MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
 
 PROYECTO  
REGLAMENTO TÉCNICO  
 DGNTI -COPANIT 102:2016  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (DGNTI)  
COMISIÓN PANAMEÑA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TÉCNICAS (COPANIT)  
Apartado Postal 9658 Zona 4, Rep. de Panamá  
E-mail: dgnti@mici.gob.pa  
 
Prohibida su reproducción  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ETIQUETADO  EN ACONDICIONADORES DE  AIRE 
TIPO CUAR TO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
PREFACIO  
 
 
El Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de los reglamentos 
técnicos y está integrado por represent ante del sector público y privado.  
 
La elaboración de l presente Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT responde a la 
necesidad de incrementar el ahorro de energía y la preservación de recursos 
energéticos; además de proteger al consumidor de productos de menor  calidad y 
consumo excesivo de energía eléctrica que pudieran llegar al mercado nacional 
específicamente en acondicionadores de aire tipo cuarto  
 
El Reglamento Técnico en su etapa de proyecto, ha sido sometido a un periodo de 
discusión pública de sesenta ( 60) días, durante el cual los sectores interesados 
emitieron sus observaciones y recomendaciones.  
 
El Reglamento Técnico DGNTI -COPANIT 01 -2016 ha sido oficializado por el Ministerio 
de Comercio e Industrias mediante Resolución N°_____ de  _______ de ______ _____ 
de 2016 y publicada en Gaceta Oficial N° _____________ del __________ de _______ 
2016.  
 
 
MIEMBROS PARTICIPANTES  
 
  
 INDICE  
 
1. OBJETO  ................................ ................................ ................................ ...................  1 
2. ALCANCE  ................................ ................................ ................................ .................  1 
3. REFERENCIAS  ................................ ................................ ................................ ........  1 
4. ESPECIFICACIONES  ................................ ................................ ...............................  1 
5. MÉT ODOS DE PRUEBA  ................................ ................................ ..........................  1 
6. ETIQUETADO E INFORMACIÓN COMERCIAL  ................................ ......................  1 
6.1. Etiquetado de Eficiencia Energética  ................................ ...............................  1 
6.1.1.  Permanencia y ubicación  ................................ ................................ .............  2 
6.1.2.  Información  ................................ ................................ ................................ .. 2 
6.1.3.  Dimensiones  ................................ ................................ ................................  3 
6.1.4.  Distribución de la información y de los colores  ................................ ............  3 
6.2.  Información comercial  ................................ ................................ ....................  3 
7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  ................................ ................................ ... 7 
8. VIGILANCIA ................................ ................................ ................................ ..............  7 
9. SANCIONES ................................ ................................ ................................ .............  8 
1. BIBLIOGRAFÍA  ................................ ................................ ................................ .........  8 
ANEXO A  ................................ ................................ ................................ ........................  9 
ANEXO B  ................................ ................................ ................................ ......................  10 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 1 
 
 1. OBJETO  
 
El Reglamento Técnico tiene el propósi to de establecer el nivel mínimo de Eficiencia 
Energética que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo cuarto; y define los 
requisitos que se deben de incluir en la etiqueta de información al público.  
 
Asimismo, este Reglamento Técnico establece el procedimiento para evaluar la 
conformidad de los acondicionadores de aire tipo cuarto  
2. ALCANCE  
 
El presente  Reglamento Técnico aplica para los acondicionadores de aire tipo cuarto 
nuevos, con o sin  calefacción, con condensador enfriado por aire y con capaci dades de 
enfriamiento hasta de 10 600 Watt, nacionales y extranjeros que se, fabrican, importan 
y comercializan en la República de Panamá . No aplica para  acondicionadores de aire 
tipo cuarto divididos(1).  
 
Este Reglamento Técnico aplica para los acondiciona dores de aire indicados en el 
campo de aplicación de la  Norma Técnica DGNTI -COPANIT 507: 2016.  
3. REFERENCIAS  
 
Para la correcta aplicación de este Reglamento Técnico debe aplicarse lo siguiente : 
 
 Ley 52 de 2007, “Que regula las actividades metrológicas en la R epública de 
Panamá, y modifica el numeral 3 del artículo 97 y deroga el Capítulo V del Título 
II de la Ley 23 de 1997”.  
 
