÓN INTEGRAL Y CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN EN 
INSTALACIONES DE APROVECHAMIE NTO DE GAS L.P. O GAS NATURAL -ESPECIFICACIONES Y 
MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELARÁ A LA NOM -014-SESH -2013) , la cual se realizó en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de enero de 2017, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios;  
Que durante el plazo de 60 días naturale s contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de 
dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el 
artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición de l público en general 
para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido 
del citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el grupo de trabajo, 
realizándose las modificaci ones conducentes al proyecto de norma;  
Que con fecha 28 de agosto de 2017, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía aprobó la norma referida;  
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las Normas Of iciales Mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, expide la 
siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM -209-SCFI -2017 INDUSTRIA DEL GAS -CONEXIÓN INTEGRAL Y 
CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN EN INSTALA CIONES DE APROVECHAMIENTO DE  GAS L.P. O 
GAS NATURAL -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NOM -014-SESH -2013), 
SINEC -20170817161847669.  
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017. - El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalizaci ón de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.  
 
NORMA OFICIAL MEXICANA  NOM -209-SCFI -2017  INDUSTRIA DEL GAS -CONEXIÓN INTEGRAL Y 
CONEXIÓN FLEXIBLE QUE SE UTILIZAN EN INSTALACIONES DE APROVECHAMIE NTO DE GAS L. P. 
O GAS NATURAL -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NOM -014-SESH -2013)  
Prefacio  
La elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) integ rado por:  
● Secretaría de Economía.  
● Secretaría de Salud.  
● Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
● Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  
● Secretaría de Com unicaciones y Transportes.  
● Secretaría de Turismo.  
● Secretaría de Desarrollo Social.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
● Secretaría de Gobernación.  
● Secretaría de Energía.  
● Centro Nacional de Metrología.  
● Comisión Federal de Competencia Económica.  
● Procuraduría Federal del Consumidor . 
● Comisión Nacional del Agua.  
● Instituto Mexicano del Transporte.  
● Cámara Nacional de la Industria de Transformación.  
● Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.  
● Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.  
● Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.  
● Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana.  
● Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.  
● Consejo Nacional Agropecuario.  
● Universid ad Nacional Autónoma de México.  
● Instituto Politécnico Nacional.  
Con objeto de elaborar la presente Norma, se constituyó un Grupo de Trabajo con la participación 
voluntaria de los siguientes actores:  
● Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, A.C.  
● Asociación Mexicana de Fabricantes de Válvulas y Conexos, A.C.  
● Asociación Mexicana de Profesionales en Gas, A.C.  
● Asociación de Normalización y Certificación, A.C.  
● Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTR A. 
● Cámara Regional de Gas, A.C.  
● Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C.  
● Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C.  
● Asociación Nacional de Organismos de Inspección, A.C.  
● Desarrollo Miber, S.A. DE C.V.  
● Grup o IUSA, S.A. de C.V.  
● MABE S.A. de C.V.  
● TRUPER, S.A. de C.V.  
● TANQUES MENHER, S.A. DE C.V.  
● TRINITY INDUSTRIES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
Índice del Contenido  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias Normativas  
3. Términos, definiciones y t érminos abreviados  
4. Clasificación  
5. Especificaciones  
6. Métodos de prueba  
7. Marcado  
8. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)  
9. Vigilancia  
10. Concordancia con normas internacionales  
11. Bibliografía  
TRANSITORIOS       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
Índice de Tablas  
Tabla 1-Momento de torsión para rosca cónica tipo NPT  
Tabla  2-Momento de torsión para rosca recta  
Tabla  3-Resistencia a la tensión mínima  
Tabla  4-Longitud para la conexión  
Tabla  5-Dimensiones del conector con rosca tipo ACME  
Tabla  6-Dimensiones del vástago de  punta POL  
Tabla  7-Dimensiones de la tuerca con rosca EXT izquierda  
Tabla  8-Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 1  
Tabla  9-Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 2  
Tabla  10-Dimensiones de la tue rca con rosca EXT NPT para la conexión Tipo 2  
Tabla  11-Dimensiones del abocinado del tubo de cobre  
Tabla  12-Especímenes que se requieren para las pruebas  
Índice de Figuras  
Figura 1 -Conexión integral (cola de cochino) Tipo 1 (ilustrativa)  
Figura 2 -Conexión integral flexible Tipo 2 (ilustrativa)  
Figura 3 -Conexión flexible Tipo 3 (ilustrativa)  
Figura 4 -Conexión punta POL Tipo 4 con rosca NPT macho (ilustrativa)  
Figura 5 -Conexión punta POL Tipo 4 con conector tipo ACME (ilustrativa)  
Figura 6 -Conector tipo ACME (ilustrativa)  
Figura 7 -Vástago de punta POL (ilustrativa)  
Figura 8 -Tuerca con rosca EXT izquierda (ilustrativa)  
Figura 9 -Tuerca con rosca EXT derecha para conexiones Tipo 1 o Tipo 2 (ilustrativa)  
Figura 10 -Tuerca con rosca EXT NPT para conexión Tipo 2 (ilu strativa)  
Figura 11 -Abocinado del tubo (ilustrativa)  
 
1. Objetivo y campo de aplicación  
La presente Norma Oficial Mexicana, establece las especificaciones, los requisitos mínimos de seguridad y 
los métodos de prueba para la conexión integral, la conexión i ntegral flexible, la conexión flexible y la conexión 
con punta POL que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, así como 
la información que debe exhibirse en el producto y su empaque. Asimismo, establece el procedimien to para la 
evaluación de la conformidad correspondiente.  
2. Referencias Normativas  
Para los fines de esta Norma Oficial Mexicana, es indispensable aplicar las Normas Oficiales Mexicanas y 
las Normas Mexicanas que se listan a continuación o las que las sust ituyan, ya que constituyen disposiciones 
de esta Norma Oficial Mexicana:  
2.1 Norma Oficial Mexicana NOM -106-SCFI -2000, Características de diseño y condiciones de uso de la 
contraseña oficial (cancela a la NOM -106-SCFI -2000, publicada el 2 de noviembre y el  11 de diciembre de 
2000), fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2001 -02-02. 
2.2 Norma Mexicana NMX -W-020-SCFI -2006, Productos de cobre y sus aleaciones -Barras y perfiles de 
latón de fácil maquinado -Especificaciones y métodos de pru eba (cancela a la NMX -W-020-1996 -SCFI), fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2006 -03-23. 
2.3 Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Tubos de cobre sin 
costura para refrigeración -Especificaciones y m étodos de prueba (cancela a la NMX -W-023-1996 -SCFI), fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2004 -08-13. Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
2.4 Norma Mexicana NMX -X-002-1-SCFI -2015, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones de latón 
roscadas y con abocinado a 45° -Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX -X-002-1-1996), 
fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 2016 -04-12. 
2.5 Norma Mexicana NMX -X-029/1 -SCFI -2005, Gas L.P. -Mangueras con refuerzo de alambre o fibras 
textiles para la c onducción de Gas L.P. y/o Natural -Especificaciones y métodos de ensayo -Parte 1: Para uso 
en alta y baja presión (cancela a la NMX -X-029-1985), fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 2005 -04-07. 
3. Términos, definiciones y términos ab reviados  
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se aplican los términos, definiciones y términos 
abreviados siguientes:  
3.1 ACME  
Abreviatura de la denominación que se les da a cierto tipo de roscas rectas cuyo corte transversal es 
trapezoidal  
3.2 ampliación de titularidad  
Extensión de la propiedad y responsabilidad que el titular del certificado tiene y otorga, a una persona 
física o moral, que él designe  
3.3 cancelación del certificado de la conformidad  
Acto mediante el cual, la DGN, deja sin efectos, de modo definitivo, el certificado de cumplimiento  
3.4 certificado de la conformidad  
Documento mediante el cual la Dirección General de Normas (DGN) o los organismos de certificación para 
producto hacen constar que las conexiones integrales y cone xiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, cumplen con las especificaciones que se 
establecen en esta Norma Oficial Mexicana  
3.5 certificado de calidad  
Documento que garantiza que el material se encu entra en estado para operar  
3.6 certificado del sistema de control de la calidad  
Documento que otorga un organismo de certificación de sistemas de control de la calidad establecido en 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), a ef ecto de hacer constar ante la 
Dirección General de Normas (DGN) o los organismos de certificación para producto, que el sistema de 
control de la calidad del producto contempla procedimientos de verificación para el cumplimiento con esta 
Norma Oficial Mexic ana 
3.7 conector  
Elemento roscado de la conexión  
3.8 conexión integral  
Producto que permite la conexión de la válvula del recipiente transportable al regulador  
3.9 conexión flexible  
Producto que permite la conexión de la salida del regulador o de la instal ación al aparato de consumo  
3.10 conexión punta POL  
Aquella que se caracteriza por presentar un diseño radial como medio de sello, que permite la conexión de 
la válvula del recipiente transportable al regulador  
3.11 DGN  
La Dirección General de Normas de la  Secretaría de Economía  
3.12 EXT 
Abreviatura de “Rosca externa”  
3.13 familia de modelos  
Grupo de modelos de un mismo producto, referidos en esta Norma Oficial Mexicana, del mismo tipo, en el 
que las variantes son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las características de diseño que 
aseguran el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
3.14 informe de pruebas  
Documento que emite un laboratorio de pruebas, mediante el cual se presenta ante la DGN o los 
organismos de certificación para produ cto los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o  Gas 
Natural  
El informe de pruebas tendrá una vigencia de noventa días naturales  a partir de la fecha de su emisión 
para efectos de la solicitud de certificación en los organismos de certificación para producto  
3.15 INT 
Abreviatura de “Rosca interna”  
3.16 laboratorio de pruebas  
Laboratorio de pruebas acreditado y aprobado conforme lo establece la Ley Federal sobre Metrología  y 
Normalización  
3.17 Ley 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
3.18 LH 
Abreviatura de “Rosca izquierda”, por sus siglas en idioma inglés (Left Helix, Left Handed)  
3.19 lote 
Conjunto de unidades de producto d el cual se toma la muestra tipo para su evaluación y así determinar su 
conformidad con la presente Norma Oficial Mexicana y puede ser diferente del conjunto de unidades llamadas 
lote para otros propósitos (por ejemplo: producción, embarque, etc.)  
3.20 mang uera tramada  
Elemento compuesto por una manguera de material polimérico (por ejemplo, hule, plástico, poli(cloruro de 
vinilo), polietileno, nitrilo, entre otros) con un refuerzo (por ejemplo, poliéster o nylon) entre la manguera y el 
revestimiento o cubier ta 
3.21 manguera trenzada  
Elemento compuesto por un tubo de hule sintético o plástico recubierto con refuerzo exterior trenzado de 
fibras resistentes a la abrasión y a la corrosión.  
3.22 NGO  
Abreviatura que se le da a la rosca de salida normalizada para ga s, por sus siglas en idioma inglés 
(National Gas Outlet Thread)  
3.23 NPT 
Abreviatura de la denominación que se les da a las roscas cónicas que se utilizan en tuberías, por sus 
siglas en idioma inglés (National Pipe Thread)  
3.24 organismo de certificación p ara producto  
A la persona moral acreditada y aprobada en la presente Norma Oficial Mexicana conforme a la Ley, que 
tiene por objeto realizar funciones de certificación de la conformidad de las conexiones integrales y 
conexiones flexibles que se utilizan en  las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural  
3.25 organismo de certificación de sistemas de control de la calidad  
A la persona moral, acreditada conforme a la Ley, que tenga por objeto realizar funciones de certificación 
de sistemas de c ontrol de la calidad de la línea de producción de las conexiones integrales y conexiones 
flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, y tengan los 
procedimientos de seguimiento de conformidad con lo dispuesto  en la Ley  
3.26 PEC 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad para determinar el grado de cumplimiento con esta 
Norma Oficial Mexicana.  
3.27 presión de trabajo  
Es la presión manométrica a la que operan las conexiones conforme al diseño de una inst alación.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
3.28 recipiente transportable  
Envase utilizado para contener Gas L.P., a presión, y que, por sus características de seguridad, peso y 
dimensiones, una vez llenado, puede ser manejado manualmente  
3.29 s uspensión del certificado de la conformidad  
Acto mediante el cual, la DGN interrumpe la validez, temporalmente, de manera parcial o total, del 
certificado de cumplimiento  
3.30 UNS  
Abreviatura de la denominación que se le da a la rosca cilíndrica de paso, por sus siglas en idioma inglés 
(Unified Specia l Thread)  
3.31 verificación  
Comprobación a la que están sujetas las conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, a las que se les otorgó un certificado de la 
conformidad, co n el objeto de constatar que continúan cumpliendo con esta Norma Oficial Mexicana y del que 
depende la vigencia de dicha certificación  
4. Clasificación  
Las conexiones objeto de la presente Norma Oficial Mexicana se clasifican en:  
a) Tipo 1: Conexión integr al (cola de cochino).  
b) Tipo 2: Conexión integral flexible.  
c) Tipo 3: Conexión flexible:  
i. I Alta presión.  
ii. II Baja presión.  
d) Tipo 4: Conexión punta POL:  
i. I Con rosca tipo NPT macho  
ii. II Con rosca tipo ACME  
5. Especificaciones  
5.1 Generalidades  
En las conexiones de cualquier tipo, no debe usarse aluminio en contacto con cobre o con aleaciones   de 
cobre.  
5.2 Conexión integral (cola de cochino)  
Debe conformarse como un ensamble formado por un tubo de cobre flexible con designación de 6,35 mm 
(1/4), soldado en un extremo a un vástago con punta POL, complementando con una tuerca con rosca EXT 
izquierda y en el otro extremo con una tuerca con rosca EXT derecha y con el tubo abocinado. Las tuercas 
quedan libres en su movimiento para ensamblarse (véase  Figura 1).  Estas condiciones se comprueban 
visualmente y por medición, según corresponda.  
Los componentes de la conexión deben cumplir con lo establecido en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. Esta 
condición se comprueba mediante medición.  
 
FIGURA 1 -Conexión  integral (cola de cochino) Tipo 1 (ilustrativa no limitativa)  
5.3 Conexión integral flexible  
Debe conformarse como un ensamble formado por una manguera flexible tramada o trenzada que se une 
a una punta POL con tuerca con rosca EXT izquierda en un extremo , la cual puede integrarse a un maneral, y 
en el otro extremo una tuerca con rosca EXT derecha con abocinado interno (véase Figura 2).       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
 Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
La punta POL puede presentar integrado de origen un arosello, también puede presentar conector tipo 
ACME con designació n 1 5/16 -5-ACME -2G hembra para ensamblar la punta POL a la válvula de un recipiente 
transportable para contener Gas L.P. (véase Figura 5).  
Lo anterior se comprueba visualmente, la rosca ACME debe cumplir con lo establecido en la Tabla 5. Esta 
condición se comprueba por medición.  
 