 Norma  Técnica DGNTI -COPANIT 000 -2016. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ACONDICIONADORES DE  AIRE TIPO CUARTO. LÍMITES Y  MÉTODOS DE 
PRUEBA . 
4. ESPE CIFICACIONES  
 
La eficiencia energética de los acondicionadores de aire tipo cuarto, objeto de est e 
Reglamento , está especificad a en la Norma Técnica DGNTI -COPANIT  507:2016 .   
 
Todo equipo objeto de este reglamento debe cumplir con  el Índice de eficie ncia 
energética señalado en la N orma  Técnica DGNTI -COPANIT  507:2016 . Para su 
fabricación, importación y  comerciali zación.  
5. MÉTODOS DE PRUEBA  
 
Los métodos de prueba requeridos para el cumplimiento de este Reglamento Técnico 
están especificados en la Norma Técnica DGNTI -COPANIT  507:2016 . 
6. ETIQUETADO E INFORMACIÓN COMERCIAL  
 
6.1. Etiquetado de Eficiencia Energética  
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 2 
 
 Los aparatos objeto de este Reglamento deben de llevar una etiqueta (véase anexo  A) 
que proporcione información relacionada con su  índice de eficiencia energét ica 
calculado según lo establecido en la Norma Técnica DGNTI -COPANIT  507:2016 , 
además de los requisitos de marcado que se establecen en  el numeral 6.1.2 
 
En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales 
efectuadas en un  mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes 
aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud  de los instrumentos de medición, se debe 
aceptar una variación de : - 5% (menos cinco por ciento)  de la Relación de Eficiencia  
Energética  y de ±5% de la ca pacidad de enfriamiento  y ±5% la potencia eléctrica ; 
según lo marcado  en la etiqueta, siempre y cuando el valor no sea menor al establecido 
para según la  Norma Técnica DGNTI -COPANIT  507:2016 . 
6.1.1.  Permanencia  y ubicación  
 
La etiqueta debe iradherida al equipo y  no debe removerse del producto hasta después 
de que este ha sido adquirido por el consumidor final. La etiqueta debe estar ubicada 
sobre el equipo de aire acondicionado en un lugar visible al consumidor . 
 
6.1.2.  Información  
 
La etiqueta de  Eficiencia Energética   de los acondicionadores de aire tipo cuarto  debe 
marcarse en forma legible e indeleble , conten iendo  la información que se lista a 
continuación y de acuerdo a la distribución que de este Reglamento Técnico . Todas 
estas letras deberán ser tipo Arial. Se de berá colocar en negrita, lo que en el siguiente 
texto esté así, tal como se muestra en el ejemplo de etiqueta en la figura 1 del Anexo  A. 
 
6.1.2.1.  La leyenda: " EFICIENCIA ENERG ÉTICA ", en letra tamaño 18, mayúscula 
cerrada y centrado.  
6.1.2.2.  La leyenda " Relación de Eficien cia Energética (REE) ", en letra tamaño 11.  
6.1.2.3.  La leyenda " Determinad o como se establece en la NORMA -DGNTI -
COPANIT 0 -2016", en letra tamaño 11.  
6.1.2.4.  La leyenda “ Tipo: ” seguida del tipo de acondicionador de aire, en letra 
tamaño 10.  
6.1.2.5.  La leyenda " Marca: ”seguida de la marca del acondicionador  de aire, en letra 
tamaño 10.  
6.1.2.6.  La leyenda " Modelo: ”seguida del modelo del acondicionador  de aire, en letra 
tamaño 10.  
6.1.2.7.  La leyenda " Capacidad de  enfriamiento :"seguid a del valor del efecto neto 
de enfriamiento del acondicionador  de aire , expresado  en W y en (BTU/h), 
escrito éste último entre paréntesis, en letra tamaño 10 y centrado.  
6.1.2.8.  La leyenda " Potencia eléctrica :" seguida del valor de la potencia eléctrica 
del acondicionador de aire, expresada en W, en letra tamaño 10.  
6.1.2.9.  La leyenda “ Comp are el ahorro de energía de este equipo con otros del 
mismo tipo  antes de comprar ”, en letra tamaño 10 y centrado.  
6.1.2.10.  La leyenda " REE establecida en la norma (W t/We)" utilizando letra tamaño 
12,seguida del valor numérico de la REE mínima del acondicionador de  aire 
tipo cuarto de acuerdo a su tipo establecida en la norma DGNTI COPANIT 
000-2016 , escrito con letra tamaño 18.  
6.1.2.11.  El valor de la REE mínima del acondicionador de aire tipo cuarto en 
(BTU/Wh), escrito entre paréntesis, en letra tamaño 10.  
6.1.2.12.  La leyenda " REE de este equipo ( Wt/We)" seguida de l valor de  la REE del 
acondicionador de aire tipo c uarto expresada en Wt/We. El valor de la 
relación de eficiencia energética del aparato debe ser definido por el 
fabricante . La leyenda debe ser escrita con letra tamaño 13  y el valor 
numérico con letra tamaño 18.  REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 3 
 
 6.1.2.13.  El valor de REE de acondicionador de aire tipo cuarto expresado en 
(BTU/Wh), escrito entre paréntesis, en letra tamaño 10.  
6.1.2.14.  La leyenda “ AHORRO DE ENERGÍA DE ESTE EQUIPO ”, en letra tamaño 
10, mayúscula cerrada y cent rado.  
6.1.2.15.  Una barra horizontal de tonos crecientes, del claro hasta el negro, indicando 
el por ciento de ahorro de ener gía, de 0% al 50% de 10% en 10%. De bajo de 
la barra, en 0% debe colocarse la leyenda " Menor ahorro " y abajo de la 
barra en 50% debe colocarse  la leyenda " Mayor ahorro ". Ambas leyendas 
van en letra tamaño 10, al igual que los números dentro de la barra 
horizontal de tonos crecientes.  
6.1.2.16.  Se debe colocar una flecha que indique el porcentaje de ahorro de energía 
que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo:  
 
 
 
Esta flecha debe colocarse de tal manera que coincidan su punta y los tonos 
de la barra que están descritos en el numeral6.1.2.15. , en que el ahorro de 
energía se represente gráficamente.  
 
6.1.2.17.  La leyenda “ IMPORTANTE ”, en letra tamaño 12,  mayúscula cerrada y 
centrado.  
6.1.2.18.  La leyenda “ El ahorro de energía real dependerá de los hábitos de uso del 
usuario , así como la localización del equipo ”, escrito en letra tamaño 10.  
6.1.2.19.  La leyenda “ La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya  sido 
adquirido por el consumidor final ”, escrito en letra tamaño 10.  
6.1.3.  Dimensiones  
 
Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:  
Alto: 
  
Ancho: 
  
6.1.4.  Distribución de la información y de los colores  
 
6.1.4.1.  La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme 
al ejemplo de la figura 1 del Anexo A . 
6.1.4.2.  La distribución de los colores se realiza de la siguiente manera:  
 
Texto y escala:              negro  
Fondo de la etiqueta:       amarillo  
 
6.2. Información comercial  
 
Los aparatos deben ser marcados con:  
-      Tensión(es) nominal(es) o intervalo (de tensiones nominales) en volts.  
-      Simbología para la naturaleza de la alimentación, a menos que esté marcada 
la frecuencia nominal.  
-      Frecuencia nominal o intervalo nominal de frecuencia en Hertz.  
-      Potencia nominal o corriente nominal en amperes.  
-      Nombre del fabricante o del vendedor responsable, marca registrada o marca 
de identificación.  
-      Modelo del fabricante o ide ntificación del tipo de producto.  
-      Símbolo para la clase II; solamente aplicable para aparatos clase II.  
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 4 
 
 6.2.1.  Para aparatos marcados con más de una tensión nominal o intervalo de 
tensiones nominales, debe  marcarse la potencia nominal para cada una de 
estas tensiones o intervalos.  
 
Los límites superior e inferior de la potencia nominal, deben ser marcados en el 
aparato, de tal forma que  la correspondencia entre la potencia y la tensión se 
distingan claramente, a menos que la diferencia entre los  límites de  un intervalo 
nominal de tensiones no exceda el 10% del valor medio de ese intervalo, en 
cuyo caso  el marcado para potencia nominal puede referirse al valor medio de 
ese intervalo.  
 
Si la potencia del aparato en frío difiere por más del 25% de la potencia a la 
temperatura de operación  debe marcarse además la potencia en frío, y estar 
colocada entre paréntesis después del marcado de la  potencia a la temperatura 
de operación.  
 