FIGURA 5-Conexión punta POL Tipo 4 II, con rosca tipo ACME (ilustrativa no limitativa)  
5.6 Tubo de cobre flexible  
El tubo de cobre flexible que se utiliza en la conexión Tipo 1 debe cumplir con la composición química, 
abocardado y  características mecánicas indicadas en la Norma Mexicana NMX -W-023-SCFI -2004 o la que la 
sustituya, lo cual se comprueba mediante la presentación del certificado de calidad, cuyo contenido sea en 
idioma español o en su defecto en idioma inglés, en los tér minos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el 
Capítulo 8 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
5.7 Manguera  
La manguera que se utiliza en las conexiones Tipo 2 y Tipo 3 debe cumplir con la Norma Mexicana  NMX -
X-029/1 -SCFI -2005 o la que la sustituya,  lo cual se comprueba mediante la presentación del certificado de 
cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 8 de la presente Norma Oficial 
Mexicana.  
5.8 Presión máxima de trabajo  
Para las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la presión máxima de trabajo debe ser 1,72 MPa (17,54 kgf/cm 2). 
Para las conexiones Tipo 3 II, la presión máxima de trabajo debe ser 7 kPa (71,38 gf/cm 2). 
La conexión no debe presentar fugas ni deformaciones visibles cuando se aplica el método de prueba qu e 
se establece en 6.4.  
5.9 Presión de reventamiento  
En el caso de las conexiones Tipo 1, 2, 3 I y 4, la presión de reventamiento debe ser como mínimo 8,6 
MPa (87,70 kgf/cm 2). Para las conexiones Tipo 3 II, dicha presión debe ser 3,5 MPa (35,69 kgf/cm 2) como 
mínimo.  
Lo anterior se comprueba conforme a lo establecido en 6.5.  
5.10 Conectores  
No deben usarse conectores fabricados a partir de un proceso de fundición. El material de los conectores 
objeto de la presente Norma Oficial Mexicana debe cumplir con la c omposición química y características 
mecánicas de la Norma Mexicana NMX -W-020-SCFI -2006 y cumplir con la composición química y 
propiedades mecánicas de la Norma Mexicana NMX -X-002-1-SCFI -2015, o las que las sustituyan.  
Las condiciones descritas en el párra fo anterior se comprueban mediante la presentación de los 
certificados de calidad, cuyo contenido sea en idioma español o en su defecto en idioma inglés, de acuerdo a 
lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 8 de la presente Norma Oficial Mexica na.      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
5.11 Resistencia al momento de torsión  
Para las conexiones Tipo 1 y Tipo 2 la tuerca con rosca EXT izquierda debe soportar un momento de 
torsión de 50 N•m, la tuerca con rosca EXT derecha debe soportar un momento de torsión de 20 N•m. Para 
las conexion es que presentan maneral, éste debe soportar un momento de torsión de 20 N•m. En todos los 
casos debe tenerse una tolerancia de ± 1 %. Las características descritas se comprueban conforme a la 
establecido en el numeral 6.3.  
Las conexiones Tipo 3 I y Tipo 3  II deben resistir el momento de torsión que se establece en las Tablas 1 
y/o 2, según corresponda, comprobándose conforme a lo descrito en el numeral 6.3.  
Las conexiones Tipo 4 I y Tipo 4 II deben resistir el momento de torsión que se establece en la Tabl a 1, 
comprobándose conforme a lo descrito en el numeral 6.3.  
En el caso de las medidas nominales que no se incluyen en las mencionadas tablas, debe aplicarse el 
momento de torsión inmediato superior.  
TABLA  1-Momento de torsión para rosca cónica tipo NPT  
Designación de la rosca  Momento de torsión mínimo  
mm nominal  N•m 
3,17 1/8 15 
6,35 1/4 28 
9,52 3/8 51 
12,70  1/2 90 
19,05  3/4 113 
25,40  1 135 
 
TABLA 2- Momento de torsión para rosca recta  
Designación de la rosca  Momento de torsión mínimo  
mm nominal  N•m 
3,17 1/8 15 
11,11  7/16 20 
12,70  1/2 28 
15,87  5/8 51 
19,05  3/4 90 
25,40  1 113 
 
5.12 Resistencia a la tensión  
Las conexiones, deben soportar una resistencia a la tensión como se especifica en la Tabla 3. Esta 
condición se comprueba conforme a lo est ablecido en el numeral 6.2.  
TABLA 3- Resistencia a la tensión mínima  
Conexión  Diámetro exterior del tubo o diámetro interior de 
la manguera, según corresponda  Resistencia a la 
tensión  
mm nominal  N 
Tipo 1  6,35 1/4 2 200  
Tipo 2  4,76 a 15,87  3/16 a 5/8  1 760 
Tipo 3 I y 3 II  4,76 a 15,87  3/16 a 5/8  880 Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.13 Longitudes  
La conexión debe tener una longitud conforme a lo señalado en la Tabla 4, lo que se comprueba  por 
medición.  
Para la conexión tipo 3 II se permiten longitudes hasta 5 m, teniendo en cuenta q ue para estos casos se 
deben cumplir las especificaciones como si se tratase de una conexión tipo 3 I.  
TABLA 4-Longitud para la conexión  
Conexión  Longitud  
Mínima  Máxima  
cm cm 
Tipo 1  50 60 
Tipo 2  30 60 
Tipo 3 I y 3 II  30 250 
Tipo 4  5 14 
 
5.14 Dimen siones de los conectores  
a) Tipo ACME  
La rosca tipo ACME debe cumplir con las dimensiones que se especifican en la Tabla 5 (véase Figura 6). 
Lo anterior se comprueba por medición.  
TABLA 5-Dimensiones del conector con rosca tipo ACME  
Símbolo  Descripción  Dimensión (mm)  
 Rosca  Designación 1 5/16 -5-ACME -2G-RH-INT 
* Diámetro menor  De 28,96 a 29,46  
* Diámetro de paso  De 31,50 a 32,01  
* Diámetro mayor  De 34,54 a 35,05  
K Diámetro de fondo  De 6,78 a 6,99  
L Longitud de fondo  De 3,81 a 7,87  
M Línea de centro  11,91 ± 0,38  
N Radio de nariz  19,05 ± 0,13  
P Longitud de nariz  De 6,73 como mínimo  
Q Principio del diámetro guía Y  De 7,59 como mínimo  
R Longitud de hombro  De 19,74 a 18,64  
T Radio de fondo  0,76 ± 0,25  
U Radio de N centros  19,05 ± 0,13  
V Profundidad o rificio  De 2,29 a 16,00  
W Inicio de la rosca completa  De 4,04 a 5,21  
Y Diámetro de guía  De 20,45 como máximo  
(*) La rosca tipo ACME debe ser continua       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
 
FIGURA 6-Rosca tipo ACME (ilustrativa no limitativa)  
b) Vástago de punta POL  
Las dimensiones del vás tago de punta POL deben cumplir con lo especificado en la Tabla 6 (véase Figura 
7). Lo anterior se comprueba por medición.  
TABLA 6-Dimensiones del vástago de punta POL  
Vástago de punta POL  Dimensión mínima  
Parte  Símbolo  mm 
Longitud de cabeza  A 9,9 
Radio  de curvatura  E 19,0 
Orificio  F 3,2 
Diámetro de cabeza  K 18,0 
Diámetro de contacto  M 13,9 
Diámetro  N 14,0 
 