6.2.2.  Cuando se usen símbolos de unidades de medida deben corresponder a los 
establecidos  en la  Ley 52 del 2008  y pueden ser los siguientes:  
 
V Volt 
A  Ampere  
Hz Hertz 
W Watt 
F Farad 
l Litro 
g  Gramo  
N/cm2  newton por cm2  
bar Bar 
Pa Pascal  
h Hora 
min Minuto  
s  segundo  
C.A. Corriente alterna  
2 Corriente alterna 2 fases  
2N Corrien te alterna 2 fases con neutro  
3 Corriente alterna trifásica  
3N Corriente alterna trifásica con neutro  
 
 Corriente nominal del fusible apropiado en ampere.  
 Fusible tipo D con retraso de tiempo.  
 Fusible miniatura con retraso de tiempo, donde X es e l símbolo 
para la característica corriente/tiempo.  
 Construcción clase II.  
 Construcción a prueba de goteo (una gota).  
 Construcción a prueba de salpicadura (una gota en un 
triángulo).  
 Construcción hermética al agua (dos gotas).  
 Número de índic e de protección.  
El símbolo para la naturaleza de la alimentación debe estar colocado enseguida de 
la marca de tensión nominal.  
Las terminales de tierra protectiva deben estar designadas por el símbolo:  REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 5 
 
 
 
6.2.3.  Los aparatos que deben ser conectados a más de dos conductores de 
alimentación, y los aparatos  para alimentación múltiple, deben estar provistos 
con un diagrama de conexiones fijado al aparato, a menos  que sea evidente el 
modo correcto de las conexiones.  
 
La forma de conexión se considera que es eviden te, si para aparatos trifásicos, 
las terminales para los  conductores de alimentación están designadas por 
flechas apuntando hacia las terminales, el conductor para  tierra no es un 
conductor de alimentación. En aparatos para conexión en estrella -delta (Y -D) el 
diagrama de  alambrado debe mostrar c ómo deben conectarse los devanados.  
 
El marcado en palabras es un medio aceptable para indicar la forma correcta 
de las conexiones.  
 
6.2.4.  Las diferentes posiciones de interruptores de aparatos estacionarios y las 
diferent es posiciones de  dispositivos de regulación, deben indicarse con 
números, letras u otros medios visuales.  
 
Si se usan números para indicar las diferentes posiciones, la posición de 
abierto debe indicarse por el  número cero y la posición correspondiente par a 
una carga, potencia, una velocidad, un efecto de enfriamiento  etc., más 
elevados debe designarse por un número mayor.  
 
El número cero no debe usarse para cualquier otra indicación a menos que sea 
colocado y asociado con  otros números. Por ejemplo, puede ser usado en una 
tecla para programación digital.  
 
6.2.5.   Los termostatos, dispositivos de regulación y dispositivos similares destinados 
para ser ajustados  durante la instalación o en uso normal, deben estar 
provistos con una indicación de dirección de ajuste p ara incrementar o 
disminuir el valor de la característica que está siendo ajustada.  
 
Una indicación de + y - se considera suficiente.  
 
6.2.6.  Si es necesario tomar precauciones especiales cuando se instale o use el 
aparato, los detalles de  éstas deben estar dadas  en una hoja de instrucciones 
que acompañen al aparato. Si un aparato estacionario  no está provisto con un 
cable no desmontable y una clavija, o con otros medios para la desconexión de 
la alimentación, teniendo una separación de contactos de por lo menos 3  mm 
en todos los polos, la hoja deinstrucciones debe establecer que tales medios 
para desconexión deben ser incorporados para la instalación.  
 
Pueden ser necesarias precauciones especiales, por ejemplo en aparatos para 
empotrar.  
 
Con el objeto de asegurar que después del empotramiento, se cumplen con las 
condiciones necesarias  para satisfa cer los requisitos de este Reglamento 
Técnico , la hoja de instrucciones en aparatos de empotrar debe 
incluir  información clara en relación a lo  siguiente:  
  
- Dimensiones de l espacio que debe ser provisto para el aparato.  REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 6 
 
 - Dimensiones y posición de los medios para fijar y soportar al aparato dentro 
de ese espacio.  
- Claros mínimos entre las varias partes del aparato y las superficies de 
fijación que lo rodean.  
- Dimensiones mínima s de la abertura de ventilación y su correcta disposición.  
- Conexión del aparato a la alimentación y la interconexión de componentes 
separados, si los hay.  
 
Si los conductores de alimentación de un aparato pueden llegar a tener 
contacto con una tablilla de  terminales o un compartimiento para el alambrado 
fijo, y estas partes tienen bajo condiciones de uso normal,  una temperatura tal 
que el aislamiento del conductor se someta a una elevación de temperatura 
mayo r a la  especificada en el numeral 5.2.5.6  de la Norma Técnica DGNTI -
COPANIT  507:2016 , la hoja de instrucciones debe también establecer que el 
aparato debe conectarse con conductores que tengan  una temperatura 
apropiada.  
 
Para aparatos cuyo sujetacables tienen método de unión mediante el cual el 
cable fle xible no puede ser  reemplazado sin romper o destruir el aparato, la 
hoja de instrucciones debe contener una indicación que  proporcione la 
información siguiente:  
 
El cable de alimentación de este aparato no debe ser reemplazado; si el cable 
o cordón es daña do el  aparato debe ser desechado.  
 
6.2.7.  Las hojas de instrucciones y otros textos requeridos por este Reglamento  
Técnico , deben estar escritos en el  idioma oficial de la República de Panamá.  
 
Cuando se usen símbolos, deben ser los indicados en este Reglamento  
Técnico . 
 
El cumplimient o con lo indicado en los numeral esdel 6.2.2 al 6.2.8 se verifica 
por inspección.  
 
6.2.8.  El marcado debe ser durable y fácilmente legible.  
 
El marcado especificado en los incisos del 6.2.2 al 6.2.4 debe estar sobre una 
parte principal del a parato o elemento calefactor retirable.  
 
El marcado sobre aparatos fijos debe distinguirse claramente desde el exterior, 
después de que el aparato haya sido fijado como en un uso normal, pero si es 
necesario, después de remover una cubierta.  
 
El marcado de  otros aparatos debe distinguirse claramente desde el exterior, si 
es necesario, después de remover una cubierta; para aparatos portátiles la 
remoción de esta cubierta no debe requerir el uso de una herramienta.  
 
Para aparatos estacionarios, el marcado sol amente puede estar por debajo de 
una cubierta, si éste está cerca de las terminales para conductores externos.  
 
El marcado en elementos calefactores removibles debe distinguirse claramente 
cuando el elemento calefactor se retire del aparato.  
 
El cumplimien to se verifica por inspección y frotando las marcas manualmente 
durante 15 s con un paño empapado con gasolina blanca.  
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 7 
 
 Después de todas las pruebas, el marcado debe ser fácilmente legible, no debe 
ser posible retirar las placas marcadas, y no deben habers e desprendido.  
 
Si el cumplimiento con esta Norma depende de la operación de un fusible 
térmico reemplazable, el número de referencia u otros medios para la 
identificación del mismo, deben ser marcados sobre el fusible o en un lugar tal 
que sea claramente visible, cuando el aparato sea desmantelado en el lugar 
necesario para reemplazar dicho fusible.  
 
 
7. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
Para la fabr icación, impo rtación , distribución y comercialización de acondicionadores de 
aire tipo cuarto , las empresas interes adas deben contar con el Certificado de 
Conformidad  de Producto  o Certificado de Reconocimiento expedido por un organismo 
de certificación de producto acreditado o designado en el país, o por aquellos que se 
hayan emitido en relación a los acuerdos vigente s de reconocimiento con el país, 
conforme a lo siguiente:  
 
a) Para productos importados: Certificado de Reconocimiento  o Certificado de 
Conformidad de Producto con el alcance de este Reglamento Técnico, emitido 
por un organismo de certificación de producto ac reditado, cuya acreditación sea 
reconocida por el Ministerio de Comercio e Industrias.  
 
b) Para productos fabricados a nivel nacional. Certificado de Conformidad de 
Producto emitido por un organismo de certificación de producto acreditado y/o 
autorizado.  
 
Los importadores deben presentar ante la Autoridad Nacional de Aduanas fiel copia del 
original o copia autenticada por Notario Público autorizado del Certificado de 
Reconocimiento o Certificado de Conformidad de Producto, emitido por el Ministerio de 
Comercio  e Industrias o por un Organismo Certificador autorizado por el Ministerio de 
Comercio e Industrias, que avale que la evaluación de la conformidad del aparato se 
realizó con base en las especificaciones de la Norma Técnica DGNTI -COPANIT  
507:2016 . 
 