 
FIGURA 7-Vástago de punta POL (Ilustrativa no limitativa)  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
En los casos en que se presenta arosello, éste debe cumplir con la prueba de variaci ón de la masa, 
volumen y dimensiones del elastómero que se establece en el numeral 6.6.  
c) Tuerca con rosca EXT izquierda  
Las dimensiones de la tuerca con rosca EXT izquierda deben ser las que se especifican en la Tabla 7 
(véase Figura 8) y deben llevar un a ranura como identificación. Lo anterior se comprueba por medición.  
TABLA 7-Dimensiones de la tuerca con rosca EXT izquierda  
Tuerca con rosca EXT izquierda  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
0,880 -14-NGO -LH-EXT A 14 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 22,0 mínimo  
Desahogo (opcional)  C 3,2 máximo  
Diámetro del fondo de la ranura de identificación  D 22,6 mínimo  
Longitud de la rosca incluyendo desahogo  E De 13,2 a 13,7  
Longitud  F 16,9 mínimo  
Longitud total  G 25,4 mínimo  
Diámetro (para conexión Tipo 1)  H 11,4 mínimo  
Diámetro pasado (para conexiones Tipo 2, 3 I, 3 II y 4)  K 14,4 mínimo  
 
 
FIGURA 8-Tuerca con rosca EXT izquierda (Ilustrativa no limitativa)  
d) Tuerca con rosca EXT derecha  
Las dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha deben cumplir l o que se especifica en las Tablas 8  o 
9 según corresponda (véase Figura 9). Lo anterior se comprueba por medición.  
TABLA 8-Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 1  
Tuerca con rosca EXT derecha  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
Rosc a EXT derecha (7/16 -24-UNS -2A) A 24 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 10,95 mínimo  
Orificio  C De 6,52 a 6,65  
Diámetro  D De 8,40 a 8,51  
Diámetro  E De 9,01 a 9,52  
Diámetro  F De 9,01 a 9,52  
Longitud  G De 10,26 a 10,66  
Longitud  H 7,92 mínimo  
Longitud  I 1,57 máximo  
Longitud total  J De 15,87 a 16,28       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
TABLA 9-Dimensiones de la tuerca con rosca EXT derecha para la conexión Tipo 2  
Tuerca con rosca EXT derecha  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
Rosca EXT derecha (7/16 -24-UNS -2A) A 24 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 10,95 mínimo  
Orificio  C De 4,65 a 4,93  
Diámetro  D De 7,87 a 8,51  
Diámetro  E De 8,95 a 9,52  
Diámetro  F De 8,95 a 9,52  
Longitud  G De 10,23 a 11,50  
Longitud  H 7,92 mínimo  
Longitud  I 1,87 mínimo  
Longitud total  J De 15,80 a 22,0  
Ángulo de abocinado   45° 
Las dimensiones adicionales de la tuerca corresponden al diseño de fabricación.  
 
 
FIGURA 9-Tuerca con rosca EXT derecha para conexiones Tipo 1 o Tipo 2 (Ilustrativa no limitativa)  
TABLA 10-Dimensiones de la tuerca con rosca EX T NPT para la conexión Tipo 2  
Tuerca con rosca EXT NPT  Dimensión  
Parte  Símbolo  mm 
1/4-18 NPT  A 18 hilos por cada 25,4  
Distancia entre caras  B 14,10 mínimo  
Longitud de la rosca  C 8,5 mínimo  
Longitud total  D 18,7 mínimo  
Diámetro  E 9,10 mínimo  
 Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 
FIGUR A 10-Tuerca con rosca EXT NPT para conexión Tipo 2 (Ilustrativa no limitativa)  
e) Abocinado  
La conexión Tipo 1 debe llevar un abocinado de acuerdo con lo que se especifica en la Tabla 11 (véase 
Figura 11), lo cual se comprueba por medición. El abocinado no  debe presentar fisuras o agrietamientos. Esta 
condición se comprueba por inspección visual.  
TABLA 11-Dimensiones del abocinado del tubo de cobre  
Tubo de cobre  Símbolo  Dimensión  
mm 
Diámetro de abocinado  A 8,0 mínimo  
Ángulo de abocinado  B De 85° a 95°  
Radio de abocinado  R 0,51 mínimo  
 
 
FIGURA 11-Abocinado del tubo (Ilustrativa no limitativa)       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
5.15 Resistencia a la presión hidrostática  
Las conexiones Tipo 1, 2, 3 I, 4 I y 4 II, no deben presentar fugas al someterse a una presión hidrostática 
de 3,4 MPa  (34,67 kgf/cm 2) y las conexiones Tipo 3 II no deben presentar fugas al someterse a una presión 
hidrostática de 2,06 MPa (21 kgf/cm 2). Estas condiciones se comprueban conforme al numeral 6.5.  
5.16 Acabado  
Los conectores no deben presentar porosidades ni gr ietas, y las superficies externas o internas deben 
estar libres de rebabas. Estas características se comprueban visualmente.  
5.17 Soldadura  
La soldadura utilizada en la conexión Tipo 1 debe ser compatible con los materiales que van a soldarse y 
tener un pu nto de fusión mínimo de 573 °C. Estas especificaciones se comprueban mediante la presentación 
del certificado de calidad, cuyo contenido sea en idioma español o en su defecto en idioma inglés, de 
conformidad a lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Cap ítulo 8 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
5.18 Conexión como accesorio  
Cuando las conexiones de cualquiera de los tipos mencionados en la presente Norma Oficial Mexicana 
formen parte de un conjunto para suministrar gas regulado al aparato de consumo, la conexión debe cumplir 
con la parte aplicable de la presente Norma Oficial Mexicana, lo cual se comprueba mediante la presentación 
de un informe de pruebas, en términos de lo dispuesto en el PEC a que se refiere el Capítulo 8, sin perjuicio 
del cumplimie nto de las especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana.  
5.19 Accesorios adicionales  
Cuando las conexiones de cualquiera de los tipos mencionados en la presente Norma Oficial Mexicana 
cuenten con accesorios o elementos adicionales, t ales como guías, dispositivos de exceso, interrupción o 
apertura de flujo, entre otros, éstos deben cumplir con las especificaciones del fabricante, lo cual se 
comprueba mediante la presentación de un informe de pruebas, en términos de lo dispuesto en el P EC a que 
se refiere el Capítulo 8, sin perjuicio del cumplimiento de las especificaciones establecidas en la presente 
Norma Oficial Mexicana.  
6. Métodos de prueba  
6.1 Generalidades  
Los instrumentos de medición y dispositivos que se indican en la presente N orma Oficial Mexicana, 
representan los requisitos mínimos para la aplicación de las pruebas y pueden sustituirse por otros 
equivalentes que permitan obtener el resultado de la prueba en las unidades o valores que se especifican.  
Antes de iniciar el ciclo d e pruebas, los especímenes deben acondicionarse a una temperatura de 20 °C ± 
5 °C, como mínimo durante 6 h.  
6.2 Resistencia a la tensión  
a) Aparatos y/o instrumentos  
●  Dinamómetro adecuado y con capacidad de aplicar la fuerza que se establece en la Tabla 3.  
b) Especímenes para prueba  
Tomar como mínimo 100 mm de la conexión más el vástago con punta POL o el conector.  
c) Procedimiento  
Colocar y sujetar el espécimen entr e las mordazas del dinamómetro.  
Ajustar el dinamómetro a cero y aplicar una fuerza de tensión gradualmente hasta alcanzar los valores que 
se especifican en la Tabla 3.  
d) Expresión de resultados  
La conexión no debe presentar desprendimiento ni fractura.  
6.3 Resistencia al momento de torsión de los conectores roscados  
a) Aparatos y/o instrumentos  
● Medidor de momento de torsión adecuado para efectuar las mediciones conforme a la prueba;  
● Prensa mecánica de sujeción;  
● Accesorios (conexiones); y  
● Verificadores de roscas.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
b) Preparación del espécimen  
Los conectores que se emplean para la determinac ión de la resistencia al momento de torsión no deben 
tener rebabas ni deformidades.  
c) Procedimiento  
No debe utilizarse ningún tipo de sellador (cinta teflón, pintura, entre otros) en las roscas durante la 
aplicación del momento de torsión.  
Comprobar que e n las roscas rectas y roscas tipo ACME el verificador “pasa” entre libremente a través de 
la longitud de la rosca y el verificador “no pasa” entre máximo dos hilos para roscas rectas; para rosca tipo 
ACME debe entrar máximo un hilo. Para roscas cónicas el verificador debe estar dentro de la tolerancia  de ± 
1 hilo.  
Sujetar el conector a probar en la prensa de manera que quede libre de la sección roscada. Enseguida, 
acoplar un conector y por medio del medidor de momento de torsión aplicar el momento, de acue rdo con lo 
que se especifica en el numeral 5.11.  
d) Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando el conector no presenta grietas, deformaciones ni roscas barridas.  
6.4 Presión máxima de trabajo  
a) Aparatos e instrumentos  
● Línea de aire adecuada para efectuar el procedimiento de prueba;  
● Dispositivo para elevar la presión neumática;  
● Manómetro adecuado para efectuar las mediciones conforme a la prueba; y  
● Cronómetro apropiado para efectuar la medición conforme a la prue ba. 
b) Procedimiento  
Montar la conexión en el dispositivo y elevar la presión de acuerdo al tipo de conexión a probar, como se 
especifica en el numeral 5.8 y mantener dicha presión durante 1 h.  
c) Expresión de resultados  
La prueba se cumple cuando no exist en fugas ni deformaciones permanentes en la conexión bajo prueba.  
6.5 Resistencia hidrostática  
a) Aparatos e instrumentos  
● Agua o aceite hidráulico;  
● Dispositivo para elevar la presión hidrostática;  
● Manómetro adecuado para efectuar las mediciones conforme a la prueba; y  
● Cronómetro apropiado para efectuar la medición conforme a la prueba.  
b) Procedimiento  
Montar la conex ión en el dispositivo para elevar la presión, incrementar gradualmente hasta alcanzar la 
presión que se especifica en el numeral 5.15 dependiendo del tipo de conexión. Mantener dicha presión 
durante 30 min.  
Posteriormente, comprobar la presión de reventami ento, por lo que, en este caso, aumentar la presión 
gradualmente en la conexión a probar, la cual no debe reventarse a una presión menor que la establecida en 
el numeral 5.9 de acuerdo con el tipo de conexión.  
c) Expresión de resultados  
La prueba se cumple  cuando en la conexión no existen fugas ni reventamiento.  
6.6 Variación de volumen y pérdida en la masa  
a) Fundamento  
Este método de prueba tiene por objeto comprobar que después del ataque de un agente químico, no se 
afecta la condición final del elastóme ro.      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
b) Reactivos y materiales  
● n-hexano;  
● Alcohol etílico;  
● Agua destilada; y  
● Papel filtro.  
c) Aparatos y/o instrumentos  
● Balanza analítica con aproximación mínima de 0,001g;  
● Recipiente con tapa;  
● Cronómetro con resolución mínima de 0,01 s;  
● Medidor de longitud con resolución  mínima de 0,01 mm; y  
● Medidor de espesores con resolución mínima de 0,01 mm.  
d) Procedimiento  
d.1) Preparación y conservación de los especímenes  
Antes de realizar la prueba que se indica en el inciso d.2), medir el diámetro interno, diámetro externo y 
espesor del espécimen, en al menos tres puntos y calcular el promedio de las lecturas de cada uno.  
Después de realizar lo que se indica en el inciso d.2), medir nuevamente el diámetro interno, diámetro 
externo y espesor de cada espécimen como se describe ant eriormente.  
d.2) Determinación de la variación de la masa  
Tomar el espécimen a probar y determinar la masa (P 1) en la balanza analítica.  
La determinación de la masa debe realizarse con aproximación al miligramo.  
Introducir el espécimen en n -hexano cubriénd olo completamente durante 70 h ± 1 h a temperatura 
ambiente en un recipiente cerrado.  
Al final de ese tiempo, sacar el espécimen y enjuagar con alcohol etílico y agua destilada.  
Secar el espécimen con el papel filtro y dejar reposar a temperatura ambiente durante 72 h y al final 
determinar la masa (P 2). 
Esta última determinación de masa (P 2) puede realizarse también de la forma siguiente:  
Después de secar el espécimen con el papel filtro se introduce en un horno de circulación de aire a una 
temperatura de 7 0 °C ± 2 °C durante 2 h.  
Al término de ese período, sacar del horno y dejar reposar entre 1 h y 2 h. Después del proceso de 
enfriado, determinar la masa (P 2). 
e) Expresión de resultados  
e.1) Fórmula para calcular el por ciento de la variación de la masa  
La prueba se cumple cuando no existen fugas ni deformaciones permanentes en la conexión bajo prueba.  
 
En donde:  
P1  es la masa del espécimen, en mg; y  
P2 es la masa del espécimen, después de secarse del agua y dejarse reposar el tiempo que se requiere, 
en m g. 
e.2) Fórmula para calcular el cambio del por ciento en la dimensión  
 
En donde:  
Li es la dimensión inicial, en mm; y  
Lf es la dimensión final después de la inmersión, en mm.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Esta fórmula debe aplicarse para cada una de las características que se miden ( diámetro interno, diámetro 
externo y espesor).  
Al final de la prueba el espécimen no debe presentar:  
i. Deformaciones permanentes o deterioros;  
ii. Grietas;  
iii. Fracturas;  
iv. Degradación;  
v. Aumento en dimensiones mayores que 3 % o disminuciones en dimen siones mayores que 1 %; y  
vi. Pérdida en masa mayor que 10 %.  
6.7 Informe de la prueba  
El informe de la prueba debe contener como mínimo los datos siguientes:  
a) Identificación del laboratorio de pruebas;  
b) Responsable del laboratorio;  
c) Identificación d el equipo que se utiliza en las pruebas;  
d) Reactivos que se utilizan para las pruebas;  
e) Temperatura ambiente durante las pruebas;  
f) Duración de la prueba en horas (cuando aplique);  
g) Resultados que se obtienen de las pruebas;  
h) Comentarios u observac iones sobre los resultados, si existen; y  
i) Fecha o fechas de realización de las pruebas.  
7. Marcado  
7.1 En el producto  
La conexión debe marcarse en alguna de las partes metálicas de forma permanente con la marca o 
símbolo del fabricante, importador, dist ribuidor o comercializador.  
La conexión debe marcarse en el producto y/o por medio de etiquetas, como mínimo, con la información 
siguiente, en idioma español:  
a) Nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador;  
b) Modelo del p roducto;  
c) Longitud de la conexión, en centímetros o en metros;  
d) Presión máxima de trabajo en MPa o kPa;  
e) La leyenda en esencia, “Gas L.P.”, “Gas Natural”, “GLP”, “GN”;  
f) Fecha de fabricación;  
g) La leyenda HECHO EN MÉXICO o HECHO EN [país de origen] , para la designación del país de 
origen, por ejemplo: HECHO EN ITALIA, HECHO EN DINAMARCA;  
h) Contraseña oficial de cumplimiento con la presente Norma Oficial Mexicana, conforme a lo 
establecido en la NOM -106-SCFI -2000; y  
i) Garantía.  
7.2 En el empaque  
El empaque, de acuerdo como se comercialice, debe marcarse en forma clara y, como mínimo, con la 
información siguiente, en idioma español:  
a) Marca, nombre y dirección del fabricante, importador, distribuidor o comercializador;  
b) Modelo del producto;  
c) Longitud de la conexión, en centímetros o en metros;  
d) La leyenda HECHO EN MÉXICO o HECHO EN [país de origen], para la designación del país de 
origen, por ejemplo: HECHO EN ITALIA, HECHO EN DINAMARCA;  
e) Contraseña oficial de cumplimiento con la presente Nor ma Oficial Mexicana, conforme a lo 
establecido en la NOM -106-SCFI -2000; y  
f) Cantidad de piezas.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
En caso de que la conexión objeto de la presente Norma Oficial Mexicana se comercialice como parte de 
un kit de instalación, ésta debe cumplir con lo estableci do en 7.1.  
8. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC)  
8.1 Muestreo  
Para efectos de la evaluación de la conformidad, el muestreo está sujeto a lo dispuesto en la Tabla 12, 
seleccionando de manera aleatoria el lote y los especímenes para pru eba. 
TABLA 12-Especímenes que se requieren para las pruebas  
Prueba  Conexión  Observaciones  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  I Tipo 3  II Tipo 4  
6.2 Resistencia a la 
tensión  3 3 3 3 3 ----- 
6.3 Resistencia al 
momento de torsión 
de los conectores 
roscados  ----- ----- ----- ----- ----- Utilizar los mismos 
especímenes de 6.2  
6.4 Presión máxima 
de trabajo  3 3 3 3 3 ----- 
6.5 Resistencia 
hidrostática  ----- ----- ----- ----- ----- Utilizar los mismos 
especímenes de 6.4  
6.6 Variación de 
volumen y pérdida en 
la masa  ----- ----- ----- ----- ----- Para esta prueba 
deben entregarse 5 
especímenes de 
arosellos nuevos 
independientes a las 
piezas muestreadas, 
cuando aplique  
 
8.2. Procedimiento  
El presente procedimiento es aplicable a las conexiones integrales y conexiones flexib les que se utilizan 
en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural materia de esta Norma Oficial Mexicana, 
de fabricación nacional o extranjera, que se importen, distribuyan o comercialicen en los Estados  Unidos 
Mexicanos.  
8.2.1 Fase Pr eparatoria  
El cumplimiento de las especificaciones descritas en la presente Norma Oficial Mexicana debe hacerse 
constar mediante certificado de la conformidad, emitido a partir de la evaluación de la conformidad que se 
realice a las conexiones integrales y  conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural. Dicho certificado podrá obtenerse a través de la DGN en 
términos de lo dispuesto en el numeral 8.2.2, inciso a) o, en su caso, de un organismo de certi ficación 
conforme al inciso b) del mismo numeral.  
Los procedimientos de certificación de la conformidad que instrumenten los organismos de certificación 
con motivo de la presente Norma Oficial Mexicana estarán sujetos a la aprobación de la DGN.  
El certific ado de la conformidad a que se refiere el numeral anterior debe emitirse por cada modelo de 
conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas 
L.P. o Gas Natural, de acuerdo a la clasificación señala da en el numeral 4, y podrá incluir una familia de 
modelos conforme a lo siguiente:  
Los modelos deben cumplir con cada uno de los criterios indicados a continuación:  
a) Que sean del mismo tipo:  
i. Conexión integral (cola de cochino).  
ii. Conexión integral flexible.  
iii. Conexión flexible de alta presión.  
iv. Conexión flexible de baja presión.  
v. Conexión punta POL.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
b) Los diferentes modelos deben ser fabricados en la misma planta productiva;  
c) Se permiten diferentes marcas, siempre y cuando se fabriquen po r la misma planta productiva;  
d) Se permiten variantes de componentes externos en cuanto a forma y diseño siempre y cuando sean 
del mismo material;  
e) El ensamble formado por una manguera flexible tramada o trenzada/tubo, casquillos o férulas y 
conectores deben ser del mismo material utilizado en la fabricación;  
f) Se permite la variación en la longitud de la conexión, según corresponda, siempre que las 
dimensiones de los conectores sean las mismas y que estén de acuerdo con las longitudes indicadas 
en el T abla 4. Debe evaluarse la conexión que presente menor longitud.  
g) Se permiten cambios estéticos, gráficos y variaciones de color.  
No deben considerarse como modelos de productos para efectos de certificación a aquellos que no 
cumplan con uno o más de los criterios aplicables a la definición de familia de modelos del numeral 3.13.  
Para efectos de certificación inicial se tendrá que enviar a pruebas de laboratorio el o los modelos más 
representativos de la familia de modelos propuesta.  
Se considerará como mo delo más representativo de la familia, aquel que cumpla con la mayor cantidad de 
características existentes en los demás modelos pertenecientes a la misma familia.  
En caso de que algún modelo cuente adicionalmente con características diferentes, dicho mode lo también 
debe ser sometido a pruebas de laboratorio.  
El número de modelos que pertenezcan a una familia, para ser certificada, no está limitado siempre que 
cumplan con cada uno de los criterios aplicables e indicados en el presente numeral.  
Cualquier con troversia en la clasificación de familia de modelos será resuelta por la DGN.  
8.2.2. Fase de Certificación  
Para obtener el certificado de la conformidad de las conexiones integrales y conexiones flexibles que se 
utilizan en las instalaciones de aprovechami ento de Gas L.P. o Gas Natural, se estará a lo siguiente:  
a) Para obtener el certificado de la conformidad por parte de la autoridad competente, el interesado 
debe obtener en el módulo de información de la autoridad competente, en su sitio de internet 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13037/SE -04-005_Solicitud_de_certificacion.pdf en la  
delegación o subdelegación correspondiente, el formato de solicitud SE -04-005 “Certificación  a 
Solicitud de Parte de Normas Oficiales Mexicanas competencia de l a Secretar ía de Economía”  y/o a 
través de la página https://www.sinec.gob.mx, en la sección de Trámites. El interesado debe  llenar la 
solicitud en original y copia y la acompañará de la documentación técnica correspondiente. Para tal 
efecto, debe cumplir con las especificaciones señaladas en la presente Norma Oficial Mexicana, 
incluyendo los planos o dibujos y especificaciones técnicas del modelo o de la familia de modelos de 
las conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaci ones  de 
aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural.  
 En dichas especificaciones, se debe incluir la descripción y comprobación de la totalidad de los 
requisitos técnicos requeridos de acuerdo a su clasificación, incluyendo certificados, informes, 
reportes,  lista de partes y componentes, memorias técnicas, fotografías, descripción de materiales, 
especificaciones del proceso de fabricación, propiedades, evidencia de información comercial, 
información de marcado y demás documentación que avale el cumplimiento con las especificaciones 
carentes de procedimiento técnico.  
 Los certificados de calidad deben contener como mínimo, nombre y dirección del fabricante, 
importador, distribuidor o comercializador, según corresponda, nombre y firma del responsable o 
represen tante legal, fecha y lote de fabricación, especificaciones y referencia a la normatividad 
aplicable.  
 El interesado debe obtener el listado completo de los laboratorios de prueba aprobados en el campo 
de aplicación de la NOM de que se trate, mismo que podr án consultar en los sitios de internet 
http://www.gob.mx/se/acciones -y-programas/competitividad -y-normatividad -
normalizacion?state=published, y/o a través de la página https://www.sinec.gob.mx. El informe de 
resultados de las pruebas aplicables al producto  correspondiente, tendrá una vigencia máxima  de 
noventa días naturales a partir de la fecha de su emisión.  
 El interesado debe obtener información sobre el monto correspondiente al pago vigente,  que debe 
hacer por concepto de productos y aprovechamientos  para la certificación  solicitada conforme al 
pago señalado en el sitio de internet 
http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios, o la página de 
internet de la autoridad competente.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
 El interesado debe entregar en la oficial ía de partes de la autoridad competente o en las 
delegaciones o subdelegaciones de la dependencia, el original de la solicitud, los documentos 
indicados en su instructivo, además de los documentos indicados de acuerdo al esquema de 
certificación que elija;  o bien, los enviará por correo certificado o servicio de mensajería, siempre y 
cuando el particular haya cubierto el importe de ese servicio de mensajería.  
b) Para obtener el certificado de la conformidad por parte de los organismos de certificación, el 
interesado, deberá contactar directamente a dichos organismos y cumplir con los requisitos 
correspondientes en los términos de los procedimientos de certificación de la conformidad señalados 
en el artículo 80 de la Ley. Los organismos de certificación podrá n requerir documentación similar a 
la mencionada en el inciso a) del presente numeral;  
c) Para obtener el certificado del sistema de control de la calidad, el interesado deberá contactar 
directamente a los organismos de certificación de sistemas de control  de la calidad y cumplir con los 
requisitos aplicables a dicha certificación . 
Los certificados de la conformidad son intransferibles y se otorgarán al fabricante, importador, 
distribuidor o comercializador de las conexiones integrales y conexiones flexible s que se utilizan en 
las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, materia de esta Norma Oficial 
Mexicana, que lo solicite, previo cumplimiento de los requisitos a que se refieren los numerales 8.2.1, 
párrafo 3 y 8.2.2 del presente PEC.  
8.2.3. Procedimientos y tipos de certificación  
Los procedimientos para la certificación y verificación de la presente Norma Oficial Mexicana serán 
realizados conforme a las modalidades siguientes:  
a) Certificación con verificación y seguimiento, mediante pr uebas periódicas;  
b) Certificación con verificación y seguimiento, mediante el sistema de control de la calidad de la línea 
de producción;  
c) Certificación por lote.  
La certificación por lote será posible, siempre y cuando haya una identificación única por  cada modelo de 
producto que conforme dicho lote. Para la certificación por lote, es necesario realizar un muestreo previo para 
seleccionar la muestra de producto que será enviada a pruebas de laboratorio.  
8.2.4.  Vigencia del Certificado  
La vigencia de los  certificados de la conformidad será de acuerdo con las modalidades que se describen a 
continuación y estará sujeta al cumplimiento en todo momento de las especificaciones y disposiciones 
señaladas en la presente Norma Oficial Mexicana:  
I. Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados con verificación y seguimiento, 
mediante pruebas periódicas;  
II. Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados con verificación y seguimiento, 
mediante el sistema de control de la calidad;  
III. Los certificados por lote sólo amparan la cantidad de conexiones integrales y conexiones flexibles 
que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural que se fabriquen, 
comercialicen, importen, distribuyan o exporten, co n base en dichos certificados, por lo que 
carecerán de vigencia. Los certificados deben indicar la cantidad de piezas del lote y su fecha o 
fechas de fabricación.  
Las vigencias a que se refiere este numeral están sujetas al resultado de la verificación y, en su caso, del 
seguimiento correspondiente, en los términos establecidos en el numeral 8.2.7.  
8.2.5.  Ampliación, modificación o reducción del alcance del certificado de la conformidad  de 
producto  
Una vez otorgado el certificado de la conformidad de produc to se puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del certificado, siempre y cuando se demuestre que se cumple con los requisitos 
de la presente Norma Oficial Mexicana, mediante análisis documental y, de ser el caso, pruebas tipo.  
El titular del certificado puede ampliar, modificar o reducir en los certificados de la conformidad de 
producto, modelos, marcas, especificaciones técnicas, entre otros, siempre y cuando se cumpla con los 
criterios generales en materia de certificación y correspondan a la misma familia de productos.  
Los certificados de la conformidad de producto que se expidan por solicitud de ampliación serán vigentes 
hasta la misma fecha que los certificados de cumplimiento que correspondan.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Para ampliar, modificar o red ucir el alcance del certificado de la conformidad de producto, se deben 
presentar los documentos siguientes:  
a) Información técnica que justifique los cambios solicitados y que demuestre el cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana, y con los requisitos de 
agrupación de familia y con la modalidad de certificación correspondiente.  
b) En caso de que el producto sufra alguna modificación, el titular del certificado debe notificarlo al 
organismo de certificación de  producto correspondiente, para que se compruebe que continúa 
cumpliendo con la presente Norma Oficial Mexicana.  
NOTA: Para propósitos de la evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana, se 
establecen los criterios para la agrupación de modelos de productos similares como una familia de productos, 
mismos que podrán ser modificados o complementados mediante criterios generales en materia  de 
certificación.  
Los titulares deben informar por escrito cuando cese la relación con sus importado res, distribuidores y 
comercializadores para la cancelación de las ampliaciones de los certificados respectivos.  
Las ampliaciones de titularidad de los certificados expedidos dentro de las modalidades mencionadas en 
los incisos a) y b) del numeral 8.2.3, t endrán como fecha de vencimiento la misma que la indicada en los 
certificados que dieron origen a éstos.  
Para el caso de ampliación de titularidad en modalidad I, el ampliado debe contar con un sistema de 
control de la calidad de la línea de producción cer tificado, por lo que la verificación y seguimiento se realizará 
conforme a los requisitos de dicha modalidad.  
Los certificados podrán ser cancelados de inmediato a petición del fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador que solicitó el certific ado, o bien, su ampliación. Cuando sea cancelado un certificado, las 
ampliaciones de los certificados y/o titularidad, según corresponda, serán igualmente canceladas. La vigencia 
de los certificados quedará sujeta al resultado de las verificaciones y, en s u caso, del seguimiento 
correspondiente, así como a la evaluación del producto muestreado, conforme a lo dispuesto en este numeral 
y al numeral 8.2.7.  
8.2.6. Producción  
Las personas físicas o morales que cuenten con certificado de la conformidad de las con exiones integrales 
y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, 
materia de esta Norma Oficial Mexicana, deben conservar los registros e informes de resultados de las 
pruebas referidas en los nume rales 5 y 6.  
8.2.7.  Verificación y seguimiento  
Los actos de verificación que se requieran llevar a cabo para evaluar la conformidad de las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Ga s 
Natural estarán a cargo de la DGN o los organismos de certificación correspondientes y serán realizados en 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. Dichos actos podrán 
realizarse mediante inspección visual y documenta l, mediante muestreo, mediciones y realización de pruebas, 
en términos de lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7 y 8.1.  
Los actos referidos en el párrafo anterior podrán realizarse en los lugares de fabricación, almacenaje, 
comercialización y/o venta de las  conexiones integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las 
instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural, según corresponda.  
De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los gastos que se originen por las verificaciones  
requeridas para llevar a cabo la evaluación de la conformidad con la presente Norma Oficial Mexicana, serán 
a cargo de la persona a quien se efectúen dichas verificaciones.  
Las verificaciones de seguimiento serán realizadas por la DGN o el organismo de ce rtificación y se 
programarán de común acuerdo con el titular del certificado. La periodicidad de estas verificaciones será de 
dos veces al año para la certificación con verificación mediante pruebas periódicas al producto y una vez al 
año para la certifica ción con verificación mediante el sistema de control de la calidad de línea de producción.  
Para los certificados emitidos en la modalidad prevista en el inciso c) de 8.2.3, certificación por lote, no 
aplica verificación de seguimiento.  
En el caso de certif icados emitidos por la DGN, las verificaciones de vigilancia serán realizadas por la 
DGN, además podrá realizar visitas de verificación con base en denuncias recibidas o como medida 
preventiva a posibles violaciones a la Ley, la presente Norma Oficial Mexi cana y demás normativa aplicable, 
pudiendo auxiliarse de los laboratorios de pruebas y organismos de certificación.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Jueves 18 de octubre de 2018  
Para fines de certificación y cuando en la verificación se requiera de muestreo y pruebas al producto, para 
la selección de la muestra, se a plicará el método siguiente:  
a) Para cualquiera de las familias de modelos de los productos materia de esta Norma Oficial Mexicana, 
la muestra estará constituida conforme al numeral 8.1 de la presente Norma Oficial Mexicana;  
b) El muestreo se realizará en la fábrica o bodega del titular del certificado o directamente en punto de 
venta. Para el caso de muestreo en punto de venta no se requiere un lote mínimo de especímenes;  
c) La muestra seleccionada en la fábrica se podrá tomar de la línea de producción o d el área  de 
producto terminado.  
Los resultados del informe de pruebas y de las verificaciones que se practiquen a las conexiones 
integrales y conexiones flexibles que se utilizan en las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas 
Natural, materia de  esta Norma Oficial Mexicana, serán tomados en cuenta por la DGN o por los organismos 
de certificación, para efectos de suspender, cancelar y/o mantener la vigencia del certificado de la 
conformidad correspondiente. En caso de que derivado de dichos result ados se demuestre cumplimiento con 
todas las especificaciones y requisitos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, el titular del 
certificado podrá solicitar la emisión de un nuevo certificado por un período de vigencia igual al anteriormente 
otorgado, sujetándose a lo indicado en el numeral 8.2.2 del presente PEC utilizando los informes derivados de 
las verificaciones correspondientes.  
8.2.8. Suspensión y cancelación de certificación de la conformidad  
Sin perjuicio de las condiciones contractua les de la prestación del servicio de certificación, se deben 
aplicar los supuestos siguientes para suspender o cancelar un certificado de la conformidad del producto.  
8.2.8.1 Se procederá a la suspensión del certificado:  
a) Por incumplimiento con la NOM ap licable en aspectos de marcado o información requerida por la 
norma aplicable.  
b) Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas imputables al titular del certificado.  
c) Cuando el titular del certificado no presente al OCP el informe de pruebas  derivado de los 
seguimientos 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de pruebas y dentro la 
vigencia del certificado.  
d) Por cambios o modificaciones a las especificaciones o diseño de los productos certificados que no 
hayan sido eva luados por causas imputables al titular del certificado.  
e) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 102 de su Reglamento.  
La suspensión debe ser notificada al titular d el certificado, otorgando un plazo de 30 días naturales para 
hacer las aclaraciones pertinentes o subsanar las deficiencias del producto o del proceso de certificación. 
Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan subsanado los incumplimientos, la  DGN procederá a 
la cancelación inmediata del certificado de la conformidad del producto.  
8.2.8.2 Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:  
a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de control de la calidad de la línea  de 
producción.  
b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.  
c) A petición del titular del certificado, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones 
contractuales en la certificación, al momento en que se so licita la cancelación.  
d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado de la conformidad  del 
producto.  
e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, que no sean aspectos de marcado  o 
información.  
f) Una vez notificada la  suspensión, no se corrija el motivo de ésta, en el plazo establecido.  
g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 102 de su Reglamento.  
h) Se hayan efectuado modificaci ones al producto sin haber notificado al organismo de certificación 
correspondiente.  
i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado de conformidad  de 
producto.  Jueves 1 8 de octubre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
j) El documento donde consten los resultados de la evalua ción de la conformidad pierda su utilidad o 
se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición  de 
parte.  
En todos los casos de cancelación se procede dar aviso a las autoridades correspondientes, informando 
los motivos de ésta. El organismo de certificación de producto mantendrá el expediente de los productos con 
certificados de la conformidad de producto cancelados por incumplimiento con la presente NOM.  
Los organismos de certificación deben informar permanentemente a la DGN sobre los certificados de la 
conformidad que hayan otorgado, suspendido y/o cancelado.  
8.2.9. Certificado del sistema de control de la calidad  
En caso de pérdida, o suspensión de la vi gencia del certificado del sistema de control de la calidad, el 
titular del certificado de la conformidad debe dar aviso inmediato al organismo de certificación y/o a la DGN, 
según corresponda.  
En el caso de pérdida de la vigencia del certificado del siste ma de control de la calidad, el certificado de la 
conformidad quedará cancelado a partir de la fecha de terminación de la auditoría realizada por el organismo 
de certificación de sistemas de control de la calidad.  
Los organismos de certificación notificará n de inmediato a la DGN para los efectos a que hubiere lugar.  
En caso de suspensión de la vigencia del certificado del sistema de control de la calidad, el certificado de 
la conformidad quedará suspendido por un período máximo de 30 días naturales a partir  de la fecha  de 
terminación de la auditoría realizada por el organismo de certificación de sistemas de control de la calidad. Si 
dentro del término anteriormente señalado se restablece la vigencia del certificado del sistema de control de la 
calidad, la v igencia del certificado de la conformidad se restablecerá hasta la fecha para la que originalmente 
fue otorgado. En caso contrario, dicho certificado quedará automáticamente cancelado y los organismos de 
certificación notificarán de inmediato a la DGN para  los efectos a que hubiere lugar.  
En ambos casos, el titular del certificado de la conformidad cancelado podrá solicitar la modalidad de 
certificación de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas a producto.  
9. Vigilancia  
La vigilancia de  la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Secretaría de Economía y de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.  
10. Concordancia con normas internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir 
esta última al momento de su elaboración.  
11. Bibliografía  
● NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de Normas (Cancela a la  NMX -Z-
013/1 -1977), fecha de publicación en el Diario Of icial de la Federación el 2015 -11-18. 
● V-1:2013, Standard for Compressed Gas Cylinder Valve and Inlet Connections.  
● UL 569:2009, Standard for pigtails and flexible hose connectors for LP -Gas.  
TRANSITORIOS  
Primero:  La presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación como norma definitiva, entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al día  de su 
publicación.  
Segundo:  Los certificados de la conformidad vigentes respecto de la Norma Oficial Mexicana  NOM-014-
SESH -2013, Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas 
L.P. o Gas Natural. Especificaciones y métodos de prueba, que hayan sido emitidos con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la presen te Norma Oficial Mexicana como definitiva, continuarán vigentes hasta 
que concluya su término, o hasta agotar inventario de los productos amparados por el certificado referido. La 
vigencia de dichos certificados no podrá exceder de un año contado a partir de su fecha de emisión.  
Tercero:  Los laboratorios de prueba y los organismos de certificación para producto podrá n iniciar los 
trámites de acreditación en la presente Norma Oficial Mexicana contemplando las respectivas normas 
referidas en este documento, una vez que el Diario Oficial de la Federación publique la norma definitiva.  
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2 017.- El Director General de Normas y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía , Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.