El Organ ismo Certificador, en caso de ser un ente público o privado diferente al 
Ministerio de Comercio e Industrias, deberá cumplir con l a Ley 23 de 15 de julio de 
1997 y la Ley 69 de 12 de octubre de 2012, y deberá suministrar toda la información 
relacionada a s us labores, a las autoridades competentes encargadas de la 
verificación, fiscalización, seguimiento y control del cumplimiento de este Reglamento 
Técnico.  
 
8. VIGILANCIA  
 
La Autoridad Nacional de Aduana s debe verificar y fiscalizar  que los equipos, 
máquinas, materiales y repuestos que utilizan y/o  requieran energía para su 
funcionamiento que ingresen al territorio de la República de Panamá , porten una 
etiqueta indicando como mínimo  su relación de eficiencia energética en condiciones 
normales de operación. Dicha verificación se llevará a cabo, según el procedimiento 
aduanero.  
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 8 
 
 La Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la Competencia debe rá 
verificar y fiscalizar que  los equipos, m áquinas, materiales y repuestos que utilizan y/o  
requieran energía pa ra su funcionamiento, porten la etiqueta con el contenido aprobado 
en el presente Reglamento Técnico . 
 
Todos los fabricantes , importadores, comercializadores y distribuidores  de 
acondicionadores de aire tipo cuarto que ingresen sus equipos al territorio na cional 
para su comercialización ,deberán demostrar ante la A utoridad Nacional de Aduanas y  
laAutoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia , que cumple n 
con el presente Reglamento Técnico.  
 
La Secretar ía Nacional de Energía establecerá el  procedimiento de monitoreo, revisión 
y verificación  correspondiente, para los equipos que se fabriquen,importen, 
comercialicen o distribuyan, en territorio nacional, cumplan con las especificaciones 
técnicas establecidas en este Reglamento  Técnico .  
 
9. SANC IONES  
 
El incumplimiento de este  Reglamento Técnico será  sancionado conforme a lo 
dispuesto en la  Ley 69 de 12 de octubre de 2012, reglamentada mediante  elDecreto  
EjecutivoN.° 398 de 19 de Junio de 2013; Ley 45 de 31 de octubre de  2007 ; Decreto 12 
de 19 de abril del 2016 y Ley 26 de 17 de abril del 2013 , Ley 23 de 15 de julio de 1997  
y aquellas que le sean aplicables . 
 
1. BIBLIOGRAFÍA  
 
 Ley 69 de 12 de octubre de 2012, que establece los lineamientos generales de la 
política nacional para el uso racional y efi ciente de la energía en el territorio 
nacional.  
 Ley 23 del 15 de julio 1997, Titulo II “Disposiciones sobre Normalización Técnica, 
Evaluación de la Conformidad, Acreditación, Certificación de Calidad. Metrología 
y Conversión al Sistema Internacional de Uni dades.  
 Ley 52 de 2007, “Que regula las actividades metrológicas en la República de 
Panamá, y modifica el numeral 3 del artículo 97 y deroga el Capítulo V del Título 
II de la Ley 23 de 1997”.  
 NORMA Oficial Mexicana NOM -021-ENER/SCFI -2008 , Eficiencia energét ica y 
requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto . 
Límites, métodos de prueba y etiquetado.   
 
Este Reglamento Técnico ha sido oficializado por el Ministerio de Comercio e Industrias 
mediante Resolución N°______ de ______ de 2016, y publicada en Gaceta Oficial 
N°_________ del ________ de ________ de 2016.  
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 9 
 
 ANEXO A  
 
 
ETIQUETA  
 
Figura 1. Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo cuarto.  
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPA NIT 102:2016   pág. 10 
 
  
ANEXO B 
(Informativo ) 
 
FACTORES DE CONVERSIÓN  
 
Las unidades en el sistem a inglés que se pueden utilizar para la aplicación de los 
métodos de prueba de la norma son:  
1. La unidad de flujo térmico (capacidad del acondicionador) BTU/h:  
 
 
2. La relación de eficiencia energética estacional REEE en el sistema inglés 
tiene como unidade s 
  y tiene la siguiente relación:  
 
 
3. Presión:      
 
 
 
4. Temperatura: