Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
SEXTA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
(Continúa en la Séptima Sección).  
(Viene de la Quinta Sección)  
b) Instalación.  Cuando se utilicen cordones flexibles, ést os deben cumplir con todas las condiciones 
siguientes:  
(1) Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo;  
(2) Contener adicionalmente a los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra que cumpla 
con la sección 400 -23; 
(3) Estar sujetos por abra zaderas u otros medios adecuados, de manera que no se ejerza tensión 
mecánica sobre las terminales de conexión;  
(4) En lugares de la División 1 y División 2 donde se requiere que las cajas, guarniciones o envolventes 
sean a prueba de explosión, el cordón d ebe terminar con un conector o enchufe aprobado para su 
uso en esos lugares o un cordón conector instalado con un sello aprobado para ese uso. En lugares 
División 2 donde no se requiere equipo a prueba de explosión, el cordón debe terminar con un 
conector o enchufe aprobado para su uso en esos lugares.  
(5) Ser de longitud continua. Cuando aplique (a)(5) de esta sección, los cordones deben ser continuos 
desde la fuente de energía hasta el ensamble portátil temporal y del ensamble portátil temporal hasta 
el equipo de utilización.  
NOTA:  Para los cordones flexibles expuestos a líquidos que tienen efectos nocivos sobre el aislamiento de 
los conductores, ver 501 -20. 
501-145. Contactos y clavijas, Clase I, Divisiones 1 y 2.  
a) Contactos. Los contactos deben formar parte del cableado de un establecimiento, excepto según lo 
permitido en la sección 501 -140(a).  
b) Clavijas de conexión. Las clavijas de conexión deben ser del tipo que permita la conexión de un 
cordón flexible con el conductor de puesta a tierra del equipo  y deben estar identificadas para su uso en  esos 
lugares.  
501-150. Sistemas de señalización, alarmas, control remoto y comunicaciones  
a) Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, todos los aparatos y equipos de los sistemas de 
señalización, al armas, control remoto y comunicaciones, cualquiera que sea su tensión, deben estar 
aprobados para áreas Clase I, División 1 y todo el alambrado debe cumplir con lo indicado en 501 -10(a),  501-
15(a) y 501 -15(c). 
b) Clase I, División 2.  En las áreas Clase I, División 2, los sistemas de señalización, alarmas, control 
remoto y comunicaciones deben cumplir con (1) a (4) siguientes:  
1) Contactos.  Los desconectadores, interruptores automáticos, y contactos de cierre y apertura de 
estaciones de botones, relevadores,  campanas y sirenas, deben estar en envolventes aprobadas para áreas 
Clase I, División 1, de acuerdo con lo indicado en 501 -105(a).  
Excepción:  Se permiten envolventes de uso general si los contactos de interrupción de corriente son 
alguno de los siguientes : 
(1) Sumergidos en aceite; o  
(2) Encerrados en cámaras herméticamente selladas contra la entrada de gases o vapores; o  
(3) En circuitos no incendiarios; o  
(4) Parte de un componente no incendiario.  
2) Resistencias y equipo similar.  Las resistencias, dispo sitivos resistores, tubos electrónicos, 
rectificadores y equipo similar deben cumplir con 501 -105(b)(3).        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
3) Protectores.  Se deben instalar envolventes para los dispositivos de protección contra descargas por 
rayos y para los fusibles. Se permite que tales envolventes sean del tipo de uso general.  
4) Alambrado y sellado.  Todo el alambrado debe cumplir con 501 -10(b) y 501 -15(b) y 501 -15(c). 
ARTÍCULO 502  
ÁREAS CLASE II  
Parte A. Generalidades  
502-1. Alcance. El Artículo 502 trata de los requisitos para el equip o eléctrico y electrónico y para el 
alambrado para todas las tensiones en lugares Clase II, División 1 y 2 donde puede haber riesgo de incendio 
o explosión debido a polvos combustibles.  
502-5. Equipo a prueba de explosión . En lugares Clase II no se exigirá n ni serán aceptables el equipo y 
el alambrado a prueba de explosión, a menos que también estén identificados para esos lugares.  
502-6. Zona del equipo. El equipo aprobado y marcado de acuerdo con 506 -9(c)(2) para lugares Zona 20 
se permitirá para lugares Clase II, División 1 para la misma atmósfera polvosa y con una clase de temperatura 
adecuada.  
El equipo aprobado y marcado de acuerdo con 506 -9(c)(2) para lugares Zona 20, 21 o  22 se debe permitir 
para lugares Clase II, División 2 para la misma atmósfera p olvosa y con una clase de temperatura adecuada.  
Parte B. Alambrado  
502-10. Métodos de alambrado.  Los métodos de alambrado deben cumplir con (a) o (b) siguientes.  
a) Clase II, División 1.  
1) Generalidades.  En los lugares Clase II, División 1, se permitirán los métodos de alambrado indicados 
en los numerales (1) hasta 5):  
(1) Tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit metálico semipesado de acero roscado.  
(2) Cable del tipo MI con accesorios terminales aprobados para esos lugares. Los cables del tipo  MI se 
deben instalar y sostener de modo que se eviten esfuerzos mecánicos en los accesorios terminales.  
(3) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo perso nas calificadas proporcionen servicio a la 
instalación, se permitirán cables de los tipos MC y MC -HL aprobados para uso en lugares Clase II, 
División 1, con una armadura metálica continua corrugada y hermética al gas y al vapor, una cubierta 
externa de un material polimérico adecuado, unos conductores de puesta a tierra de equipos 
separados de acuerdo con 250 -122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa 
aplicación.  
(4) Debe permitirse la instalación de cables de fibra óptica de los tipos OF NP, OFCP, OFNR, OFCR, 
OFNG, OFCG, OFN y OFC en canalizaciones, de acuerdo con lo establecido en la sección 502 -
10(a). Los cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con lo establecido en la sección 
502-15. 
(5) En establecimientos industriales c on acceso restringido al público, donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personas calificadas atienden la instalación, 
cable tipo ITC -HL con recubrimiento metálico continuo y corrugado y un recubrimiento total de 
materi al polimérico adecuado y terminado con accesorios adecuados para la aplicación e instalados 
de acuerdo con el artículo 727.  
2) Conexiones flexibles.  Cuando sea necesario utilizar conexiones flexibles, se permitirá uno o más de 
los siguientes elementos:  
(1) Conectores flexibles herméticos al polvo.  
(2) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados.  
(3) Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados.  
(4) Cable del tipo MC y MC -HL con arma dura entrelazada que tenga cubierta externa de un material 
polimérico adecuado y con accesorios terminales aprobados para lugares Clase II, División I.  
(5) Cordones flexibles aprobados para uso extra rudo y provistos de conectores de cordones herméticos 
al polvo. Cuando se utilicen cordones flexibles, éstos deben cumplir lo establecido en 502 -140. 
(6) Para uso en ascensores, un cable para ascensores identificado para tal fin, del Tipo EO, ETP o ETT, 
especificado en la columna "uso" de la tabla 400 -4 para "l ugares (clasificados como) peligrosos" y 
terminados con accesorios herméticos al polvo.  
NOTA:  Para los requisitos de puesta a tierra cuando se usa tubo conduit flexible, ver 502 -30 (b).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
3) Cajas y accesorios.  Los accesorios y cajas deben estar equipados co n refuerzos roscados para la 
conexión al tubo conduit o a las terminales de los cables y deben ser herméticas al polvo. Los 
accesorios y cajas en los que se hagan derivaciones, empalmes o conexiones, o que se utilicen en 
lugares del grupo E, deben estar id entificados para lugares Clase II.  
b) Clase II División 2.  
1) Generalidades.  En lugares Clase II, División 2, se permitirán los siguientes métodos de alambrado:  
(1) Todos los métodos de alambrado permitidos en 502 -10(a). 
(2) Tubo conduit metálico pesado, t ubo conduit metálico semipesado, tubería metálica eléctrica, 
canalizaciones herméticas al polvo.  
(3) Cables del tipo MC o MC -HL o MI con accesorios terminales aprobados.  
(4) Cables del tipo PLTC y cables del tipo PLTC -ER de acuerdo con lo previsto en el Ar tículo 725 
incluyendo la instalación en charolas portacables, el cable debe estar terminado con accesorios 
aprobados.  
(5) Cables del tipo ITC y cables del tipo ITC -ER de acuerdo con lo permitido en 727 -4 y terminados con 
accesorios aprobados.  
(6) Cables de  los tipos MC, MI o TC deben ser instalados con cualquiera de los siguientes métodos de 
instalación: en una sola capa en charolas portacables de los tipos de escalera, ventilada o de canal 
ventilado, con un espacio entre dos cables adyacentes no menor al d iámetro del cable más grueso.  
(7) En establecimientos industriales con acceso restringido al público donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguran que únicamente personas calificadas dan servicio a la 
instalación y donde la tubería conduit metálica no proporciona suficiente resistencia a la corrosión se 
permite el uso de tubo conduit reforzado de resina termoajustable (RTRC), codos de fábrica y 
accesorios aprobados, todos marcados con el sufijo –XW y tubo conduit de PVC Cédula 80, codos 
de fábrica y accesorios aprobados.  
(8)  Debe permitirse la instalación de cables de fibra óptica de los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, 
OFNG, OFCG, OFN y OFC en bandejas portacables o cualquier otra canalización, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 502 -10(b). Los cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con 
lo establecido en la sección 502 -15. 
(9) Canalizaciones prealambradas.  
Excepción a (6): Se permitirá instalar el cable del tipo MC o MC -HL aprobado para uso en lugares Clase II 
División 1 , sin las separaciones exigidas en (6).  
2) Conexiones flexibles.  Cuando sea necesario hacer conexiones flexibles, se deben aplicar las 
disposiciones de 502 -10(a)(2).  
3) Alambrado no incendiario instalado en campo.  Se permitirá alambrado no incendiario inst alado en 
campo con cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas de 
alambrado no incendiario instalado en campo se deben instalar de acuerdo con los planos de control. Los 
aparatos sencillos, que no se muestra n en los planos de control, se permitirán en un circuito de alambrado no 
incendiario instalado en campo siempre que el aparato sencillo no interconecte el circuito de alambrado no 
incendiario instalado en campo con ningún otro circuito.  
NOTA:  El aparato se ncillo se define en el Artículo 100.  
Los circuitos separados de alambrado no incendiario instalado en campo se deben instalar de acuerdo con 
una de las siguientes condiciones:  
(1) En cables separados.  
(2) En cables multiconductores, donde los conductores d e cada circuito están dentro de una armadura 
metálica puesta a tierra.  
(3) En cables multiconductores o canalizaciones donde los conductores de cada circuito tienen 
aislamiento con espesor mínimo de 0.25 milímetros.  
4) Cajas y accesorios.  Todas las cajas y  accesorios deben ser herméticos al polvo.  
502-15. Sellado en Clase II, Divisiones 1 y 2.  Cuando una canalización proporcione comunicación entre 
una envolvente que debe ser a prueba de ignición de polvo con otra que no lo es, se deben instalar los medios 
adecuados para evitar la entrada de polvo, a través de la canalización, en la envolvente a prueba de ignición 
de polvo. Se permitirá utilizar uno de los siguientes medios:        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Un sello eficaz y permanente.  
(2) Una canalización horizontal de longitud no infe rior a 3.00 metros.  
(3) Una canalización vertical de longitud no inferior a 1.50 metros que se extienda hacia abajo desde la 
envolvente a prueba de ignición de polvo.  
(4) Una canalización instala da de manera equivalente a (2) o  (3) que se prologue sólo hor izontalmente y 
hacia abajo desde la envolvente a prueba de ignición de polvo.  
No se exigirán sellos cuando una canalización proporcione comunicación entre una envolvente que deba 
ser a prueba de ignición de polvo con otra ubicada en un lugar no clasificado . 
Los accesorios de sellado deben ser accesibles.  
No se exigirá que los sellos sean a prueba de explosión.  
NOTA:  Un método de sellado es la masilla para sellado eléctrico.  
502-25. Partes expuestas sin aislar en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2.  No debe h aber partes 
expuestas no aisladas tales como conductores, barras, terminales o componentes que funcionen a más de 30 
volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger adicionalmente con una técnica de 
protección de acuerdo con 500 -7(e), ( f) o (g) que sea adecuada para el lugar.  
502-30. Puesta a tierra y unión en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2.  Independientemente de la tensión 
del sistema eléctrico el alambrado y el equipo en lugares Clase II, División 1 y 2 deben estar puestos a tierra  
según se especifica en el Artículo 250 y de acuerdo con los requisitos (a) y (b) siguientes.  
a) Unión.  No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca 
doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puente s de unión con los accesorios adecuados, u 
otros medios aprobados de unión. Estos medios de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, 
accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase II y el punto de puesta a tierra de l 
equipo de acometida o punto de puesta a tierra de un sistema derivado separado.  
Excepción:  Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el 
conductor puesto a tierra del circuito y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el 
lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250 -32(b), siempre 
que la protección contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de 
desconexi ón. 
b) Tipos de conductores para puesta a tierra de equipos. Los tubos conduit metálicos flexibles 
herméticos a los líquidos deben incluir un puente de unión de equipo tipo alambre, cumpliendo con 250 -102. 
Excepción:  En lugares Clase II, División 2, se per mitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas 
las condiciones siguientes:  
(1) Se usa tubo conduit metálico flexible aprobado hermético a los líquidos de 1.80 metros o menos de 
longitud, con los accesorios para puesta a tierra.  
(2) La protección co ntra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10 amperes o menos.  
(3) La carga no es una carga de utilización de potencia.  
502-35. Protección contra tensiones transitorias en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2 . Los 
apartarrayos y los dispositivos de p rotección contra tensiones transitorias instalados en lugares Clase II, 
División 1 deben estar en envolventes adecuadas. Los capacitores de protección contra tensiones transitorias 
deben ser de un tipo diseñado para ese servicio específico.  
Parte C. Equipo  
502-100. Transformadores y capacitores  
a) Áreas Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, los transformadores y capacitores deben 
cumplir con (1) a (3) siguientes:  
1) Cuando contengan líquido que pueda arder.  Los transformadores y capacitor es que contengan 
líquido que pueda arder deben instalarse solamente en bóvedas aprobadas, que cumplan con lo indicado en 
450-41 a 450 -48 y además de los siguientes:  
(1) Las puertas u otras aberturas que comuniquen con el área División 1, deben tener a ambo s lados de 
la pared puertas cortafuegos de cierre automático y las puertas deben estar ajustadas 
cuidadosamente y equipadas con sellos adecuados (por ejemplo, cinta para la intemperie), para 
reducir al mínimo la entrada de polvo a la bóveda.  
(2) Las abertu ras y ductos de ventilación se deben comunicar sólo con el aire exterior, y  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(3) Debe haber aberturas adecuadas para alivio de presión, que comuniquen con el aire exterior.  
2) Cuando no contengan líquido que pueda arder.  Los transformadores y los capacitore s que no 
contengan líquido que pueda arder deben instalarse en bóvedas que cumplan con lo indicado en 450 -41 a 
450-48, o ser de un tipo aprobado para áreas Clase II como un ensamble completo, incluyendo sus terminales 
de conexión.  
3) Grupo E.  No se deben i nstalar transformadores o capacitores en lugares Clase II, División 1, Grupo E.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, los transformadores y capacitores deben cumplir 
con (1) a (3) siguientes:  
1) Cuando contengan líquido que pueda arde r. Los transformadores y capacitores que contengan un 
líquido que pueda arder, deben instalarse en bóvedas que cumplan con lo indicado en 450 -41 a 450 -48. 
2) Cuando contengan bifenilos policlorados (askarel). Véase 450 -25. 
3) Transformadores de tipo seco.  Los transformadores de tipo seco se deben instalar en bóvedas, o 
deben tener sus devanados y terminales de conexión encerrados en cajas metálicas herméticas sin 
ventilación o alguna otra abertura y operar a tensiones eléctricas que no excedan de 600 volts.  
502-115. Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles  
a) Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, los desconectadores, interruptores automáticos, 
controladores de motores y los fusibles, incluyendo las es taciones de botones, relevadores y dispositivos 
similares deben estar provistos con envolventes identificadas para esos lugares.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, las envolventes para fusibles, desconectadores, 
interruptores autom áticos y controladores de motores, incluyendo pulsadores, relevadores y otros dispositivos 
similares, deben ser herméticas al polvo o de cualquier manera identificados para esos lugares.  
502-120. Transformadores de control y resistencias  
a) Clase II, Divis ión 1.  En las áreas Clase II, División 1, los transformadores de control, solenoides, 
bobinas de impedancia y las resistencias, así como cualquier dispositivo de sobrecorriente o mecanismo de 
desconexión asociado con ellos, deben estar provistos con envolv entes identificadas para esos lugares.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, los transformadores y las resistencias, deben 
cumplir con (1) a (3) siguientes:  
1) Mecanismos de desconexión.  Los mecanismos de desconexión (incluyendo los d ispositivos de 
sobrecorriente) asociados con transformadores de control, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias, 
deben estar en envolventes herméticas al polvo o de cualquier manera identificadas para su uso en esos 
lugares.  
2) Bobinas y devanado s. Los transformadores de control, solenoides y bobinas de impedancia que no 
estén encerrados en la misma envolvente que los mecanismos de desconexión, deben estar en envolventes 
metálicas herméticas sin orificios de ventilación o se deben instalar en envo lventes herméticas al polvo o de 
cualquier manera identificadas para su uso en esos lugares.  
3) Resistencias.  Las resistencias y dispositivos con resistencias deben estar en envolventes a prueba de 
ignición de polvo, que son herméticas al polvo o de cualqu ier manera identificadas para su uso en esos 
lugares.  
502-125. Motores y generadores  
a) Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, los motores, generadores y demás maquinarias 
eléctricas rotatorias deben cumplir con cualquiera de las condicio nes siguientes:  
(1) Estar identificados para el lugar.  
(2) Estar totalmente encerrados y ventilados mediante tuberías.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, los motores, generadores y demás maquinarias 
eléctricas rotatorias deben ser:  totalmente encerrados sin ventilación, totalmente encerrados con tuberías de 
ventilación, totalmente encerrados enfriados por agua y aire, totalmente encerrados enfriados por ventilador o 
a prueba de ignición de polvo, cuya temperatura exterior máxima a p lena carga cumpla con lo indicado en 
500-8(d)(2) en operación normal al aire libre (libre de polvo acumulado) y no deben tener aberturas externas.  
Excepción:  Si se considera que la acumulación de polvo no conductor ni abrasivo es pequeña, y si la 
maquinari a es de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento de rutina, se pueden instalar:  
(1) Máquinas normalizadas del tipo, abierto, sin contactos deslizantes ni mecanismos centrífugos de 
desconexión o de otro tipo (incluyendo dispositivos de sobrecorriente, de sobrecarga y 
sobretemperatura) o dispositivos con resistencias integradas.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Máquinas normalizadas de tipo abierto con los contactos, los mecanismos de desconexión o 
dispositivos de resistencia, encerrados dentro de alojamientos herméticos al polvo si n ventilación u 
otras aberturas.  
(3) Motores autolimpiantes del tipo de jaula de ardilla para uso textil.  
(4) Máquinas con rodamientos sellados, rodamientos aislados y sellos.  
502-128. Tuberías de ventilación.  Las tuberías de ventilación de motores, genera dores u otras máquinas 
eléctricas rotatorias o de envolventes de equipo eléctrico, deben ser de lámina metálica de espesor no menor 
que 0.5 milímetros o de otro material igualmente no combustible y deben cumplir con lo siguiente:  
(1) Conducir directamente a una fuente de aire limpio fuera del local;  
(2) Tener rejillas en los extremos exteriores para impedir la entrada de pájaros y animales pequeños, y  
(3) Estar protegidos contra daños materiales, contra la oxidación y demás influencias corrosivas.  
Las tuber ías de ventilación deben cumplir también con las siguientes condiciones (a) y (b):  
a) Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, las tuberías de ventilación y sus conexiones a los 
motores o a las envolventes a prueba de ignición de polvo para  otros equipos o aparatos, deben ser 
herméticas al polvo en toda su longitud. En las tuberías metálicas, las costuras y uniones deben cumplir con 
una de las condiciones siguientes:  
(1) Estar remachadas y soldadas;  
(2) Estar atornilladas y soldadas;  
(3) Estar soldadas, o  
(4) Ser herméticas al polvo por cualquier otro medio igualmente efectivo.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, las tuberías de ventilación y sus conexiones 
deben ser lo suficientemente herméticas como para impedir la e ntrada de cantidades apreciables de polvo al 
interior del equipo ventilado o envolvente, así como impedir el escape de chispas, llamas o materiales en 
combustión que puedan encender las acumulaciones de polvo o materiales combustibles en las cercanías. En 
las tuberías metálicas pueden utilizarse costuras plegadas y uniones remachadas o soldadas, y donde se 
necesite cierta flexibilidad, como en las conexiones a los motores eléctricos, se deben usar juntas deslizantes 
herméticamente ajustadas.  
502-130. Lumina rias. 
a) Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, las luminarias fijas y portátiles deben cumplir con 
(1) a (4) siguientes:  
1) Marcado.  Cada luminaria debe estar identificada para el lugar y estar claramente marcada para indicar 
el tipo y e l voltaje máximo de la lámpara para la cual fue diseñada.  
2) Daños físicos.  Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos por medio de una guarda 
adecuada, o por su propia ubicación.  
3) Luminarias colgantes.  Las luminarias colgantes deben estar suspendidas por medio de tramos de 
tubo conduit metálico roscado tipo pesado o semipesado, por cadenas con accesorios aprobados, o por otros 
dispositivos también aprobados. En tramos rígidos de tubo conduit de más de 30 centímetros de longitud, 
debe añadir se un sistema permanente y efectivo de fijación contra desplazamientos laterales, a un nivel no 
mayor que 30 centímetros sobre la parte inferior del tramo de tubo o debe darse la flexibilidad necesaria por 
medio de un accesorio o conector flexible aprobado  para este uso y para el área de montaje, colocado a no 
más de 30 centímetros desde el punto de fijación hasta la caja del accesorio de soporte. Las uniones 
roscadas deben estar dotadas de tornillos de fijación u otros medios efectivos para evitar que se a flojen. 
Cuando el alambrado ubicado entre la caja o accesorio de salida y la luminaria colgante no vaya en un tubo, 
debe utilizarse cordón flexible aprobado para uso rudo, de acuerdo con 502 -10(a)(2)(5). No debe utilizarse el 
cordón flexible como medio de soporte de la luminaria.  
4) Soportes.  Las cajas, ensambles de cajas o accesorios utilizados para soporte de las luminarias deben 
estar aprobados para áreas Clase II.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, las luminarias deben cumplir c on (1) a (5) 
siguientes:  
1) Equipo portátil de alumbrado.  El equipo portátil de alumbrado debe estar identificado para el lugar y 
debe estar marcada claramente la potencia máxima de la lámpara para la cual fue aprobada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
2) Alumbrado fijo.  Las luminarias pa ra alumbrado fijo deben tener envolventes herméticas al polvo o bien, 
identificadas para el lugar. Cada luminaria debe estar claramente marcada para indicar la potencia máxima en 
watts de la lámpara que puede utilizarse sin que se exceda la temperatura de la superficie expuesta según lo 
indicado en 500 -8(d)(2), bajo condiciones normales de operación.  
3) Daños físicos.  Las luminarias para alumbrado fijo deben estar protegidas contra daño físico con 
guardas adecuadas o por su propia ubicación.  
4) Luminarias c olgantes.  Las luminarias colgantes deben suspenderse por medio de tramos de tubo 
conduit metálico tipo pesado o semipesado, por cadenas con accesorios aprobados, o por otros dispositivos 
también aprobados. En tramos de tubo conduit de más de 30 centímetros  debe añadirse un sistema 
permanente y efectivo de fijación contra desplazamientos laterales, a un nivel no mayor que 30 centímetros 
sobre la parte inferior del tramo de tubo, o se les debe dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio 
o conector  flexible aprobado para este uso y para el área de montaje, debe colocarse a no más de 30 
centímetros desde el punto de fijación a la caja o a los accesorios de soporte. Cuando el alambrado entre la 
caja o los accesorios de salida y la luminaria no esté de ntro de un tubo, se permitirá utilizar cordón flexible 
aprobado para uso rudo si está terminado con un conector aprobado que mantenga la técnica de protección. 
No debe utilizarse el cordón flexible como medio de soporte de la luminaria.  
5) Lámparas de desc arga eléctrica.  El equipo de arranque y control de las lámparas de descarga 
eléctrica debe cumplir con lo indicado en 502 -120(b).  
502-135. Equipo de utilización  
a) Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, todo el equipo de utilización debe estar 
identificado para el lugar.  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, todo el equipo de utilización debe cumplir con (1) 
a (4) siguientes:  
1) Calefactores.  El equipo de utilización calentado eléctricamente debe estar identificado pa ra el lugar.  
Excepción:  El panel de calefacción radiante con envolvente metálica debe ser hermético al polvo y 
marcado de acuerdo con lo establecido en 500 -8(c). 
2) Motores.  Los motores de equipo de utilización deben cumplir con lo indicado en 502 -125(b).  
3) Desconectadores, interruptores automáticos y fusibles.  Las envolventes para desconectadores, 
interruptores automáticos y fusibles deben cumplir con 502 -115(b).  
4) Transformadores, solenoides, bobinas de impedancia y resistencias. Los transformadores, 
solenoides, bobinas de impedancia y resistencias deben cumplir con lo indicado en 502 -120(b).  
502-140. Cordones flexibles - Clase II, Divisiones 1 y 2.  
a) Usos permitidos.  Los cordones flexibles utilizados en áreas Clase II deben cumplir todo lo siguiente:   
 (1) Para la conexión entre equipos de iluminación portátiles u otros equipos de utilización de energía 
portátiles y la parte fija de su circuito de alimentación. El cordón flexible debe estar adosado al equipo 
de utilización con un conector de cordones ad ecuado para la técnica de protección del 
compartimiento del cableado del equipo. Debe emplearse una clavija de conexión que cumpla con lo 
establecido en la sección 502 -145. 
(2) Donde en la sección (502 -10)(a)(2) se permita el uso de un cordón flexible para  equipos de utilización 
eléctrica móviles; donde el cordón flexible esté protegido por la ubicación o por un medio de 
protección contra daños adecuado y sólo en un establecimiento industrial donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión de la ingeni ería garanticen que sólo personas calificadas efectúen la 
instalación y presten los correspondientes servicios.  
(3) Para bombas eléctricas sumergibles con medios para su retiro sin entrar en el foso mojado. Debe 
permitirse la extensión del cordón flexible dentro de una canalización adecuada entre el foso mojado 
y la fuente de alimentación.  
(4) Para mezcladores eléctricos previstos para entrar y salir de tanques o recipientes de mezcla de tipo 
abierto.  
(5) Para ensambles portátiles temporales que consistan e n contactos, interruptores u otros dispositivos 
que no sean considerados equipos de utilización portátiles, pero que sean individualmente 
adecuados para la ubicación.  
b) Instalación.  Donde se usen cordones flexibles, los cordones deben cumplir con todo lo descrito a 
continuación:        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo  
Excepción:  Cordones flexibles aprobados para uso rudo, como se permite en 502 -130(a)(3) y (b)(4).  
(2) Contener, además de los conductores de circuito, un conductor de puesta a tierra de acuerdo con lo 
indicado en 400 -23 
(3) Estar soportados por abrazaderas u otros medios adecuados, de tal manera que evite tensión 
mecánica en las terminales de conexión;  
(4) En lugares División 1, el cordón debe terminar con un conector aprobado para el lugar o un conector 
de cordón aprobado instalado con un sello aprobado para el lugar. En lugares División 2 el cable 
deberá estar terminado con un conector a prueba de polvo.  
(5) Ser de una longitud continua. Donde se aplique lo establecido en la sección 5 02-140(a)(5), los 
cordones deben ser de longitud continua desde la fuente de alimentación hasta el ensamble portátil 
temporal y desde el ensamble portátil temporal hasta el equipo de utilización.  
502-145. Contactos y clavijas. Los contactos y clavijas de c onexión deben estar identificados para el 
lugar. 
a) Clase II, División 1.  
(1) Contactos.  En las áreas Clase II, División 1, los contactos deben ser parte del cableado del 
establecimiento.  
(2) Clavijas de conexión. Las clavijas deben ser del tipo que provea  una conexión para el conductor de 
puesta a tierra del equipo del cordón flexible.  
b) Clase II, División 2.  
(1) Contactos.  En las áreas Clase II, División 2, los contactos y clavijas deben ser parte del cableado del 
establecimiento.  
(2) Clavijas de conexió n. Las clavijas de conexión deben ser del tipo que provea una conexión al 
conductor de puesta a tierra del equipo del cordón flexible.  
502-150. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicaciones, medidores, 
instrumentos y relevadores.  
NOTA:  Véase el Artículo 800 para los requisitos que rigen la instalación de circuitos de comunicaciones.  
a) Clase II, División 1.  En las áreas Clase II, División 1, los sistemas de señalización, alarma, control 
remoto y sistemas de comunicaciones, medidores, ins trumentos y relevadores deben cumplir con las 
condiciones (1) hasta (3) siguientes:  
1) Contactos. Los interruptores, interruptores automáticos, relevadores, contactores, fusibles y los 
contactos que interrumpen corriente de campanas, altavoces y sirenas, a sí como los demás dispositivos en 
los cuales puedan producirse chispas o arcos, deben estar encerrados en envolventes identificadas  para el 
lugar. 
Excepción:  Cuando los contactos de apertura estén sumergidos en aceite o cuando la interrupción de la 
corrien te se produce dentro de una cámara sellada contra la entrada de polvo, las envolventes pueden ser del 
tipo para uso general.  
2) Resistencias y equipo similar.  Las resistencias, transformadores, bobinas, rectificadores, válvulas 
electrónicas y demás equipo o aparatos generadores de calor, deben estar encerrados en envolventes 
identificadas para el lugar.  
Excepción:  Cuando las resistencias o equipo similar estén sumergidos en aceite, o contenidos en una 
cámara sellada a prueba de entrada de polvo, las envolve ntes pueden ser del tipo de uso general.  
3) Maquinarias rotatorias.  Los motores, generadores y demás maquinarias rotatorias eléctricas deben 
cumplir con 502 -125(a).  
b) Clase II, División 2.  En las áreas Clase II, División 2, los sistemas de señalización, a larma, control 
remoto y sistemas de comunicaciones, medidores, instrumentos y relevadores deben cumplir con las 
condiciones (1) hasta (4) siguientes:  
1) Contactores.  Los contactores deben cumplir con lo indicado en 502 -150(a)(1) o estar instalados dentro 
de envolventes herméticas al polvo o bien identificados para el lugar.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Excepción:  En los circuitos no inflamables se permite el uso de envolventes de uso general.  
2) Transformadores y equipos similares.  Los devanados y las terminales de conexión de los 
transformadores, bobinas y equipos similares deben cumplir con 502 -120(b)(2).  
3) Resistencias y equipo similar.  Las resistencias, dispositivos de resistencia, tubos electrónicos, 
rectificadores y equipo similar deben cumplir con 502 -120(b)(3).  
4) Máquinas rota torias.  Los motores, generadores y demás maquinarias eléctricas rotatorias deben 
cumplir con lo indicado en 502 -125(b).  
ARTÍCULO 503  
ÁREAS CLASE III  
Parte A. Generalidades  
503-1. Alcance.  El Artículo 503 trata de los requisitos para el equipo eléctrico y e lectrónico y para el 
alambrado, para todas las tensiones en lugares Clase III, División 1 y 2 donde puedan existir riesgos de 
incendio o explosión debido a fibras/pelusas inflamables.  
503-5. Generalidades.  El equipo instalado en áreas Clase III debe ser ca paz de operar a plena carga sin 
desarrollar en su superficie una temperatura capaz de causar una deshidratación excesiva o carbonización 
gradual de fibras o pelusas acumuladas. Los materiales orgánicos carbonizados o excesivamente secos 
tienen una alta pro babilidad de encenderse por combustión espontánea. La máxima temperatura en la 
superficie bajo condiciones de operación no debe exceder de 165 °C para equipo no sujeto a sobrecargas, y 
120 °C para equipo (tales como motores y transformadores) que puedan so brecargarse. En un lugar de Clase 
III, División I, la temperatura de funcionamiento debe ser la temperatura de los equipos cuando estén 
cubiertos con la máxima cantidad de polvo (simulación de fibras/partículas suspendidas) que pueda 
acumularse sobre el eq uipo. 
503-6. Zona del equipo. El equipo aprobado y marcado de acuerdo con 506 -9(c)(2) para lugares Zona 20 
y con una clase de temperatura no mayor que T120 °C (para equipo que puede ser sobrecargado) o no mayor 
que T165 °C (para equipo no sujeto a sobrecar gas) se permitirán para lugares Clase III, División 1.  
El equipo aprobado y marcado de acuerdo con 506 -9(c)(2) para lugares Zona 20, 21 o 22 y con clase de 
temperatura no mayor que T120 °C (para equipo que pueda ser sobrecargado) o no mayor que T165 °C (pa ra 
equipo no sujeto a sobrecargas) se permitirán en lugares Clase III, División 2.  
Parte B. Alambrado  
503-10. Métodos de alambrado.  Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado en 503 -10(a) 
o (b) siguientes:  
a) Clase III, División 1.  
1) Generalid ades. En lugares Clase III, División 1, el método de alambrado debe estar de acuerdo con  
(1) a (4) siguientes:  
(1) Tubo conduit metálico pesado, Tipo PVC, Tipo RTRC, tubo conduit metálico semipesado, tubo 
conduit metálico ligero, canalizaciones herméticas  al polvo o cables del tipo MC o MC -HL o MI con 
accesorios terminales aprobados.  
(2) Cable Tipo PLTC y cable Tipo PLTC -ER de acuerdo con lo previsto en el Artículo 725 incluyendo la 
instalación en charolas portacables. El cable debe terminarse con accesori os aprobados.  
(3) Cable Tipo ITC y cable Tipo ITC -ER como está permitido en 727 -4 y terminado con accesorios 
aprobados.  
(4) Cables de los tipos MC, MI, TC o TCR deben ser instalados con cualquiera de los siguientes 
métodos de instalación: en una sola capa en charolas portacables de los tipos de escalera, ventilada 
o de canal ventilado, con un espacio entre dos cables adyacentes no menor al diámetro del cable 
más grueso.  
Excepción para (4): Se puede permitir instalar el Cable Tipo MC o MC -HL aprobado para us o en lugares 
Clase II, División I, sin el espacio requerido en (a)(1)(4) anterior.  
(5) Canalizaciones prealambradas  
2) Cajas y accesorios.  Todas las cajas y accesorios deben ser herméticas al polvo.  
3) Conexiones flexibles.  Donde es necesario emplear conex iones flexibles, se permite uno o más de las 
siguientes:        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Conectores flexibles herméticos al polvo,  
(2) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados,  
(3) Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados,  
(4) Cable con armadura metálica tipo MC o MC -HL con cubierta metálica o de material polimérico e 
instalado con terminaciones a prueba de polvo.  
(5) Cordones flexibles de conformidad con 503 -140. 
NOTA:  Véase 503 -30(b) para los requisit os de puesta a tierra cuando se utiliza tubo conduit flexible.  
(6) Para uso en ascensores, un cable para ascensores identificado para tal fin, del Tipo EO, ETP o ETT, 
especificado en la columna "uso" de la tabla 400 -4 para "lugares (clasificados como) peli grosos" y terminados 
con accesorios herméticos al polvo.  
4) Alambrado no incendiario instalado en campo . Se permitirá el alambrado no incendiario instalado en 
campo con cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sis temas de 
alambrado no incendiario instalado en campo se deben instalar de acuerdo con los planos de control. Los 
aparatos sencillos, que no se muestran en los planos de control se permitirán en un circuito de alambrado no 
incendiario instalado en campo sie mpre que el aparato sencillo no interconecte el circuito de alambrado no 
incendiario instalado en campo con ningún otro circuito.  
NOTA:  El aparato sencillo se define en el Artículo 100.  
Los circuitos separados de alambrado no incendiario instalado en campo  se deben instalar de acuerdo con 
una de las siguientes condiciones:  
(1) En cables separados.  
(2) En cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito están dentro de una armadura 
metálica puesta a tierra.  
(3) En cables multiconductores, dond e los conductores de cada circuito tienen aislamiento con un 
espesor mínimo de 0.25 milímetros.  
b) Clase III, División 2.  En las áreas Clase III, División 2, el método de alambrado debe cumplir con el 
inciso (a) anterior.  
Excepción:  En las secciones, compa rtimentos, o áreas utilizadas solamente para almacenamiento y que 
no contengan maquinaria, puede utilizarse alambrado de línea abierta sobre aisladores de acuerdo con lo 
indicado en el Artículo 398, pero solamente a condición de que exista una protección c omo la requerida en 
398-15(c) cuando los conductores no vayan por espacios en el techo y estén fuera del alcance de fuentes que 
puedan causar daños físicos.  
503-25. Partes expuestas sin aislar en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.  No debe haber partes 
expuestas no aisladas tales como conductores, barras conductoras, terminales o componentes que funcionen 
a más de 30 volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con una técnica de 
protección de acuerdo con 500 -7(e), (f) o (g) q ue sea adecuada para el lugar.  
Excepción:  Lo especificado en 503 -155. 
503-30. Puesta a tierra y unión en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.  Independientemente de la tensión 
del sistema eléctrico el alambrado y el equipo en lugares Clase III, División 1 y  2 deben estar puestos a tierra 
según se especifica en el Artículo 250 y de acuerdo con los requisitos adicionales de (a) y (b) siguientes.  
a) Unión.  No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca 
doble para propós itos de uniones, sino que se deben usar puentes para unión con los accesorios adecuados, 
u otros medios aprobados de unión. Estos medios para unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, 
accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los  lugares Clase III y el punto de puesta a tierra del 
equipo de acometida o punto de puesta a tierra de un sistema derivado separado.  
Excepción:  Los medios específicos para unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el 
conductor del circuito pu esto a tierra y el conductor del electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el 
lado línea de los medios de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250 -32 (b), 
siempre que la protección contra sobrecorriente del circuito der ivado esté ubicada en el lado carga del medio 
de desconexión.  
b) Tipos de conductores para puesta a tierra de equipos. Los tubos conduit metálicos flexibles 
herméticos a los líquidos deben incluir un puente de unión y cumplir con 250 -102. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Excepción:  En lug ares Clase III, Divisiones 1 y 2, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen 
todas las condiciones siguientes:  
(1) Se usa tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos de 1.80 metros o menos de longitud, 
con los accesorios aprobados p ara puesta a tierra.  
(2) La protección contra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10 amperes o menos.  
(3) La carga no es una carga de utilización de potencia.  
Parte C. Equipo  
503-100. Transformadores y capacitores en lugares Clase III, Divisiones  1 y 2. Los transformadores y 
capacitores deben cumplir lo establecido en 502 -100(b).  
503-115. Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles Clase 
III, Divisiones 1 y 2.  Los desconectadores, interruptores automáticos, cont roladores de motores y fusibles, 
incluyendo estaciones de botones, relevadores y dispositivos similares, deben estar en envolventes 
herméticas al polvo.  
503-120. Transformadores de control y resistencias, en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.  Los 
transfo rmadores, bobinas de impedancia y resistencias utilizadas como o en conjunto con equipos de control 
para motores, generadores y otros aparatos deben estar en envolventes herméticas al polvo conforme con las 
limitaciones de temperatura indicadas en 503 -5. 
503-125. Motores y generadores en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.  En áreas Clase III, Divisiones 1 
y 2, los motores, generadores y otras máquinas rotatorias deben ser totalmente encerradas no ventiladas, 
totalmente encerradas con tubería de ventilación , o totalmente encerradas enfriadas por ventilador.  
Excepción:  En áreas donde sólo se dé una moderada acumulación de pelusas sobre, dentro o en la 
vecindad de una máquina eléctrica rotatoria, y donde dicha máquina sea de fácil acceso para limpieza y 
manten imiento de rutina, se permite cualquiera de los siguientes:  
(1) Motores autolimpiantes tipo jaula de ardilla para uso en textiles.  
(2) Motores normales del tipo abierto sin contactos deslizantes u otro tipo de mecanismo de 
conmutación, incluyendo dispositi vos de sobrecarga para el motor.  
(3) Motores normales del tipo abierto con contactos, tales como mecanismos de conmutación o 
dispositivos de resistencia, encerrados dentro de envolventes herméticas sin ventilación u otras 
aberturas.  
503-128. Tubería de ven tilación, Clase III, Divisiones 1 y 2.  Las tuberías de ventilación para motores, 
generadores, u otras máquinas rotatorias, o para envolventes de equipo eléctrico, deben ser de metal con 
espesor no menor que 0.5 milímetros o de un material no combustible ig ualmente resistente, y que cumpla 
con las condiciones siguientes:  
(1) Conducir directamente a una fuente de aire limpio fuera del local;  
(2) Tener rejillas en los extremos exteriores para impedir el paso de pequeños animales y aves, y  
(3) Estar protegidos contra daño físico, oxidación u otras influencias corrosivas.  
Las tuberías de ventilación deben ser suficientemente herméticas, incluidas sus conexiones, para reducir 
al mínimo la entrada de fibras o pelusas dentro de equipo o envolventes ventiladas, e imp edir el escape de 
chispas, llamas o material encendido que pueda incendiar fibras o pelusas de material combustible en la 
vecindad. Para tubería metálica, se permiten costuras herméticas y uniones remachadas o soldadas; y 
pueden utilizarse juntas deslizant es ajustadas donde cierta flexibilidad es necesaria, como en las conexiones 
a los motores.  
503-130. Luminarias en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.  
a) Alumbrado fijo.  Las luminarias para alumbrado fijo deben estar provistas con envolventes para las 
lámp aras y portalámparas, diseñadas para reducir al mínimo la entrada de fibras, pelusas y partículas 
volátiles, e impedir la salida de chispas, material en combustión o metal caliente. Cada luminaria debe estar 
claramente marcada para indicar la potencia, en watts, de las lámparas que pueden utilizarse sin que se 
exceda la temperatura de 165 °C en las superficies expuestas bajo condiciones normales de operación.  
b) Daño físico.  Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos por medio de una guarda 
adecuada.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Luminarias colgantes.  Las luminarias colgantes deben estar suspendidas por medio de un tramo de 
tubo conduit metálico roscado tipo pesado o semipesado, o con cadenas con accesorios aprobados. Para 
tramos de tubo mayores que 30 centímetros, deben  disponerse tirantes permanentes y efectivos para impedir 
desplazamientos laterales a un nivel no mayor que 30 centímetros sobre la parte inferior del tramo del tubo, o 
debe darse la flexibilidad necesaria mediante un accesorio aprobado o conector flexible  aprobado para este 
uso y para el área de montaje, colocado a no más de 30 centímetros desde el punto de fijación hasta la caja o 
al accesorio de soporte.  
d) Equipo portátil de alumbrado.  El equipo portátil de alumbrado debe tener agarraderas y estar 
prote gido con guardas adecuadas. Los portalámparas deben ser del tipo sin interruptor, sin preparaciones 
para recibir clavijas. No deben tener partes metálicas portadoras de corriente expuestas, y todas las partes 
metálicas no portadoras de corriente deben esta r puestas a tierra. En todos los otros aspectos, el equipo 
portátil de alumbrado debe cumplir con 503 -130(a).  
503-135. Equipo de utilización en lugares Clase III, Divisiones 1 y 2.  
a) Calentadores. Los equipos de utilización calentados eléctricamente deben  estar identificados para 
lugares Clase III.  
b) Motores. Los motores o equipos de utilización accionados por motor deben cumplir lo establecido en 
503-125. 
c) Interruptores, interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles.  Los interruptores,  
interruptores automáticos, controladores de motores y fusibles deben cumplir lo establecido en 503 -115. 
503-140. Cordones flexibles Clase III, Divisiones 1 y 2.  Los cordones flexibles deben cumplir con las 
condiciones siguientes:  
(1) Ser del tipo aprobado  para uso extra rudo;  
(2) Tener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra conforme a lo 
indicado en 400 -23; 
(3) Estar soportados por abrazaderas u otros medios adecuados, de tal manera que eviten la tensión 
mecánica en las co nexiones de las terminales, y  
(4) Estar equipados con un conector de cordón hermético al polvo.  
503-145. Contactos y clavijas Clase III, Divisiones 1 y 2.  Los contactos y clavijas deben ser del tipo con 
conexión de puesta a tierra y estar diseñadas para mi nimizar la acumulación o entrada de fibras, pelusas o 
partículas volátiles, e impedir el escape de chispas o partículas fundidas.  
Excepción:  En áreas donde solamente se dé una moderada acumulación de pelusa sobre, dentro o en la 
vecindad de un contacto, y donde tal contacto sea de fácil acceso para limpieza y mantenimiento de rutina, se 
permite utilizar contactos montados para minimizar la entrada de fibras, pelusas o partículas volátiles, de uso 
general con conexión de puesta a tierra.  
503-150. Sistemas de  señalización, alarma, control remoto y altavoces de intercomunicación clase 
III, Divisiones 1 y 2.  Los sistemas de señalización, alarma, control remoto y altavoces de intercomunicación, 
deben cumplir con los requisitos del Artículo 503 relativos a métodos  de alambrado, desconectadores, 
transformadores, resistencias, motores, luminarias y componentes relacionados.  
503-155. Grúas, montacargas y equipo eléctrico similar - Clase III, Divisiones 1 y 2.  Cuando se 
instalen para operar sobre fibras combustibles o acumulaciones de las pelusas, las grúas viajeras y 
montacargas para el manejo de materiales, limpiadoras viajeras para máquinas textiles, y equipo similar, 
deben cumplir con 503 -155(a) hasta (d) siguientes:  
a) Fuente de alimentación.  La fuente de alimentac ión a los conductores de contacto debe estar aislada 
de todos los otros sistemas y estar equipada con un detector de tierra aceptable que active una alarma y 
automáticamente desenergice a los conductores de contacto en caso de una falla a tierra, o que pro duzca una 
alarma visual y audible mientras los conductores de contacto estén energizados y la falla a tierra persista.  
b) Conductores de contacto.  Los conductores de contacto deben ubicarse o resguardarse para ser 
inaccesibles a personal no calificado y es tar protegidos contra contactos accidentales con objetos extraños.  
c) Colectores de corriente.  Los colectores de corriente deben acomodarse o resguardarse para confinar 
el chisporroteo normal e impedir el escape de chispas o partículas calientes. Para redu cir el chisporroteo, 
deben colocarse dos o más superficies de contacto separadas en cada conductor de contacto. Deben tenerse 
medios confiables para mantener libres de la acumulación de pelusa o de partículas volátiles a los 
conductores de contacto y escob illas de corriente.  
d) Equipo de control.  El equipo de control debe cumplir con lo indicado en 503 -115 y 503 -120. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
503-160. Banco y cargador de baterías - Clase III, Divisiones 1 y 2.  Los cargadores de baterías deben 
localizarse en cuartos separados, constr uidos o recubiertos con suficiente material no combustible, diseñados 
de tal forma que eviten la acumulación en cantidades combustibles de pelusa o partículas volátiles y deben 
estar adecuadamente ventilados.  
ARTÍCULO 504  
SISTEMAS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS  
504-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación de aparatos intrínsecamente seguros (I.S.), alambrado y 
sistemas para los Artículos 500 a 516.  
504-2. Definiciones.  
Circuito intrínsecamente seguro:  Circuito en el cual cualquier chispa o efecto térmico es incapaz de 
causar la ignición de una mezcla de material combustible o inflamable en aire bajo condiciones de prueba 
determinadas.  
Circuitos intrínsecamente seguros diferentes . Circuitos intrínsecamente seguros en los que las 
posibles interconexiones no se han evaluado ni identificado como intrínsecamente seguras.  
504-3. Aplicación de otros Artículos. A excepción de lo modificado por este Artículo, todos los Artículos 
aplicables de esta NOM deben cumplirse.  
504-4. Equipos. Todo aparato intrínsecamente seguro  y aparatos asociados deben estar aprobados.  
Excepción:  Un aparato sencillo, como se describe en el diagrama de control, no requiere estar aprobado.  
504-10. Instalación de equipo  
a) Diagrama de control.  Los aparatos intrínsecamente seguros, aparatos asocia dos y otros equipos, 
deben instalarse de acuerdo con lo indicado en los diagramas de control.  
Se permitirá que un aparato sencillo que se indique o no en los diagramas de control sea instalado 
siempre que el aparato sencillo no interconecte circuitos intrí nsecamente seguros  
NOTA 1: La identificación del diagrama de control está marcada sobre el aparato.  
NOTA 2:  Aparatos asociados con un valor Um marcado de menos de 250 volts pueden requerir de 
protección adicional contra sobretensión en las entradas para li mitar las posibles tensiones de falla hasta un 
valor inferior al Um marcado en el producto.  
b) Ubicación. Los aparatos intrínsecamente seguros y aparatos asociados pueden instalarse en cualquier 
área peligrosa (clasificada) para la cual han sido identifica dos. Debe permitirse la instalación de los aparatos 
asociados en áreas peligrosas (clasificadas) para las cuales se han identificado.  
Se permitirá instalar aparatos sencillos en cualquier lugar peligroso (clasificado) de acuerdo con la sección 
504-10(d)  
c) Envolventes.  Deben permitirse envolventes para fines generales para aparatos intrínsecamente 
seguros y aparatos asociados, a menos que estuviera especificado de otro modo en la documentación del 
fabricante.  
d) Aparato sencillo.  Se permitirá instalar apar atos sencillos en áreas peligrosas (clasificadas) donde la 
temperatura máxima superficial del aparato sencillo no exceda la temperatura de ignición de los gases o 
vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles, o fibras/partículas inflamabl es que estén 
presentes. La temperatura máxima superficial se puede determinar a partir de los valores de la potencia de 
salida del aparato asociado o del aparato al cual está conectado para obtener la clase de temperatura. La 
clase de temperatura se puede determinar mediante:  
(1) Referencia a la Tabla 504 -10(d). 
(2) Cálculo usando la fórmula siguiente:  
 
Donde,  
T = es la temperatura superficial  
Po = es la potencia de salida marcada en el aparato asociado o el aparato intrínsecamente seguro.  
Rt = es la resis tencia térmica del aparato sencillo  
Tamb = es la temperatura ambiente (normalmente 40 ºC) y la Tabla 500 -8(c) de referencia.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Además, los componentes con un área superficial menor que 10 cm2 (excluyendo las puntas de 
conductores) se pueden clasificar como T 5 si su temperatura superficial no excede de 150 ºC.  
Tabla 504 -10 (d). - Evaluación para la clasificación T4 de acuerdo con el tamaño 
y la temperatura del componente  
Área superficial total, 
excluyendo las puntas de 
conductores  Requisito para la clasificació n T4 (con 
base en la temperatura  
ambiente de 40 ºC)  
<20 mm2 Temperatura superficial ≤275 °C  
20 mm²≤10 cm2 Temperatura superficial ≤200 °C  
> 20 mm2 Potencia que no excede 1.3 W*  
* Basada en una temperatura ambiente de 40 °C. Reducir a 1.2 watts con temperatura 
ambiente de 60 ºC o a 1.0 watt con temperatura ambiente de 80 ºC  
504-20. Mé todos de alambrado. Se permite instalar aparatos intrínsecamente seguros y su alambrado, 
utilizando cualquiera de los métodos de alambrado adecuados para áreas no clasificadas, incluyendo aquellos 
cubiertos en los Capítulos 7 y 8. La aplicación de sellos d ebe ser como se indica en 504 -70, y la separación 
debe ser como la indicada en 504 -30. 
504-30. Separación de conductores intrínsecamente seguros  
a) De conductores de circuitos no intrínsecamente seguros  
1) En canalizaciones, charolas portacables y cables.  Los conductores de circuitos intrínsecamente 
seguros no deben colocarse en canalizaciones, charolas portacables o cables con conductores que no sean 
de circuito intrínsecamente seguros.  
Excepción 1:  Cuando los conductores de circuitos intrínsecamente segur os estén separados de los 
conductores de circuitos no intrínsecamente seguros por una distancia de al menos 50 milímetros y 
asegurados, o mediante una división metálica puesta a tierra o mediante una división de aislamiento 
adecuado.  
NOTA:  Divisiones de lá mina metálica de 0.90 milímetros de espesor o mayores, se consideran 
normalmente aceptables.  
Excepción 2:  Cuando (1) todos los conductores de circuitos intrínsecamente seguros o (2) todos los 
conductores de circuitos no intrínsecamente seguros estén en cab les con cubierta o armadura metálica puesta 
a tierra, donde esos elementos metálicos sean capaces de transportar la corriente de falla a tierra.  
NOTA:  Los cables que cumplen con los requisitos indicados en los Artículos 330 y 332 son típicos de 
aquéllos co nsiderados aceptables.  
Excepción 3:  Se permitirá instalar circuitos intrínsecamente seguros en lugares de División 2 o Zona 2 en 
una canalización, charola portacables o cable junto con circuitos de alambrado no incendiario instalados en 
campo, si se instal an de acuerdo con 504 -30(b). 
Excepción 4:  Se permitirá instalar circuitos intrínsecamente seguros que pasen de un lugar de División 2 
o Zona 2 para alimentar un aparato ubicado en un lugar de División 1, Zona o Zona 1 en una canalización, 
charola portacabl es o cable junto con circuitos de alambrado no incendiario instalados en campo, si se 
instalan de acuerdo con 504 -30 (b).  
NOTA: Los circuitos de alambrado no incendiario instalados en campo se describen en 501 -10(b)(3), 502 -
10(b)(3), 503 -10(a)(4).  
2) Dentr o de envolventes.  Los conductores de los circuitos intrínsecamente seguros deben estar 
asegurados de tal manera que cualquier conductor que pueda zafarse de su terminal no pueda hacer contacto 
con otra terminal. Los conductores deben estar separados de los  conductores de los circuitos que no son 
intrínsecamente seguros por uno de los métodos (1) a (4) siguientes:  
(1) Separación mínima de 50 milímetros de los conductores de cualquier circuito no intrínsecamente 
seguro.  
(2) Separación de los conductores de l os circuitos no intrínsecamente seguros mediante una división 
metálica puesta a tierra de 0.91 milímetros de espesor o más.  
 (3) Separación de los conductores de los circuitos no intrínsecamente seguros mediante una división 
aislante aprobada que se extien da hasta dentro de 1.5 milímetros de las paredes del envolvente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(4) Cuando: (1) todos los conductores del circuito intrínsecamente seguro o (2) todos los conductores del 
circuito no intrínsecamente seguro estén en cables con revestimiento metálico o con a rmadura 
metálica puesta a tierra, donde el recubrimiento o blindaje tiene la capacidad para transportar la 
corriente de falla a tierra.  
NOTA 1:  Se consideran como casos típicos aceptables los cables que cumplan los requisitos de los 
Artículos 330 y 332.  
NOTA 2:  Un método típico para cumplir con este requisito es el uso de compartimientos de alambrado 
separados para las terminales de los circuitos intrínsecamente seguros y los no intrínsecamente seguros.  
NOTA 3:  Para asegurar la separación necesaria del alam brado se pueden utilizar barreras físicas, tales 
como divisiones metálicas puestas a tierra aprobadas, divisiones aislantes aprobadas o ductos de alambrado 
de acceso restringido aprobados, separados de otros ductos por un mínimo de 19 milímetros.  
3) Otros (que no estén en sistemas de canalizaciones o charolas portacables).  Los conductores y 
cables de circuitos intrínsecamente seguros que no estén en canalizaciones o charolas portacables, deben 
estar sujetos y separados 50 milímetros como mínimo de los condu ctores y cables de cualquier circuito no 
intrínsecamente seguro.  
Excepción:  Donde: (1) todos los conductores del circuito intrínsecamente seguro estén en cables del tipo 
MI o MC, o (2) todos los conductores del circuito no intrínsecamente seguro estén inst alados en 
canalizaciones o en cables del tipo MI o MC cuya cubierta o blindaje sea capaz de transportar la corriente de 
falla a tierra.  
b) De conductores de circuitos intrínsecamente seguros  diferentes.  La separación entre dos 
terminales para la conexión e n campo del cableado de diferentes circuitos intrínsecamente seguros debe ser 
al menos 6 milímetros, a menos que esté permitida la reducción de este espacio en los diagramas del 
proyecto. Los circuitos intrínsecamente seguros diferentes deben estar en cabl es separados, o deben estar 
separados entre sí por cualquiera de los siguientes medios:  
1) Que los conductores de cada circuito estén dentro de una pantalla metálica puesta a tierra.  
2) Que los conductores de cada circuito tengan un aislamiento con un espe sor mínimo de 0.25 milímetros.  
Excepción:  A menos que estén identificados de otra manera.  
c) Desde metal puesto a tierra.  El espacio libre entre las piezas no aisladas de los conductores del 
cableado de campo conectados a terminales y metales puestos a tie rra u otras piezas conductoras debe ser 
de al menos 3 milímetros.  
504-50. Puesta a tierra  
a) Aparatos intrínsecamente seguros, envolventes y canalizaciones.  Deben ponerse a tierra, los 
aparatos intrínsecamente seguros, aparatos asociados, pantallas metálic as, envolventes y canalizaciones, si 
son metálicas.  
NOTA:  Puede ser necesaria una unión suplementaria al electrodo de puesta a tierra para algunos 
aparatos asociados, por ejemplo, las barreras de diodos zener, si se especifica en el diagrama de control.  
b) Aparatos asociados y blindajes de los cables.  Los aparatos asociados y los blindajes de los cables 
se deben poner a tierra de acuerdo con el plano de control exigido. Ver 504 -10(a). 
c) Conexión al electrodo de puesta a tierra.  Cuando se requiera la conexi ón a un electrodo de puesta a 
tierra, este electrodo debe ajustarse a las especificaciones indicadas en 250 -52(a)(1), (a)(2), (a)(3) y (a)(4) y lo 
establecido en 250 -30(a)(4). No se deben usar las secciones 250 -52(a)(5), (a)(7) y (a)(8) si están disponible s 
cualquiera de los electrodos especificados en 250 -52(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4).  
504-60. Unión.  
a) Aparatos intrínsecamente seguros. Los aparatos intrínsecamente seguros, si son de metal, deben 
estar unidos en el área peligrosa (clasificada) de acuer do con lo indicado en501 -30(a), 502 -30(a), 503 -30(a), 
505-25 o 506 -25, según aplique.  
b) Canalizaciones metálicas.  Donde se utilicen canalizaciones metálicas para alambrado de sistemas 
intrínsecamente seguros, todas las canalizaciones, independientemente d e su ubicación, deben estar unidas 
de acuerdo con lo indicado en 501 -30(a), 502 -30(a), 503 -30(a), 505 -25 o 506 -25 según sea aplicable.  
504-70. Sellado.  Los cables y tubo conduit que deban sellarse de acuerdo con lo indicado en 501 -15, 502 -
15, 505 -16 y 506 -16, deben sellarse para reducir al mínimo el paso de gases, vapores y polvos. No se exigirá 
que dicho sellado sea a prueba de explosión o a prueba de flama, pero deben estar identificados para el 
propósito de reducir al mínimo el paso de gases, polvos o va por en condiciones de funcionamiento normal y 
deben ser accesibles.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción:  No se requieren sellos para envolventes que contengan únicamente aparatos intrínsecamente 
seguros, excepto por lo requerido en 501 -17. 
504-80. Identificación.  Las etiquetas requ eridas por esta sección deben ser adecuadas para el ambiente 
donde se instalen, considerando la exposición a productos químicos y a la luz solar.  
a) Terminales.  Los circuitos intrínsecamente seguros deben identificarse en las terminales y empalmes, 
de modo  que se evite la interferencia no intencional con los circuitos durante las pruebas y mantenimiento.  
b) Alambrado. Las canalizaciones, charolas portacables, y otros métodos de alambrado para sistemas 
intrínsecamente seguros, deben identificarse con etiquet as permanentemente adheridas con la leyenda 
"Alambrado intrínsecamente seguro" o su equivalente. Las etiquetas deben estar ubicadas de modo que sean 
visibles después de la instalación y colocadas de tal manera que puedan ser fácilmente localizadas a todo l o 
largo de la instalación. Las etiquetas de los circuitos intrínsecamente seguros deben aparecer en cada sección 
del sistema de alambrado que esté separado por envolventes, paredes, divisiones o pisos. El espaciamiento 
entre las etiquetas no debe ser mayor  que 7.50 metros.  
Excepción:  Se permite identificar los circuitos subterráneos, cuando s ean accesibles después de salir  del 
suelo. 
NOTA 1: Los métodos de alambrado permitidos en áreas no clasificadas pueden utilizarse para sistemas 
intrínsecamente seguros en áreas peligrosas (clasificadas). Sin etiquetas que identifiquen la aplicación del 
alambrado, no se puede determinar si la instalación cumple con esta NOM.  
NOTA 2: En áreas no clasificadas, la identificación es necesaria para evitar que, en un futuro, se  agregue 
inadvertidamente a canalizaciones existentes un alambrado no intrínsecamente seguro.  
c) Código de color.  Se permite el uso de un código de color para identificar a los conductores 
intrínsecamente seguros cuando sean de color azul claro, siempre y cuando no se utilicen otros conductores 
con este mismo color. Asimismo, debe permitirse el código de color para identificar a las canalizaciones, 
charolas portacables y cajas registro de empalme, cuando estén coloreados de color azul claro y contengan 
únicamente alambrado intrínsecamente seguro.  
ARTÍCULO 505  
ÁREAS CLASE I, ZONAS 0, 1 Y 2  
505-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos para el sistema de clasificación por zonas, como una 
alternativa al sistema de clasificación por divisiones tratado en el  Artículo 500, para equipo eléctrico y 
electrónico y alambrado en todas las tensiones en áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I, Zona 0, Zona 1 y 
Zona 2, en donde puede existir riesgo de explosión debido a la presencia de gases, vapores o líquidos 
inflamables.  
NOTA: Véase los Artículos 500 a 504 para los requisitos de equipo eléctrico y electrónico y alambrado 
para todas las tensiones en áreas peligrosas (clasificadas) de Clase I, Divisiones 1 o 2; Clase II, Divisiones  1 o 
2; y Clase III, Divisiones 1 o 2, en donde puede existir riesgo de explosión debido a la presencia de gases, 
vapores o líquidos inflamables, polvos o fibras combustibles.  
505-2. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo se aplican las siguientes definiciones.  
A prueba de llama  "d": Tipo de protección en el cual la envolvente soportará sin sufrir daño, una 
explosión interna de una mezcla inflamable que ha penetrado a su interior a través de cualquier junta o 
abertura estructural en la envolvente y sin causar la ignición de una a tmósfera explosiva externa compuesta 
de uno o más gases o vapores para los cuales se ha diseñado.  
Encapsulación "m":  Tipo de protección en el cual las partes eléctricas que podrían encender una 
atmósfera explosiva, tanto por chispa como por calentamiento, están encerradas en un compuesto, de manera 
que esta atmósfera explosiva no se pueda encender.  
NOTA:  El encapsulado se designa como tipo de protección “ma” para uso en lugares de Zona 0. La 
encapsulación se designa como tipo de protección “m” o “mb” para u so en lugares de Zona 1.  El encapsulado 
se designa como tipo de protección “mc” para uso en lugares de Zona 2.  
Inmersión en aceite "o":  Tipo de protección en la cual el equipo eléctrico está sumergido en un líquido de 
protección de manera tal que una atmós fera explosiva, que pueda estar sobre el líquido o fuera de la 
envolvente, no se pueda encender.  
Presurización “p”: Tipo de protección para el equipo eléctrico que utiliza la técnica de protección contra 
el ingreso de la atmósfera externa, que puede llegar  a ser explosiva, dentro de una envolvente, manteniendo 
un gas de protección en su interior a una presión mayor que la de la atmósfera externa.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Relleno con polvo "q":  Tipo de protección en el cual las partes eléctricas capaces de encender una 
atmósfera exp losiva están fijas en una posición y completamente rodeadas por un material de relleno (polvo 
de vidrio o de cuarzo) para prevenir la ignición de una atmósfera explosiva externa.  
Tipo de Protección "n":  Tipo de protección en el cual el equipo eléctrico, en  operación normal, no tiene la 
capacidad para encender una atmósfera explosiva de gas circundante, y no es probable que ocurra una falla 
capaz de causar la ignición.  
Seguridad aumentada "e": Tipo de protección aplicada al equipo eléctrico que no produce ar cos ni 
chispas en servicio normal y bajo condiciones anormales específicas, en el cual se aplican medidas 
adicionales para incrementar la seguridad contra la posibilidad de temperaturas excesivas y de la ocurrencia 
de arcos y chispas.  
Seguridad intrínseca “i”: Tipo de protección en el cual ninguna chispa o efecto térmico es capaz de 
causar la ignición de una mezcla de material inflamable o combustible en el aire, bajo condiciones de prueba 
prescritas.  
NOTA 1:  La seguridad intrínseca se designa como tipo de protección "ia" para uso en lugares de Zona 0. 
La seguridad intrínseca se designa como tipo de protección "ib" para uso en lugares de Zona 1. La seguridad 
intrínseca se designa como tipo de protección "ic" para uso en lugares de Zona 2.  
NOTA 2:  Los aparato s asociados intrínsecamente seguros, designados como [ia], [ib] o [ic], se conectan a 
un aparato intrínsecamente seguro ("ia“, "ib" o “ic” respectivamente), pero se ubican fuera del lugar peligroso 
(clasificado) a menos que también esté protegido por otro tipo de protección (como por ejemplo a prueba  de 
llama).  
505-3. Otros Artículos.  Todas las demás reglas aplicables contenidas en esta NOM deben aplicarse al 
alambrado y equipo eléctrico instalado en áreas peligrosas (clasificadas).  
Excepción.  Lo modificado  por este Artículo y por el Artículo 504.  
505-4. Generalidades.  
a) Documentación para las ocupaciones industriales. Todas las áreas en ocupaciones industriales 
designadas como lugares peligrosos (clasificados) deben estar documentadas adecuadamente. Esta 
documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, 
mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar.  
NOTA 1: Con respecto a los ejemplos de planos de clasificación de áreas, ver apéndice B2.  
NOTA 2:  Donde el equipo de detección de gas se use como medio de protección de acuerdo con la 
sección 505 -8(i)(1), (i)(2) o (i)(3), la documentación típicamente incluye el tipo del equipo de detección, lugar 
de su instalación, criterios de alarma y apagado y la frecu encia de calibración.  
b) Normas de referencia. Información importante relacionada con los temas tratados en el Capítulo 5 se 
puede encontrar en otras publicaciones.  
NOTA 1:  Para la evaluación de la conformidad de esta NOM los evaluadores deben estar famil iarizados 
con la experiencia de la industria y con las normas aplicables a la clasificación de las distintas áreas, a la 
determinación de la ventilación adecuada y a la protección contra los riesgos producidos por la electricidad 
estática y los rayos.  
NOTA  2: Para información adicional sobre la clasificación de áreas peligrosas, clasificación de materiales 
inflamables y requisitos de instalaciones que por su naturaleza son áreas peligrosas (clasificadas); véase el 
apéndice B.  
NOTA 3:  Para información adicio nal sobre la clasificación protección contra riesgos producidos por la 
electricidad estática y las descargas atmosféricas en áreas peligrosas (clasificadas); véase el apéndice B.  
NOTA 4:  Para información adicional sobre la clasificación ventilación en área s peligrosas (clasificadas); 
véase el apéndice B.  
NOTA 5:  Para información adicional sobre la clasificación sistemas eléctricos para áreas peligrosas 
(clasificadas) en plataformas marinas petroleras y de gas; véase el apéndice B.  
505-5. Clasificación de lu gares.  
a) Generalidades . Las áreas deben clasificarse dependiendo de las propiedades de los gases 
inflamables, vapores inflamables generados por líquidos, vapores combustibles generados por líquidos, polvos 
combustibles o fibras/partículas suspendidas que pudieran estar presentes y de la posibilidad de que esté 
presente una concentración o cantidad inflamable o combustible. Donde solamente se usan o manipulan 
materiales pirofóricos, estas áreas quedan fuera del alcance de este artículo.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Cada cuarto, sección  o superficie debe considerarse individualmente para determinar su clasificación.  
NOTA 1:  Véase 505 -7 para las restricciones sobre clasificación de áreas.  
NOTA 2:  Aplicando el ingenio en el diseño de las instalaciones eléctricas de las áreas peligrosas 
(clasificadas), con frecuencia puede ubicarse la mayor parte de los aparatos en áreas menos peligrosas o no 
peligrosas, y así reducir el número de equipos especiales necesarios.  
Los recintos y áreas que contienen sistemas de refrigeración con amoniaco equipad os con ventilación 
mecánica adecuada operando continuamente o que arranca por medio de un sistema de detección de la 
concentración que no exceda 150 ppm se pueden clasificar como lugares “no clasificados”  
b) Lugares de Clase I, Zonas 0, 1 y 2. Los lugares de Clase I, Zonas 0, 1 y 2 son aquellos en los cuales 
gases o vapores inflamables están presentes en el aire o pueden estarlo, en cantidades suficientes para 
producir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares de Clase I, Zonas 0, 1 y 2 deben incluir a aquellos que 
se especifican en 505(b)(1), (b)(2) y (b)(3).  
1) Clase I, Zona 0.  Un lugar de Clase I, Zona 0 es un lugar:  
(1) En el que continuamente están presentes concentraciones de gases o vapores inflamables, o  
(2) En el que están presentes durante larg os períodos de tiempo concentraciones de gases o vapores 
inflamables.  
NOTA 1:  Esta clasificación incluye el interior de tanques o recipientes ventilados que contengan líquidos 
inflamables volátiles; el interior de envolventes para recubrimiento o aplicació n por rociado mal ventilados, en 
los que se utilicen solventes volátiles inflamables; la parte entre el exterior y el interior del techo de un tanque 
de techo flotante que contenga líquidos volátiles inflamables; el interior de recipientes, fosos y tanques  
abiertos que contengan líquidos volátiles inflamables; el interior de un ducto de escape que se usa para 
ventilar concentraciones inflamables de gases o vapores; y el interior de envolventes mal ventiladas que 
contengan normalmente instrumentos de ventila ción que usan o analizan fluidos inflamables y la ventilación al 
interior de las envolventes.  
2) Clase I, Zona 1.  Un lugar de Clase I, Zona 1 es un lugar:  
(1) En el que es probable que haya concentraciones de gases o vapores inflamables en condiciones 
norm ales de operación, o  
(2) En el que frecuentemente puede haber concentraciones de gases o vapores inflamables debido a 
operaciones de reparación o mantenimiento, o por fugas, o  
(3) En el que se opera equipo o se llevan a cabo procesos de tal naturaleza que la ruptura u operación 
defectuosa del equipo podría producir la liberación de concentraciones combustibles de gases o vapores 
inflamables y causar además la falla simultánea de los equipos eléctricos, de un modo que cause que el 
equipo eléctrico se convier ta en una fuente de ignición, o  
(4) Que está adyacente a un lugar de Clase I, Zona 0, desde la que podrían pasarse concentraciones 
inflamables de vapores, excepto si ese paso se previene mediante una ventilación de presión positiva 
adecuada desde una fuent e de aire limpio y se suministran medios eficaces de protección contra fallas de la 
ventilación.  
NOTA 1:  Se considera como operación normal la situación en la cual el equipo de planta opera dentro de 
sus parámetros de diseño. Las fugas menores de materiale s inflamables pueden ser parte de operaciones 
normales. Las fugas menores incluyen aquellas provenientes de los empaques o sellos mecánicos de las 
bombas. No se consideran como operaciones normales las fallas que provocan reparación o parada total 
(tales c omo las rupturas de los sellos de las bombas y empaques de las bridas y los derrames producidos por 
accidentes).  
NOTA 2:  Esta clasificación incluye normalmente los lugares en los que se transfieren líquidos volátiles 
inflamables o gases licuados inflamable s de un recipiente a otro. Las áreas cercanas a las operaciones de 
aplicación por rociado y pintura, en las que se utilizan solventes inflamables; los compartimientos o salas de 
secado adecuadamente ventilados en los que se evaporan solventes inflamables; los lugares adecuadamente 
ventilados que contengan equipo de extracción de grasas y aceites que utilicen solventes volátiles 
inflamables; las áreas de las plantas de limpieza y teñido que utilizan líquidos inflamables volátiles; los cuartos 
de generadores de gas ventilados adecuadamente, y otras áreas de las plantas de producción de gas en las 
que se puedan producir fugas de gases inflamables; los cuartos de bombas de gases inflamables o líquidos 
volátiles inflamables que estén inadecuadamente ventilados; e l interior de refrigeradores y congeladores en 
los que se guardan materiales inflamables volátiles en recipientes abiertos, ligeramente tapados o que se 
puedan romper fácilmente; y todos los demás lugares donde exista la probabilidad de que se produzcan 
concentraciones combustibles de vapores o gases inflamables durante la operación normal, pero no 
clasificados como Zona 0.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
3) Clase I, Zona 2. Un lugar de Clase I, Zona 2 es un lugar:  
(1) En el que no es probable que haya concentraciones combustibles de gase s o vapores inflamables en 
condiciones de operación normales y, si las hay, será durante un corto período de tiempo, o  
(2) En el que se manipulan, procesan o utilizan líquidos volátiles inflamables, gases inflamables o vapores 
inflamables, pero en el cual los líquidos, gases o vapores están normalmente confinados dentro de recipientes 
cerrados de sistemas cerrados de los que sólo pueden escapar como resultado de una rotura o ruptura 
accidental del recipiente o sistema, o como consecuencia de la operación an ormal del equipo con el cual los 
líquidos o gases se manipulan, procesan o utilizan, o  
(3) En el que normalmente las concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables se previenen 
mediante ventilación mecánica de presión positiva pero que pueden resultar peligrosas como consecuencia de 
la falla u operación anormal del equipo de ventilación, o  
(4) Que está adyacente a un lugar de Clase I, Zona 1 desde el que podrían pasarse concentraciones de 
gases o vapores inflamables, a menos que ese paso se pre venga mediante una ventilación de presión positiva 
adecuada, desde una fuente de aire limpio y equipado de medios de protección eficaces contra fallas de la 
ventilación.  
NOTA:  La clasificación de la Zona 2 incluye normalmente los lugares donde se utilizan líquidos volátiles 
inflamables, gases o vapores inflamables pero que resultarían peligrosos sólo en caso de accidente o de 
alguna condición de operación inusual.  
505-6. Grupos de materiales.  Para efectos de pruebas, aprobación y clasificación por áreas, la s distintas 
mezclas de aire (no enriquecidas con oxígeno) se deben agrupar como se exige en (a), (b) y (c) siguientes.  
NOTA:  El Grupo I está proyectado para su uso en tipos de atmósferas que contienen grisú (una mezcla de 
gases, compuesta principalmente po r metano, que se encuentra bajo tierra, usualmente en minas). Esta NOM 
no se aplica a instalaciones subterráneas en minas. Ver 1.2.2(d)  
El Grupo II se debe subdividir en los subgrupos IIC, IIB y IIA, como se indica en 505 -6(a), (b) y (c) de 
acuerdo con la naturaleza del gas o vapor, para técnicas de protección "d,", "ia,", "ib,", “[ia],”, e “[ib],” y, donde 
sea aplicable, "n" y "o".  
NOTA 1:  La subdivisión de gas y vapor como se describe anteriormente se basa en la separación segura 
experimental máxima (MESG ), en la corriente mínima de ignición (MIC) o en ambas.  
NOTA 2:  La verificación del equipo eléctrico que utiliza técnicas de protección "e,", "m,", "p," y "q,", debido 
a la técnica de diseño, no exige pruebas que involucren la MESG o la MIC. Por tanto, no se exige subdividir el 
Grupo II para estas técnicas de protección.  
NOTA 3:  Actualmente el Grupo II se subdivide en Grupo IIA, Grupo IIB y Grupo IIC. Los requisitos de 
marcado previos permitían que algunos tipos de protección se marquen sin una subdivisión,  exhibiendo 
solamente Grupo II  
NOTA 4:  Es necesario que los significados de los diferentes marcados de los equipos y la clasificación del 
Grupo II se observen cuidadosamente para prevenir confusión con la Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B,  
C y D. 
a) Grupo IIC. Atmósferas que contienen acetileno, hidrógeno o gases inflamables o vapores producidos 
por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden 
encenderse o explotar, que tienen una separación segura  experimental máxima (MESG) menor o igual a 0.50 
milímetros, o una relación de corriente mínima de ignición (relación MIC) menor o igual a 0.45.  
NOTA:  El grupo IIC equivale a una combinación de Clase I, Grupo A y Clase I, Grupo B, tal como se 
describió en 500-6(a)(1) y (a) (2).  
Grupo IIB. Atmósferas que contienen acetaldehído, etileno o gases inflamables, vapores producidos por 
líquidos inflamables, o vapores producidos por líquidos combustibles mezclados con aire, que pueden 
encenderse o explotar, que tien en una distancia segura experimental máxima (MESG) mayor de 0.50 
milímetros y menor o igual a 0.90 milímetros, o una relación de corriente mínima de ignición (relación MIC) 
mayor de 0.45 y menor o igual a 0.80.  
NOTA: El grupo IIB equivale al Grupo C de la Clase I, tal como se ha descrito en 500 -6(a)(3).  
Grupo IIA. Atmósferas que contienen acetona, amoniaco, alcohol etílico, gasolina, metano, propano o 
gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables, o vapores producidos por líquidos 
combustib les mezclados con aire, que pueden encenderse o explotar, que tengan una distancia segura 
experimental máxima (MESG) mayor que 0.90 milímetros o una relación de corriente mínima de ignición 
(relación MIC) mayor de 0.80.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  El grupo IIA equivale al Grupo  D de la Clase I, tal como se ha descrito en 500 -6(a)(4).  
505-7. Precaución especial.  El Artículo 505 exige que la construcción e instalación del equipo garanticen 
el desempeño seguro bajo condiciones adecuadas de operación y mantenimiento.  
NOTA 1:  Es impo rtante que las autoridades a cargo de la inspección y los usuarios ejerzan un cuidado 
mayor al normal con relación a la instalación y el mantenimiento del equipo eléctrico en lugares peligrosos 
(clasificados).  
NOTA 2:  Las condiciones ambientales bajas exig en consideración especial. El equipo eléctrico que 
dependa de las técnicas de protección descritas en 505 -8(a) puede no ser conveniente para su uso a 
temperaturas inferiores a – 20 ºC, a menos que estén identificados para servicio a baja temperatura. Sin 
embargo, a temperaturas ambiente bajas, tal vez no existan concentraciones inflamables de vapores en un 
lugar clasificado como Clase I, Zonas 0, 1 o 2 a temperatura ambiente normal.  
a) Implementación del sistema de clasificación por zonas.  La clasificación de las áreas, la ingeniería y 
el diseño, la selección de equipo y los métodos de alambrado, la instalación y la inspección deben ser 
realizados por personas calificadas.  
b) Clasificación doble.  En los casos de áreas dentro del mismo predio clasificadas sep aradamente, se 
permitirá que los lugares de Clase I, Zona 2 terminen junto a, pero que no se traslapen a los lugares de Clase 
I, División 2. Los lugares de Clase I, Zona 0 o Zona 1 no deben terminar junto a lugares de Clase I, División 1 
o División 2.  
c) Reclasificación permitida.  Se permitirá que un lugar de Clase I, División 1 o División 2 se reclasifique 
como un lugar de Clase I, Zona 0, Zona 1 o Zona 2, siempre que todo el espacio que se clasifica debido a una 
sola fuente de gas o vapor inflamable se re clasifique según los requisitos de este Artículo.  
d) Obstáculos sólidos.  El equipo a prueba de llama con juntas bridadas no se debe instalar de manera 
que las aberturas bridadas estén más cerca que las distancias mostradas en la Tabla 505 -7(d), de cualquie r 
obstáculo sólido que no sea parte del equipo (tales como objetos de acero, paredes, protectores contra la 
intemperie, abrazaderas de montaje, tubería u otro equipo eléctrico), a menos que el equipo esté aprobado 
para una distancia de separación menor.  
Tabla 505 -7(d). - Distancia mínima de las obstrucciones  
desde aberturas bridadas a prueba de llamas "d".  
Grupo de gases  Distancia mínima  
milímetros  
IIC 40 
IIB 30 
IIA 10 
 
e) Presencia simultánea de gases inflamables y polvo combustible o fibras/partícula s suspendidas 
inflamables. Donde haya o pueda haber gases inflamables, polvo combustible o fibras/partículas suspendidas 
inflamables al mismo tiempo, se debe considerar la presencia simultánea durante la selección e instalación del 
equipo eléctrico y el mé todo de alambrado, incluyendo la determinación de la temperatura de operación del 
equipo eléctrico.  
f) Corriente de cortocircuito disponible para el tipo de protección "e".  A menos que estén marcados 
para la conexión a circuitos con corriente de cortocircu ito disponible, la corriente de cortocircuito disponible 
para equipos eléctricos que utilicen el tipo de protección "e" para las conexiones del cableado de campo en 
lugares de Zona 1 debe limitarse a 10 000 rms amperes simétricos, a fin de reducir la proba bilidad de ignición 
de una atmósfera inflamable por causa de un arco eléctrico durante un incidente de cortocircuito.  
NOTA:  La limitación de la corriente de cortocircuito disponible hasta este nivel podría requerir la aplicación 
de fusibles de limitación d e corriente o interruptores automáticos de limitación de corriente.  
505-8. Técnicas de protección.  Técnicas de protección aceptables para los equipos eléctricos y 
electrónicos instalados en áreas peligrosas (clasificadas) deben ser de (a) hasta (i).  
a) A p rueba de llama "d". Se permitirá aplicar esta técnica de protección para equipos instalados en 
áreas Clase I, Zona 1 o Zona 2.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b) Presurización.  Se permite aplicar esta técnica de protección para equipos instalados en áreas Clase I, 
Zonas 1 o Zona 2 para l os cuales estén identificados.  
c) Seguridad intrínseca.  Se permitirá aplicar esta técnica de protección a los equipos instalados en áreas 
Clase I Zonas 0, Zona 1 o Zona 2 para los cuales estén aprobados.  
d) Tipo de Protección "n.". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos instalados en áreas 
Clase I Zona 2. El tipo de protección "n," también se subdivide en nA, nC y nR.  
NOTA 1:  Véase la Tabla 505 -9(c)(2)(4) para la descripción de las subdivisiones del tipo de protección "n".  
e) Inmersión en a ceite "o.". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos instalados en áreas 
Clase I Zona 1 o Zona 2.  
f) Seguridad aumentada "e.". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos instalados en 
áreas Clase I Zona 1 o Zona 2.  
g) Encapsulad o "m". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos instalados en áreas Clase I, 
Zona 0, Zona 1 o Zona 2 para los cuales estén identificados.  
NOTA 1:  Véase la Tabla 505 -9(c)(2)(4) para la descripción de las subdivisiones por encapsulación.  
h) Re lleno con polvo "q.". Se permite aplicar esta técnica de protección a equipos instalados en áreas 
Clase I Zona 1 o Zona 2.  
i) Sistema de detección de gas combustible.  Se permitirá un sistema de detección de gas combustible 
como un medio de protección en es tablecimientos industriales con acceso restringido al público y donde las 
condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personas calificadas atenderán la 
instalación. Donde se instale dicho sistema, se permitirá el equipo especificad o en (1), (2) o (3) siguientes. El 
tipo de equipo de detección, su aprobado, lugares de instalación, los criterios de alarma y de parada total, así 
como la frecuencia de calibración deben estar documentados cuando se usan los detectores de gas 
combustible como una técnica de protección.  
1) Ventilación inadecuada.  En los lugares de Clase I, Zona 1 que se clasifican así debido a la 
inadecuada ventilación, se permitirán los equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, Zona 2. El 
equipo de detección de ga s combustible debe estar aprobado para lugares Clase I, Zona 1, para el grupo 
adecuado de materiales y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.  
2) Interior de un edificio.  En un edificio ubicado en un lugar Clase I, Zona 2 o con una abertura hacia 
este lugar, cuando el interior no contiene una fuente de gas o vapor inflamable, se permitirá usar equipos 
eléctricos para lugares no clasificados. El equipo de detección de gas combustible debe estar aprobado para 
lugares Clase I, Zona 1 o Clase I, Zona 2, para el grupo adecuado de materiales y para la detección del gas o 
vapor específico que se va a encontrar.  
3) Interior de un panel de control.  En el interior de un panel de control que contenga instrumentación 
que utilice o mida líquid os, gases o vapores inflamables, se permitirá usar equipos eléctricos adecuados para 
lugares Clase I, Zona 2. El equipo de detección de gas combustible debe estar aprobado para lugares Clase I, 
Zona 1, para el grupo adecuado de materiales y para la detecci ón del gas o vapor específico que se va  a 
encontrar.  
505-9. Equipo.  
a) Apropiado.  El equipo identificado se debe determinar como apropiado mediante uno de los siguientes:  
(1) Equipo aprobado o marcado.  
(2) Evidencia de la evaluación del equipo por parte de  un laboratorio de prueba aprobado o de una 
entidad de inspección involucrada en la evaluación de producto.  
(3) Evidencia aceptable para la autoridad competente tal como la autoevaluación del fabricante o el 
criterio de ingeniería del propietario.  
NOTA:  La documentación adicional para el equipo puede incluir certificados que demuestren la 
conformidad con las normas aplicables al equipo, que indiquen las condiciones especiales de uso y otra 
información pertinente.  
b) Aprobado.  
(1) Se permitirá utilizar equip o aprobado para la Zona 0 en la Zona 1 o Zona 2 para el mismo gas o 
vapor, siempre que esté instalado de acuerdo con los requisitos para el tipo de protección marcado. 
Se permitirá que el equipo que esté aprobado para uso en un lugar de la Zona 1 se utilic e en un lugar       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
de la Zona 2 para el mismo gas o vapor, siempre que esté instalado de acuerdo con los requisitos 
para el tipo de protección marcado.  
(2) Se permitirá que el equipo sea aprobado para un gas o vapor específico, mezclas específicas de 
gases o va pores o cualquier combinación específica de gases o vapores.  
NOTA:  Un ejemplo común es el equipo marcado para “IIB. + H2”.  
c) Marcado.  Los equipos se deben marcar de acuerdo con (1) o (2) siguientes.  
1) Equipo de división.  Se permitirá que el equipo identi ficado para Clase I, División 1 o Clase I, División 
2, además de estar marcado de acuerdo con 500 -8(c), esté marcado con todo lo siguiente:  
(1) Clase I, Zona 1 o Clase I, Zona 2 (según sea aplicable).  
(2) Grupos de clasificación de gas aplicable, de acuerd o con la Tabla 505 -9(c)(1)(2).  
(3) Clasificación de temperatura de acuerdo con 505 -9(d)(1).  
Tabla 505 -9(c)(1)(2). - Grupos de materiales  
Grupo de material  Comentario  
IIC 
IIB 
IIA Ver 505 -6(a) 
Ver 505 -6(b) 
Ver 505 -6(c) 
2) Equipo de zona.  El equipo que cumpl a una o más de las técnicas de protección descritas en 505 -8 se 
debe marcar con toda la siguiente información, en el orden presentado:  
(1) Clase.  
(2) Zona. 
(3) Símbolo "AEx".  
(4) Técnicas de protección, de acuerdo con la Tabla 505 -9(c)(2)(4).  
(5) Grupo de materiales aplicable de acuerdo con la Tabla 505 -9(c)(1)(2) o un gas o vapor específico.  
(6) Clasificación de temperatura de acuerdo con 505 -9(d)(1).  
Excepción 1:  Se exigirá que los aparatos asociados que NO  son adecuados para su instalación en un 
lugar pe ligroso (clasificado) esté marcado únicamente con la información indicada en los numerales (3), (4) y 
(5), pero AMBOS,  el símbolo AEx (3) y el símbolo para el tipo de protección (4) deben estar encerrados dentro 
de los mismos corchetes, por ejemplo [AEx ia ] IIC. 
Excepción 2:  No se exigirá que los aparatos sencillos, tal como se definen en 504 -2, tengan marcada la 
temperatura de operación ni la clase de temperatura.  
Excepción 3:  No debe requerirse que los accesorios para la terminación de cables tengan marca da la 
temperatura de funcionamiento ni la clase de temperatura.  
NOTA 1:  Un ejemplo del marcado que se exige para aparatos intrínsecamente seguros para la instalación 
en lugares de Clase I, Zona 0 es “Clase I, Zona 0, AEx ia IIC T6”. La explicación del marc ado exigido se ilustra 
en la Figura 505 -9(c)(2).  
NOTA 2:  Un ejemplo del marcado que se exige para aparatos asociados intrínsecamente seguros 
montados en una envolvente a prueba de llama para la instalación en lugares de Clase I, Zona 1 es “Clase I, 
Zona 1 AEx d[ia] IIC T4”.  
NOTA 3:  Un ejemplo del marcado que se exige para aparatos asociados intrínsecamente seguros que NO 
son para la instalación en lugares peligrosos (clasificados) es “[AEx ia] IIC”.  
NOTA 4:  El EPL (nivel de protección de equipo por sus sigl as en inglés) puede aparecer en la placa del 
producto. Los EPL están designados por: G para gas; D para polvo y M para minería y van seguidos de una 
letra (a, b, o c) para dar al usuario un mayor entendimiento en cuanto a si el equipo ofrece un nivel de 
protección ya sea: (a) “muy alto”; (b) “alto” o (c) “mejorado” contra la ignición de una atmósfera explosiva. Por 
ejemplo, un motor AEx d IIC T4 (que es adecuado en cuanto a su protección, para usarlo en Zona 1) puede 
adicionalmente estar marcado con: EPL de  “Gb” para indicar que fue provisto con un alto nivel de protección, 
tal como el AEx d IIC T4 Gb.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
NOTA 5:  El equipo instalado fuera de un área Zona 0, conectado eléctricamente conectado a un equipo 
ubicado dentro de un área Zona 0, puede estar marcado Clas e I, Zona 0/1. El “/” indica que el equipo contiene 
un elemento de separación y puede ser instalado en la frontera entre áreas Zona 0 y Zona 1.  
d) Temperatura Clase I.  El marcado de temperatura que se especifica a continuación no debe exceder la 
temperatur a de autoignición del gas o vapor específico que se va a encontrar.  
 
NOTA Figura 505 -9(c)(2). - Marcado del equipo de zona.  
1) Clasificación de temperatura.  El equipo debe estar marcado indicando la temperatura de 
funcionamiento o la clase de temperatura r eferenciada para un ambiente a 40 °C, o la temperatura ambiente 
más alta si el equipo está dimensionado y marcado para una temperatura ambiente mayor que 40 °C. Si se da 
la clase de temperatura, se debe indicar usando la clase de temperatura (código T) que  se muestra en la 
Tabla 505 -9(d)(1).  
El equipo eléctrico diseñado para uso en un intervalo de temperatura ambiente entre – 20 °C y + 40 °C 
debe tener un marcado de no temperatura ambiente.  
El equipo eléctrico diseñado para uso en un intervalo de temperatur a ambiente diferente de - 20 °C a +  
40 °C se considera que es especial y entonces su intervalo de temperatura ambiente se debe marcar en el 
equipo, incluyendo el símbolo "Ta" o "Tamb", junto con el intervalo especial de temperatura ambiente en 
grados Celsi us. 
NOTA:  Como ejemplo, dicho marcado podría ser “ -30 °C a + 40 °C”.  
Tabla 505 -9(c)(2)(4). - Designación de tipos de protección  
Designación  Técnica  Zona *  
d Envolvente a prueba de llama  1 
db 
e Envolvente a prueba de llama  
Seguridad aumentada  1 
1 
eb 
ia Seguridad aumentada  
Seguridad intrínseca  1 
0 
ib Seguridad intrínseca  1 
ic 
[ia] Seguridad intrínseca  
Aparatos asociados  2 
No clasificados**  
[ib] Aparatos asociados  No clasificados**  
[ic] 
m Aparatos asociados  
Encapsulado  No clasificados**  
1 
ma Encapsulado  0 
mb 
mc Encapsulado  
Encapsulado  1 
2 
nA Equipos que no producen chispas  2 
 
nAc 
nC Equipos que no producen chispas  
Equipos que producen chispa en los 
cuales los contactos están protegidos 
adecuadamente, por otra técnica que no 
sean las envolventes con re spiración 2 
2       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
restringida  
nCc    
 nR 
nRc Equipos que producen chispa en los 
cuales los contactos están protegidos 
adecuadamente, por otra técnica que no 
sean las envolventes con respiración 
restringida  
Envolventes con respiración restringida  
Envolventes c on respiración restringida  2    
 2 
2 
o Inmersión en aceite  1 
ob 
px Inmersión en aceite  
Presurización  1 
1 
pxb 
py Presurización  
Presurización  1 
1 
pyb 
pz Presurización  
Presurización  1 
2 
pzc 
q 
qb Presurización  
Relleno con polvo  
Relleno con polvo  2 
1 
1 
* No se considera el uso cuando se utiliza una combinación de técnicas.  
** Se permitirá instalar aparatos asociados en un lugar peligroso (clasificado) si están protegidos adecuadamente usando otro  tipo 
de protección.  
Excepción 1:  No se exigirá que los equip os del tipo no generador de calor, como por ejemplo los 
accesorios de tubo conduit, y los equipos del tipo generador de calor que tengan una temperatura máxima no 
mayor de 100 ºC, tengan marcada la temperatura de operación o la clase de temperatura.  
Excepc ión 2:  Se permitirá que los equipos identificados para lugares Clase I, División 1 o División 2 de 
acuerdo con 505 -20(a), (b) y (c estén marcados de acuerdo con 500 -8(c) y la Tabla 500 -8(c). 
Tabla 505 -9 (d)(1). - Clasificación de la temperatura superficial  
máxima para equipos eléctricos del grupo II  
Clase de temperatura  (código 
T) Máxima temperatura de la superficie 
(°C) 
T1 <450 
T2 <300 
T3 <200 
T4 <135 
T5 <100 
T6 <85 
  
e) Roscado.  Las conexiones roscadas deberán ser NPT o métricas. Los tubos conduit y  accesorios se 
deben apretar firmemente con llave para prevenir las chispas cuando a través del sistema de tubos conduit 
fluya una corriente de falla y asegurar la integridad a prueba de explosiones o llamas del sistema de tubo 
conduit, donde sea aplicable . El equipo provisto de entradas roscadas para conexiones de alambrado en 
campo se debe instalar de acuerdo con (1) o (2) y (3) siguientes:  
1) Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o tubo conduit con rosca NPT.  Para 
equipos provistos con entr adas roscadas para tubo conduit o accesorios con roscas tipo NPT se deben utilizar 
accesorios de tubo conduit o accesorios para cables.  
Las entradas NPT en los equipos a prueba de fuego o a prueba de explosiones se harán con al menos 
cinco hilos totalmente  introducidos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Excepción:  Para equipo aprobado a prueba de explosión o a prueba de llama, las entradas NPT roscadas 
en fábrica se deben hacer con por lo menos 4 ½ hilos totalmente introducidos.  
2) Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o tubo conduit con rosca métrica. Para 
estos equipos las entradas se deben identificar como métricas. Para la conexión a un tubo conduit o 
accesorios con rosca NPT, se deben usar adaptadores.  
 Para entradas métricas en equipo a prueba de explosión o a prueba de l lama deben tener una clase de 
ajuste de al menos 6g/6H y estar hechas con al menos cinco hilos totalmente introducidos para los grupos C, 
D, IIB o IIA y no menos de ochos hilos totalmente introducidos para los grupos A, B, IIC, o IIB + H 2. 
3) Entradas que no se usen. Todas las entradas que no se usen deben ser cerradas con tapones 
aprobados para el lugar y deben mantener el tipo de protección. El tapón debe cumplir con (1) o (2) anteriores.  
f) Cables de fibra óptica.  Un cable de fibra óptica con o sin condu ctores de corriente (cable de fibra 
óptica compuesto), debe ser instalado para hacer frente al riesgo de incendio asociado y sellado para hacer 
frente al riesgo de explosión asociado, de acuerdo con los requerimientos de 505 -15 y 505 -16. 
505-15. Métodos de  alambrado. Los métodos de alambrado deben mantener la integridad de las técnicas 
de protección y deben cumplir con (a) hasta (c) siguientes:  
a) Clase I, Zona 0.  En lugares Clase I, Zona 0 los equipos protegidos por la seguridad intrínseca "ia" y el 
equipo  protegido por encapsulación "ma" deberán conectarse utilizando circuitos intrínsecamente seguros "ia" 
con métodos de alambrado intrínsecamente seguros según el Artículo 504.  
b) Clase I, Zona 1.  
1) Generalidades. En lugares Clase I, Zona 1 se permitirán to dos los métodos de alambrado indicados de 
(a) hasta (i) siguientes:  
a. Todos los métodos de alambrado permitidos por a) anterior.  
b. En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión g aranticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, y 
donde el cable no esté sujeto a daños físicos, cables de los tipos MC y MC -HL aprobados para uso 
en lugares Clase I, Zona 1 o División 1, con una armadura continua metálica corrugada hermét ica al 
gas y al vapor, una cubierta externa de un material polimérico adecuado y unos conductores 
separados de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250 -122, y equipados con accesorios 
terminales aprobados para esa aplicación. El cable del tipo MC -HL s e debe instalar de acuerdo con 
las disposiciones del Artículo 330, Parte B.  
c. En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la in stalación, y 
donde el cable no esté sujeto a daños físicos, cables del tipo ITC -HL aprobados para uso en lugares 
Clase I, Zona 1 o División 1, con un forro continuo metálico corrugado hermético al gas y al vapor, 
una cubierta externa de un material polimér ico adecuado y equipados con accesorios terminales 
aprobados para esa aplicación. El cable Tipo ITC -HL se debe instalar de acuerdo con lo previsto en 
el Artículo 727.  
NOTA:  Ver 727 -4 y 727 -5 con relación a las restricciones del uso del cable tipo ITC.  
d. Cables del tipo MI con accesorios terminales aprobados para lugares de Clase I, Zona 1 o División 1. 
Los cables del tipo MI se deben instalar y sostener de manera que se eviten esfuerzos de tensión en 
los accesorios terminales.  
e. Tubo conduit metálico pesa do roscado o tubo conduit semipesado de acero roscado.  
f. Se permitirá tubo conduit del tipo PVC y tubo conduit del tipo RTRC, cuando esté embebido en 
concreto con un espesor mínimo de 5 centímetros y esté enterrado cuando menos 60 centímetros, 
medidos des de la parte superior del tubo conduit hasta el nivel del suelo. Se debe usar tubo conduit 
metálico pesado roscado o tubo conduit semipesado de acero roscado para los últimos 60 
centímetros del tramo subterráneo hasta que salga de la tierra o hasta el punto  de conexión con la 
canalización que vaya sobre el suelo. Se debe incluir un conductor de puesta a tierra de equipos para 
dar continuidad eléctrica al sistema de canalizaciones y para poner a tierra las partes metálicas no 
portadoras de corriente.  
g.  Se p ermitirá el tipo de protección de seguridad intrínseca “ic” mediante la aplicación de los métodos 
de cableado especificados en el Artículo 504.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
h.  Se permitirá la instalación de cables de fibra óptica de los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFNG, 
OFCG, OFN y  OFC en canalizaciones, de acuerdo con lo establecido en la sección 505 -15(b). Los 
cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con lo establecido en la sección 505 -16. 
i.  En establecimientos industriales con acceso restringido al público, donde  las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, para 
aplicaciones limitadas a 600 volts nominales o menos, para diámetros de cables de 25 milímetros o 
menos y donde el cable no esté sujeto a  daños físicos, cables del tipo TC -ER-HL adecuados para su 
uso en lugares de Clase I, Zona 1, con una chaqueta entera y uno o más conductores separados de 
puesta a tierra de equipos, de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -122, y terminados con 
accesorios adecuados para el lugar; los cables del tipo TC -ER-HL deben instalarse de conformidad 
con lo descrito en las disposiciones del Artículo 336, incluidas las restricciones de la sección  336-
10(7).  
2)  Conexiones flexibles . Cuando sea necesario emplea r conexiones flexibles, se permitirán accesorios 
flexibles para lugares Clase I, Zona 1 o División 1 o cordón flexible de acuerdo con las disposiciones 
de 505 -17 terminado con un conector de cordón aprobado, que mantenga el tipo de protección de la 
termina l del compartimiento.  
c) Clase I, Zona 2.  
1) Generalidades. En los lugares Clase I, Zona 2 se permitirán los métodos de alambrado siguientes:  
a. Todos los métodos de alambrado permitidos en 505 -15(b). 
b. Cables tipo, MC, MT, TC o TC -ER con accesorios termi nales aprobados, incluyendo la instalación en 
sistemas de charolas portacables. Los cables del tipo MT de un solo conductor deben ser blindados o 
con armadura metálica.  
c. Cables tipo ITC e ITC -ER según lo permitido en 727 -4 y terminado con accesorios apro bados 
d. Cables tipo PLTC y PLTC -ER que cumplan lo establecido en el Artículo 725, incluyendo la instalación 
en sistemas de charolas portacables. El cable PLTC se debe instalar con accesorios terminales 
aprobados.  
e. Electroductos ( busway ) con empaques, du ctos eléctricos encerrados con empaques.  
f. En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación y donde 
el tubo conduit m etálico no brinda suficiente resistencia a la corrosión, se permitirá el tubo conduit de 
resina termofija reforzada (RTRC), codos elaborados en fábrica y accesorios asociados, todos 
aprobados y marcados con el sufijo –XW, y tubo conduit de PVC Cédula 80, c odos elaborados en 
fábrica y accesorios asociados. En donde se exigen sellos para las condiciones de límites como los 
que se definen en 505 -16(c)(1)(b), el método de alambrado de la Zona 1 se debe extender en el área 
de la Zona 2 hasta el sello, que se deb e ubicar en el lado de la Zona 2 del límite entre Zona 1  – Zona 
2. 
g. Se permitirá protección intrínsecamente segura tipo “ic” utilizando cualquiera de los métodos de 
alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los sistemas con protección intrínseca mente 
segura tipo “ic” se deben instalar de acuerdo con los planos de control. Los aparatos sencillos, que 
no se muestran en el plano de control, se permitirán en un circuito intrínsecamente seguro tipo “ic” 
siempre que tal aparato no interconecte el siste ma intrínsecamente seguro tipo “ic” con ningún  otro 
circuito.  
NOTA:  El aparato sencillo se define en el Artículo 100.  
h.  Debe permitirse la instalación de cables de fibra óptica de los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, 
OFNG, OFCG, OFN y OFC en bandejas portac ables o cualquier otra canalización, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 505 -15(c). Los cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con 
lo establecido en la sección 505 -16. 
i.  Canalizaciones prealambradas  
Los circuitos separados de intr ínsecamente seguros tipo “ic” se deben instalar de acuerdo con una de las 
siguientes condiciones:  
(1) En cables separados.  
(2) En cables multiconductores, en los que los conductores de cada circuito están dentro de una 
armadura metálica puesta a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(3) En cables multiconductores, en los que los conductores de cada circuito tienen aislamiento con 
espesor mínimo de 0.25 milímetros.  
2) Conexiones flexibles.  Cuando debe haber disposiciones para una flexibilidad limitada, se permitirá 
usar accesorios metáli cos flexibles, tubo conduit metálico flexible con accesorios aprobados, tubo conduit 
metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados, tubo conduit no metálico flexible 
hermético a los líquidos con accesorios aprobados o cordón flexible de acuerdo con las disposiciones de  505-
17, terminado con un conector de cordón aprobado que mantenga el tipo de protección de la terminal  del 
compartimiento.  
NOTA:  Para los requisitos de puesta a tierra cuando se use tubo conduit flexible, ver 505 -25(b). 
Excepción:  Para uso en ascensores, debe permitirse un cable para ascensores identificado para tal fin, 
del Tipo EO, ETP o ETT, especificado en la columna "uso" de la tabla 400 -4 para "lugares (clasificados como) 
peligrosos", que esté terminado con conector es que mantengan el tipo de protección del compartimiento  del 
terminal.  
505-16. Sellado y drenaje. Los sellos en los sistemas de tubo conduit y cables deben cumplir las 
disposiciones de (a) hasta (e) siguientes. Se debe usar un compuesto sellante en los ac cesorios terminales de 
los cables del tipo MI para prevenir que entre humedad o algún líquido en el aislamiento del cable.  
NOTA 1:  Los sellos se utilizan en los sistemas de tubo conduit y cables para reducir al mínimo el paso de 
gases y vapores y prevenir el paso de llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del tubo 
conduit. Dicho paso a través del cable del tipo MI se previene en forma inherente a su construcción. A menos 
que sean diseñados y probados específicamente para el propósito , los sellos de tubo conduit y cables no 
están diseñados para prevenir el paso de líquidos, gases o vapores a una presión diferencial continua a través 
del sello. Incluso aunque haya diferencias de presión a través del sello, equivalentes a algunos centíme tros de 
agua, puede haber un paso lento de gases o vapores a través del sello y a través de los conductores que 
pasan por él. Ver (c)(2)(b) de esta sección. Las temperaturas extremas y los líquidos y vapores muy 
corrosivos pueden afectar la capacidad del s ello para cumplir su función prevista. Ver (d)(2) de esta sección.  
NOTA 2:  A través de los intersticios entre los hilos de los conductores trenzados de tamaño mayor de 33.6 
mm² (2 AWG) se pueden introducir gases o vapores y propagarse las llamas. Un medio para reducir las 
entradas y prevenir la propagación de las llamas consiste en utilizar conductores de construcción especial, por 
ejemplo, de hilos compactados, o sellando los hilos individuales.  
a) Zona 0.  En lugares Clase I, Zona 0, los sellos se deben ub icar de acuerdo con (1), (2) y (3) siguientes.  
1) Sellos del tubo conduit. Se deben proporcionar sellos a una distancia no mayor de 3.00 metros de 
donde el tubo conduit sale de un lugar de Zona 0. No debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios, 
excepto  reductores aprobados en el sello, en el tramo de tubo conduit entre el sello y el punto en el cual el 
tubo conduit sale del lugar.  
Excepción:  No se exigirá que esté sellado un tubo conduit rígido continuo que pase completamente a 
través del lugar de Zona 0 sin accesorios a menos de 30 centímetros más allá de cada límite, si los puntos de 
terminación del tubo conduit continuo están en lugares no clasificados.  
2) Sellos del cable. Se deben proporcionar sellos en los cables en el primer punto de terminación 
después de entrar en el lugar de Zona 0.  
3) No se exige que sean a prueba de explosión o a prueba de llama. No se exigirá que los sellos sean 
a prueba de explosión o a prueba de llama.  
b) Zona 1. En lugares Clase I, Zona 1 los sellos se deben ubicar de acue rdo con (1) hasta (8) siguientes.  
1) Envolventes con protección del tipo “d” o “e”.  Se debe instalar un sello a una distancia máxima de  
5 centímetros en cada tubo conduit que entra en una envolvente con protección del tipo “e” o “d”.  
Excepción 1 : Cuando l a envolvente con protección del tipo “d” está marcada para indicar que no requiere 
sello. 
Excepción 2:  Para protección del tipo “e”, se permitirán tubos conduit y accesorios que utilicen 
únicamente juntas de canalizaciones o accesorios NPT a NPT aprobados para la protección del tipo “e”, entre 
la envolvente y el sello, y no se exigirá que el sello esté a una distancia de 5 centímetros de la entrada.  
NOTA:  Ejemplos de accesorios que usan roscas que no son NPT incluyen los coples de tubo conduit, 
codos con ca squillo, uniones y drenajes de ventilación.  
Excepción 3 : No se exigirá sello para los tubos conduit instalados entre envolventes con protección del 
tipo “e” que usan únicamente uniones de canalización o accesorios de tubo conduit NPT a NPT aprobados 
para l a protección del tipo “e”.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
2) Equipo a prueba de explosión.  Se deben suministrar sellos de tubo conduit en cada tubo conduit que 
entra a un equipo a prueba de explosión, de acuerdo con (a), (b) y (c) siguientes.  
a. En cada entrada de tubo conduit a una env olvente a prueba de explosión cuando aplique cualquiera 
de las condiciones siguientes:  
(1)  La envolvente contiene aparatos tales como interruptores, interruptores automáticos, fusibles, 
relevadores o resistencias que puedan producir arcos eléctricos, chis pas o altas temperaturas que se 
consideren como una fuente de ignición en condiciones normales de funcionamiento, o (2) la entrada 
es de designador métrico de 53 (tamaño comercial 2) o más grande y la envolvente contenga 
terminales, empalmes o derivaciones . Para los propósitos de esta sección, se debe considerar como 
alta temperatura cualquiera que exceda el 80 por ciento de la temperatura de autoignición en grados 
Celsius, del gas o vapor involucrado.  
Excepción:  No se requerirán sellos para tubo conduit qu e entra en una envolvente en donde los 
interruptores, interruptores automáticos, fusibles, relevadores o las resistencias cumplen una de las siguientes 
condiciones:  
a) Están encerrados dentro de una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases  o 
vapores.  
b) Están sumergidos en aceite.  
c) Están encerrados dentro de una cámara a prueba de explosión sellada en fábrica ubicado dentro de 
la envolvente identificado para ese lugar y marcado con las palabras "sellado en fábrica"  o 
equivalente,  
(2) La entrada de la envolvente sea de designador métrico 53 (tamaño comercial 2) o más grande y el 
envolvente contenga terminales, empalmes y derivaciones.  
 Un envolvente identificado para el lugar y marcado “línea sellada en fábrica "sellado en fábrica", 
“Sello no requerido” o un equivalente no se debe considerar que las carcasas selladas en fábrica 
sirvan como sello para otra envolvente adyacente a prueba de explosión que se exige que tenga un 
sello de conduit.  
b. Los sellos de conduit se deben instalar a una di stancia máxima de 45 centímetros de la envolvente. 
Entre el accesorio de sellado y la envolvente a prueba de explosión sólo se permitirán uniones, 
coples, reductores, codos, codos con casquillo y cajas de paso similares a los tipos en L, en T y en 
cruz, to dos ellos a prueba de explosión y que no sean más grandes que el tamaño comercial  del tubo 
conduit.  
c. Cuando dos o más envolventes a prueba de explosión para los cuales se exigen sellos de conduit 
por 505 -16 (b)(2), están conectadas mediante niples o tram os de tubo conduit de máximo 90 
centímetros de longitud, se debe considerar suficiente un solo sello de conduit en cada conexión con 
niple o tramo de tubo conduit, si está ubicado a máximo 45 centímetros de cualquiera  de las 
carcasas.  
3) Envolventes presur izadas. Se deben suministrar sellos de conduit en cada entrada de tubo conduit en 
una envolvente presurizada, en donde el tubo conduit no está presurizado como parte del sistema de 
protección. Los sellos de conduit se deben instalar a una distancia no mayo r de 45 centímetros de la 
envolvente presurizada.  
NOTA:  La instalación del sello lo más cerca posible de la envolvente reducirá problemas con el purgado 
del espacio de aire muerto en el tubo conduit presurizado.  
4) Límite de la Clase I, Zona 1. Se deben su ministrar sellos de tubo conduit en cada tramo de tubo 
conduit que salga de un lugar de Clase I, Zona 1. Se permitirá ubicar el accesorio de sellado en cualquier lado 
del límite de dicho lugar, a una distancia no mayor de 3.00 metros de dicho límite y debe  estar diseñado e 
instalado para reducir al mínimo la cantidad de gas o vapor dentro de la porción de tubo conduit de la Zona 1 
que se comunique con el tubo conduit que está más allá del sello. En el tramo comprendido entre el sello del 
tubo conduit y el p unto en el que el tubo conduit sale del lugar de Zona 1, no debe haber uniones, coples, 
cajas ni accesorios, excepto los reductores a prueba de explosión, en el sello del tubo conduit.  
Excepción:  No se exigirá sellar los tubos conduit metálicos que no cont engan uniones, coples, cajas o 
accesorios y que atraviesen completamente un lugar de Clase I, División 1 y que no tengan accesorios a 
menos de 30 centímetros más allá de cada límite, si los puntos de terminación del tubo conduit continuo están 
en lugares n o clasificados.  
5) Cables con capacidad para transmitir gases o vapores. En los tubos conduit que contengan cables 
con forro continuo hermético a los gases y vapores, a través de cuyo núcleo central puedan transmitir gases o Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
vapores, se deben sellar en el lugar de Zona 1 después de quitar la cubierta y cualquier otro recubrimiento, de 
modo que el compuesto sellante rodee a cada conductor con aislamiento individual o tubo de fibra óptica y a 
la cubierta externa.  
Excepción:  Los cables multiconductores con un forro continuo hermético a los gases y vapores, a través 
de cuyo núcleo central se puedan transmitir gases o vapores, se pueden considerar como un solo conductor, 
sellando el cable en el tubo conduit a una distancia no mayor de 45 centímetros de la envolve nte y el extremo 
del cable dentro de la envolvente con un medio aprobado para reducir al mínimo la entrada de gases o 
vapores y prevenir la propagación de las llamas dentro del núcleo del cable, o por otros métodos aprobados. 
Para cables con pantalla y cab les de pares trenzados no se exigirá quitar el material de blindaje ni separar el 
par trenzado.  
6) Cables sin capacidad para transmitir gases o vapores.  Si el cable no tiene la capacidad para 
transmitir gases o vapores a través de su núcleo central, cada c able multiconductor o de multifibras ópticas 
instalado en tubo conduit se debe considerar como un solo conductor o como un solo tubo de fibra óptica.  
Estos cables se deben sellar de acuerdo con 505 -16(d). 
7) Cables que entran en las carcasas.  Se deben sumi nistrar sellos de cable para cada cable que entre 
en envolventes a prueba de explosión o a prueba de llama. El sello debe cumplir con 505 -16(d). 
8) Límite de la Clase I, Zona 1.  Los cables se deben sellar en el punto en el cual salen del lugar de  Zona 
1. 
Excepción:  Cuando el cable está sellado en su punto de terminación.  
c) Zona 2.  En lugares Clase I, Zona 2 los sellos se deben ubicar de acuerdo con (1) y (2) siguientes.  
1) Sellos de conduit.  Los sellos de conduit se deben ubicar de acuerdo con (a) y (b)  
a. Para las conexiones con envolventes que se exige que sean a prueba de explosión o a prueba de 
llama, se debe instalar un sello de conduit de acuerdo con (b)(1) y (b)(2) siguientes. Todas las 
porciones del tramo de tubo conduit o niple entre el sello y di cha envolvente deben cumplir lo 
establecido en (b) siguiente.  
b. En cada tramo de tubo conduit que pase de lugares Clase I, Zona 2 a lugares no clasificados. Se 
permitirá que el accesorio de sellado esté a cualquier lado del límite de dicho lugar y a una d istancia 
no mayor de 3.00 metros de dicho límite, y debe estar diseñado e instalado para reducir al mínimo la 
cantidad de gas o vapor en la porción de tubo conduit dentro de la Zona 2 que se comunique con el 
tubo conduit que está más allá del sello. Entre el accesorio de sellado y el punto en el cual el tubo 
conduit sale del lugar de la Zona 2, se debe usar tubo conduit metálico pesado o tubo conduit 
semipesado de acero roscado, y se debe usar una conexión roscada en el accesorio de sellado. 
Excepto por los  reductores a prueba de explosión aprobados en el sello del tubo conduit, no debe 
haber uniones, coples, cajas o accesorios entre el sello de conduit y el punto en el cual el tubo 
conduit sale del lugar de Zona 2. Los tubos conduit se deben sellar para min imizar la cantidad de gas 
o vapor dentro de la parte del tubo conduit que está en la Clase 1, Zona 2 que comunica al tubo 
conduit más allá del sello. Tales sellos no se requerirán a prueba de llama o explosión, pero deben 
estar identificados para el propós ito de minimizar el paso de gases bajo condiciones normales de 
operación y deben ser accesibles.  
Excepción 1:  No se exigirá sellar los tubos conduit metálicos que no contengan uniones, coples, cajas ni 
accesorios, que atraviesen completamente un lugar de C lase I, Zona 2 y que no tengan accesorios a menos 
de 30 centímetros más allá de cada límite, si los puntos de terminación de los tubos conduit continuos están 
en lugares no clasificados.  
Excepción 2:  No se exigirá sellar, en el punto donde pasan desde un l ugar de Clase I Zona 2 hasta un 
lugar no clasificado, los sistemas de tubos conduit que terminan en lugares no clasificados, cuando se hace 
una transición del método de alambrado a charola portacables, grupo o ensamble de cables, electroductos 
(busway ) ven tiladas, cable del tipo MI o a un cable no instalado en ninguna charola portacables o sistema de 
canalización. El lugar no clasificado debe ser exterior, o se permitirá que sea interior si el sistema de tubos 
conduit está todo en un solo cuarto. Los tubos conduit no deben terminar en una envolvente que contenga 
fuentes de ignición en condiciones normales de funcionamiento.  
Excepción 3:  No se exigirá un sello en el límite en los sistemas de tubos conduit que pasen desde una 
envolvente o cuarto no clasificado , como resultado de la presurización, hasta un lugar de Clase I, Zona 2.  
Excepción 4:  No se exigirá sellar los segmentos del sistema de tubos conduit sobre el piso, cuando pasen 
desde un lugar de Clase I, División 2 a un lugar no clasificado, si se cumplen  todas las condiciones siguientes:        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Ninguna parte del segmento del sistema de tubos conduit que pasa a través de un lugar Zona 0 o 
Zona 1, tiene uniones, coples, cajas o accesorios dentro de una distancia de 30 centímetros del lugar 
Zona 0 o Zona 1.  
(2) El segmento del sistema de tubos conduit está localizado completamente en el exterior.  
(3) El segmento del sistema de tubos conduit no está conectado directamente a bombas encapsuladas, 
conexiones de proceso o de servicio para mediciones de presión, de ca udal o de análisis, etc., que 
dependan de un sólo sello de compresión, diafragma o tubo para prevenir la entrada de fluidos 
inflamables o combustibles al sistema de tubos conduit.  
(4) El segmento del sistema de tubos conduit contiene únicamente tubos condu it metálicos, uniones, 
coples, cajas de paso y accesorios roscados en el lugar no clasificado.  
(5) El segmento del sistema de tubos conduit está sellado en su entrada a cada envolvente o a 
accesorios terminales de carcasas que contengan terminales, empalme s o derivaciones en lugares 
Zona 2.  
2) Sellos de cable.  Los sellos de cable se deben colocar de acuerdo con (a), (b) y (c) siguientes.  
a. Envolventes a prueba de explosión o a prueba de llama. Los cables que entren en envolventes que 
se exige que sean a pr ueba de explosión o a prueba de llama se deben sellar en el punto de entrada. 
El sello debe cumplir con 505 -16(d). Los cables multiconductores o de multifibras ópticas, con un 
forro continuo hermético a los gases y al vapor, con capacidad para transmitir g ases o vapores a 
través del núcleo del cable, se deben sellar en el lugar de Zona 2, después de quitar la cubierta y 
cualquier otro recubrimiento, de modo que el compuesto sellante rodee a cada conductor con 
aislamiento individual de una manera tal que red uzca al mínimo el paso de gases y vapores. Los 
cables multiconductores o de multifibras ópticas instalados en tubo conduit se deben sellar como se 
describe en 505 -16(b)(4).  
Excepción 1:  No se exigirá sello en el límite para los cables que pasen desde una e nvolvente o cuarto no 
clasificado como resultado de una presurización tipo Z, hasta un lugar de Zona 2.  
Excepción 2:  En cables con pantalla y cables de pares trenzados no se exigirá remover el material de 
blindaje ni separar los pares trenzados, siempre qu e la terminación esté hecha por medios aprobados para 
reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y prevenir la propagación de la llama dentro del núcleo  del 
cable. 
b. Cables que no transmiten gases ni vapores.  No se exigirá sellar los cables con forro  continuo 
hermético al vapor y a los gases y que no transmitan gases ni vapores a través del núcleo del cable 
por encima de la cantidad permitida para los accesorios de sellado, excepto lo exigido en 505 -
16(c)(2)(a). El tramo mínimo de dichos cables no deb e ser inferior a la longitud que limite el flujo de 
gases o vapores a través del núcleo de cable a la tasa permitida para los accesorios de sellado, 200 
cm3/h de aire a una presión de 1500 pascales (0.02 kg/cm2). 
NOTA:  El núcleo del cable no incluye los in tersticios entre los hilos trenzados de los conductores.  
c. Cables con capacidad de transmitir gases o vapores.  No se exigirá sellar los cables que tienen un 
forro continuo hermético al vapor y a los gases, que puedan transmitir gases o vapores a través de l 
núcleo, excepto lo exigido en 505 -16(c)(2)(a), a menos que el cable esté conectado a dispositivos o 
equipos de procesos que puedan originar una presión mayor que 1500 pascales (0.02 kg/cm2) 
ejercida en el extremo del cable, en cuyo caso se debe instalar un sello, barrera u otro medio que 
impida la migración de vapores o gases inflamables hacia un lugar no clasificado.  
Excepción:  Se permitirá que los cables con un forro ininterrumpido hermético a gases y vapores pase sin 
sellos a través de un lugar Clase I , Zona 2.  
d. Cables sin forro continuo hermético a gases y vapores. Los cables sin forro continuo hermético a 
gases y vapores se deben sellar en el límite de los lugares de Zona 2 y no clasificado, de manera 
que se reduzca al mínimo el paso de gases o vapo res hacia el lugar no clasificado.  
NOTA:  El forro del cable puede ser de material metálico o no metálico.  
d) Clase I, Zonas 0, 1 y 2.  Donde se exijan sellos en los lugares Clase I, Zonas 0, 1 y 2, deben cumplir 
con lo establecido en (1) hasta (5) siguiente s. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
1) Accesorios. Las envolventes para conexiones o equipos deben tener medios integrales para su 
sellado, o se deben utilizar accesorios de sellado aprobados para el lugar. Los accesorios de sellado deben 
estar aprobados para uso con uno o más compuestos específicos y deben ser accesibles.  
2) Compuesto. El compuesto debe proporcionar un sello contra el paso de gases o vapores a través del 
accesorio de sellado, no debe ser afectado por la atmósfera o los líquidos circundantes, y su punto de fusión 
no debe s er inferior a 93 °C.  
3) Espesor del compuesto. En un sello terminado, el espesor mínimo del compuesto sellante no debe ser 
menor al tamaño comercial del accesorio de sellado, y en ningún caso menor de 16 milímetros.  
Excepción:  No se exigirá que los accesor ios de sellado para cables tengan un espesor mínimo igual al 
tamaño comercial del accesorio.  
4) Empalmes y derivaciones. No se deben hacer empalmes ni derivaciones en accesorios proyectados 
únicamente para sellamiento con compuesto, y los accesorios en los  que se hayan hecho empalmes y 
conexiones no se deben rellenar con compuesto.  
5) Porcentaje de ocupación de los conductores o fibras ópticas. El área de la sección transversal de 
los conductores o tubos de fibra óptica (metálicos o no metálicos) permitidos  en un sello no debe exceder el 
25 por ciento del área de la sección transversal del tubo conduit metálico pesado del mismo tamaño 
comercial, a menos que esté aprobado específicamente para un porcentaje de ocupación mayor.  
e) Drenaje  
1) Equipo de control. Cuando exista la probabilidad de que puedan quedar atrapados líquidos u otros 
vapores condensados dentro de las envolventes para equipos de control o en cualquier punto de un sistema 
de canalización, se deben proporcionar medios aprobados para prevenir la acumulación o para permitir el 
drenaje periódico de dichos líquidos o vapores condensados.  
2) Motores y generadores. Cuando se estime que existe la probabilidad de que se acumulen líquidos o 
vapores condensados dentro de los motores o generadores, las unio nes y los sistemas de tubos conduit se 
deben instalar de forma que se reduzca al mínimo la entrada de líquidos. Si se juzga necesario un medio para 
prevenir la acumulación o para permitir el drenaje periódico, dicho medio debe instalarse en la fábrica y se  
debe considerar como parte integral de la máquina.  
505-17 Cables, cordones y conexiones flexibles en lugares Clase I, Zonas 1 y 2 . 
a) Cordones flexibles, Clase I, Zonas 1 y 2.  Se permitirá un cordón flexible para la conexión entre el 
equipo portátil de al umbrado u otro equipo de utilización portátil y la porción fija de su circuito de alimentación. 
También se permitirá usar cordón flexible para la porción del circuito donde los métodos de alambrado fijos  
de 505 -15(b) y (c) no pueden proporcionar el grado necesario de movimiento para el equipo eléctrico de 
utilización fijo y móvil, en un establecimiento industrial donde las condiciones de mantenimiento y supervisión 
de ingeniería garantizan que únicamente personas calificadas instalarán y atenderán la insta lación y el cordón 
flexible esté protegido contra daños por su ubicación o por una protección adecuada. La longitud del cordón 
flexible debe ser continua. Cuando se usen cordones flexibles, éstos deben cumplir con las siguientes 
condiciones:  
(1) Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo.  
(2) Contener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra de equipos que 
cumpla lo establecido en 400 -23. 
(3) Estar conectados a las terminales o a los conductores de alimentación de una manera  aprobada.  
(4) Estar sostenidos por abrazaderas u otro medio adecuado de una manera que prevenga la tensión 
mecánica en las conexiones de los terminales.  
(5) Estar equipados con conector de cordón aprobado para mantener el tipo de protección en donde el 
cordón flexible entre en cajas, accesorios o envolventes que se exige que sean a prueba de 
explosión o a prueba de llama.  
(6) El cordón que entre en una envolvente con seguridad incrementada “e” debe terminar con un 
conector aprobado de cordón para seguridad  incrementada “e”.  
NOTA:  Ver 400 -10 con respecto a los usos permitidos de los cordones flexibles.  
Las bombas eléctricas sumergibles con medios para su retiro sin entrar en el foso mojado se deben 
considerar como equipo de utilización portátil. Se permitirá  la extensión del cordón flexible dentro de una 
canalización adecuada entre el pozo y la fuente de alimentación.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Los mezcladores eléctricos proyectados para entrar y salir de tanques o recipientes de mezcla del tipo 
abierto se deben considerar equipo de ut ilización portátil.  
NOTA:  Ver 505 -18 con respecto a los cordones flexibles sujetos a líquidos con efectos dañinos en el 
aislamiento del conductor.  
b) Conexiones de instrumentación para la zona 2. Para facilitar los reemplazos, debe permitirse 
conectar los instrumentos de control de procesos mediante cordones flexibles, clavijas de conexión y 
contactos, siempre que se apliquen todas las siguientes condiciones:  
(1) Se provea un interruptor para Zona 2, de modo que no se dependa de la clavija de conexión para 
interrumpir la corriente, a menos que el circuito sea de tipo de protección "ia", "ib" o "ic", en cuyo caso no se 
requiere el interruptor.  
(2) La corriente no exceda de 3 amperes a 120 volts nominales.  
(3) El cordón de alimentación no tenga más de 90 centí metros, sea de un tipo adecuado para uso extra 
rudo para uso rudo, si está protegido por su ubicación, y está alimentado a través de una clavija de conexión y 
un contacto del tipo de seguridad y con polo a tierra.  
(4) Se provean solamente los contactos nec esarios.  
(5) El contacto lleve una etiqueta que advierta contra la desconexión bajo carga  
505-18. Conductores y aislamiento del conductor.  
a) Conductores . Para el tipo de protección “e”, los conductores de alambrado de campo deben ser de 
cobre. Todo conduc tor (incluidos los de repuesto) que entren en equipos del tipo “e” debe terminar en una 
terminal del tipo “e”.  
b) Aislamiento del conductor.  Cuando los líquidos o vapores condensados puedan acumularse sobre o 
entrar en contacto con el aislamiento de los co nductores, dicho aislamiento debe ser de un tipo identificado 
para uso en estas condiciones, o el aislamiento debe estar protegido por un recubrimiento de plomo o por otro 
medio aprobado.  
505-19. Partes expuestas sin aislar.  No debe haber partes expuestas sin aislar, como conductores 
eléctricos, barras conductoras, terminales o componentes que funcionen a más de 30 volts (15 volts en 
lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con un tipo de protección ia, ib o nA que sea 
adecuado para el lugar.  
505-20. Requisitos para los equipos  
a) Zona 0.  En áreas Clase I, Zona 0 se permiten únicamente equipos específicamente aprobados y 
marcados como adecuados para uso en esas áreas.  
Excepción:  Se permite utilizar equipos intrínsecamente seguros aprobados par a uso en áreas Clase I, 
División 1 para el mismo gas, o como se permite en 505 -9(b)(2) y con una temperatura nominal adecuada.  
b) Zona 1.  En áreas Clase I, Zona 1 se permiten únicamente equipos específicamente aprobados y 
marcados como adecuados para uso e n esas áreas.  
Excepción 1:  Se permite utilizar equipos aprobados para uso en áreas Clase I, División 1 o aprobados 
para uso en áreas Zona 0 para el mismo gas, o como se permite en 505 -9(b)(2) y con una temperatura 
nominal adecuada  
Excepción 2 : Se permitirá  usar equipos identificados para Clase I, Zona 1 o Zona 2 y con protección del 
tipo “p”.  
c) Zona 2.  En áreas Clase I, Zona 2 se permiten únicamente equipos específicamente aprobados y 
marcados como adecuados para uso en esas áreas.  
Excepción 1:  Se permite utilizar equipos aprobados para uso en áreas Zona 0 o Zona 1 para el mismo 
gas, o como se permite en 505 -9(b)(2) y con una temperatura nominal adecuada.  
Excepción 2:  Se permitirá usar equipos identificados para Clase I, Zona 1 o Zona 2 y con protección del  
tipo “p”.  
Excepción 3:  Se permite utilizar equipos aprobados para uso en áreas Clase I, División 1 o División 2 
para el mismo gas, o como se permite en 505 -9(b)(2) y con una temperatura nominal adecuada.  
Excepción 4:  En áreas Clase I Zona 2 se permite la instalación de motores abiertos o motores cerrados 
que no son a prueba de explosión ni a prueba de llama, como los motores de inducción de jaula de ardilla, sin Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
escobillas, sin mecanismos de conmutación o dispositivos similares que producen arcos eléctrico s, que no 
están identificados para uso en un área Clase 1, Zona 2.  
NOTA 1:  Es importante considerar la temperatura de las superficies interna y externa que pueden estar 
expuestas a la atmósfera inflamable.  
NOTA 2:  Es importante considerar el riesgo de igni ción debido a las corrientes que producen arcos a 
través de discontinuidades y de sobrecalentamiento de partes en envolventes de múltiples secciones de 
motores y generadores de gran tamaño. Estos motores y generadores pueden necesitar puentes de unión 
equipotencial en las juntas de la envolvente y de la envolvente a tierra. Si se sospecha la presencia de gases 
o vapores inflamables, se puede necesitar una purga con aire limpio inmediatamente antes y durante los 
periodos de arranque.  
d) Materiales.  Se permit irán equipos marcados como de Grupo IIC para aplicaciones que requieran 
equipos de Grupo IIA o de Grupo IIB. De manera similar, deben permitirse equipos marcados como de Grupo 
IIB para aplicaciones que requieran equipos de Grupo IIA.  
Se permitirán equipos marcados para gases o vapores específicos para aplicaciones donde pueda haber 
gases o vapores específicos.  
NOTA:  Un ejemplo común combina estas marcas con equipos marcados IIB +H2. Estos equipos son 
adecuados para aplicaciones que requieran equipos de Grup o IIA, equipos de Grupo IIB o equipos para 
atmósferas de hidrógeno.  
e) Instrucciones del fabricante.  El equipo eléctrico instalado en áreas peligrosas (clasificadas) se debe 
instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
505-22. Motores y genera dores de seguridad incrementada "e". En áreas Clase I, Zona 1, los motores 
y generadores de seguridad incrementada "e", de todas las capacidades de tensión, deben estar aprobados 
para áreas Zona 1 y deben cumplir con (1) hasta (8) siguientes:  
(1) Los motor es se deben marcar con la relación de corriente, I A/IN y un tiempo t E. 
(2) Los motores deben tener los controladores identificados con el número de modelo o de identificación, 
potencia nominal de salida (en kilowatts o en caballos de fuerza), corriente de plena carga en 
amperes, relación de corriente de arranque (I A/IN) y tiempo (t E) de los motores que van a proteger; el 
marcado del controlador también debe incluir el tipo específico de protección contra sobrecarga (y 
ajuste, si es aplicable) que está aprob ado con el motor o generador.  
(3) Las conexiones se deben hacer con las terminales específicas aprobadas con el motor o generador.  
(4) Se permite que las cajas de las terminales sean de un material sólido, no metálico y no combustible, 
siempre que estén eq uipadas con medios internos para puesta a tierra entre la carcasa del motor y la 
conexión de puesta a tierra del equipo, incorporados dentro de la caja.  
(5) Las disposiciones de la parte C del Artículo 430 se deben aplicar, independientemente de la tensión  
del motor.  
(6) Los motores se deben proteger contra sobrecarga por un dispositivo separado que responda a la 
corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que dispare, o se debe ajustar de 
acuerdo con la aprobación del motor y su protecci ón contra sobrecarga.  
(7) Las Secciones 430 -32(c) y 430 -44 no se deben aplicar a estos motores, y  
(8) La protección contra sobrecarga del motor no se debe bloquear o quitar durante el periodo de 
arranque.  
NOTA:  Los generadores accionados por motor, compres ores alternativos y otros equipos instalados en 
lugares de Clase I, Zona 2, pueden presentar un riesgo de ignición de los materiales inflamables, asociados 
con abastecimiento de combustible, arranque, compresión, etc., debido a una liberación involuntaria o al mal 
funcionamiento de los equipos por causa del sistema y los controles de ignición de motores.  
505-25. Puesta a tierra y unión. Independientemente de la tensión del sistema eléctrico, la puesta a tierra 
y la unión deben cumplir con el Artículo 250 y con los requisitos (a) y (b) siguientes.  
a) Uniones.  No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca 
doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puentes de unión con los accesorios adecuados, u 
otros me dios aprobados de unión. Estos medios de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones,       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase I y el punto de puesta a tierra del 
equipo de acometida o punto de puesta a tierra de un sistema derivado separado.  
Excepción:  Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el 
conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los 
medios de desc onexión del edificio o estructura, como se especifica en 250 -32(b), siempre que la protección 
contra sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión.  
b) Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. Los tub os conduit metálicos flexibles o tubos 
conduit metálicos flexibles herméticos a los líquidos, deben incluir puentes de unión de equipos del tipo de 
alambre que cumpla con 250 -102. 
Excepción:  En lugares Clase I, Zona 2, se permitirá eliminar el puente de un ión si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:  
a. Se usa tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos de 1.80 metros o menos de longitud, 
con los accesorios aprobados para puesta a tierra.  
b. La protección contra sobrecorriente en el circui to está limitada a 10 amperes o menos.  
c. La carga no es una carga de utilización de potencia.  
505-26. Sellado de procesos.  Esta sección es aplicable a los equipos conectados al proceso, que 
incluyen, pero no están limitados a, bombas encapsuladas, bombas sumergibles, a instrumentos de análisis y 
medición de flujo, de presión o de temperatura. Un sello de proceso es un dispositivo que previene la 
migración de fluidos del proceso del confinamiento designado al interior del sistema eléctrico externo.  El 
equipo eléctrico conectado al proceso que tenga un solo sello de proceso, tal como un sello de compresión, 
diafragma o tubo para prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles a la canalización o al sistema 
de cables capaces de transmitir fluidos, d ebe ser provisto de medios adicionales para mitigar una falla simple 
del sello del proceso. Los medios adicionales pueden incluir, pero no están limitados a lo siguiente:  
(1) Una barrera que pueda soportar las condiciones de presión y temperatura del proce so a los que 
estaría sujeta en caso de falla simple del sello del proceso. Debe haber una abertura o drenaje entre 
el sello del proceso y la barrera. Debe haber una indicación de la falla del sello del proceso, que 
puede ser una señal visible de la fuga, u na alarma sonora o cualquier otra forma de monitoreo.  
(2) La instalación de un ensamble de cables aprobados Tipo MI, dimensionado a no menos del 125 por 
ciento de la presión del proceso y no menos del 125 por ciento de la temperatura máxima del 
proceso (en  grados Celsius), entre el cable o la canalización y el sello del proceso.  
(3) Una abertura o drenaje localizado entre el sello del proceso y el sello de la canalización o cable. La 
abertura o drenaje debe estar suficientemente dimensionado para prevenir u na sobrepresión mayor 
de 1500 pascales (0.02 kg/cm2) en el sello de la canalización o del cable. Debe haber una indicación 
de la falla del sello del proceso que puede ser una señal visible de la fuga, una alarma sonora o 
cualquier otra forma de monitoreo.  
(4)  Un sello secundario complementario marcado como "sello secundario" y adecuado para las 
condiciones de presión y temperatura a las cuales estará sometido ante la falla del sello de proceso 
único.  
No se requerirán otros medios adicionales de sellado par a el equipo eléctrico conectado al proceso que no 
depende de un solo sello de proceso o esté aprobado y marcado “sello sencillo” o “sello dual”.  
ARTÍCULO 506  
LUGARES EN ZONAS 20, 21 Y 22 PARA POLVOS COMBUSTIBLES  
O FIBRAS/PARTÍCULAS SUSPENDIDAS INFLAMABLES  
506-1 Alcance.  Este artículo trata de los requisitos para el sistema de clasificación por zonas como 
alternativa al sistema de clasificación por división del que tratan los artículos 500, 502 y 503 para equipo 
eléctrico y electrónico y del alambrado para t odas las tensiones en lugares peligrosos (clasificados) en Zona 
20, Zona 21 y Zona 22, donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debido a polvos combustibles o 
fibras/partículas suspendidas inflamables. Los polvos metálicos combustibles no están  cubiertos por los 
requisitos de este artículo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
NOTA 1:  Ver los Artículos 500 a 505 con respecto a los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos 
y del alambrado, para todas las tensiones en lugares peligrosos (clasificados) de Clase I, División 1  o División 
2; Clase II, División 1 o División 2; Clase III, División 1 o División 2 y Clase I, Zona 0 o Zona 1 o Zona 2 en 
donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a gases, vapores o líquidos inflamables, o 
polvos o fibras combustibles . 
NOTA 2:  Zona 20, Zona 21 y Zona 22 son clasificaciones de área que se basan en el sistema de 
clasificación de área de IEC (International Electrotechnical Commission) modificado,  
NOTA 3:  Los peligros únicos asociados con agentes explosivos, pirotécnicos y  de demolición no se tratan 
en este artículo.  
506-2. Definiciones.  Para los fines de este Artículo, se aplican las siguientes definiciones:  
Protección por encapsulación “m”:  Tipo de protección donde las partes que podrían causar la ignición 
de una mezcla d e polvo o fibras/partículas combustibles en aire, están protegidas mediante una envolvente de 
un compuesto, de manera que la atmósfera explosiva no pueda ser encendida.  
NOTA:  La encapsulación se designa como nivel de protección “maD” para uso en lugares de  Zona 20. La 
encapsulación se designa como nivel de protección “mbD” para uso en lugares de Zona 21. El encapsulado se 
designa como tipo de protección “mc” para uso en lugares de Zona 22.  
Protección mediante envolvente “t”: Tipo de protección para atmósfer as de polvo explosivo donde el 
aparato eléctrico tiene una envolvente que brinda protección contra el ingreso de polvo y medios para limitar 
las temperaturas superficiales.  
NOTA : La protección mediante envolvente se designa como nivel de protección "ta" pa ra uso en lugares 
de Zona 20. La protección mediante envolvente se designa como nivel de protección "tb" o "tD" para uso en 
lugares de Zona 21. La protección mediante envolvente se designa como nivel de protección "tc" o "tD" para 
uso en lugares de Zona 22 . 
Protección mediante seguridad intrínseca “i”:  Tipo de protección donde ninguna chispa o efecto 
térmico puede causar ignición de una mezcla de polvo, fibras o partículas combustibles en aire, bajo 
condiciones de prueba prescritas.  
Protección mediante pres urización “p”:  Tipo de protección contra el ingreso de una mezcla de polvo o 
fibras/partículas combustibles en aire en una envolvente que contiene equipo eléctrico, al suministrar y 
mantener una atmósfera de gas protector dentro de la envolvente a una pres ión por encima de la atmósfera 
externa.  
NOTA:  La seguridad intrínseca se designa como nivel de protección “iaD” o "ia" para uso en lugares de 
Zona 20. La seguridad intrínseca se designa como nivel de protección “ibD” o "ib" para uso en lugares  de 
Zona 21. La seguridad intrínseca se designa como tipo de protección “ic” para uso en lugares de Zona 22.  
506-3. Otros artículos.  Todas las demás reglas aplicables contenidas en esta NOM se deben aplicar a los 
equipos eléctricos y al cableado instalados en lugares ( clasificados como) peligrosos.  
Excepción:  Según las modificaciones descriptas en el Artículo 504 y en el presente artículo  
506-4. Generalidades.  
a) Documentación para ocupaciones industriales.  Todas las áreas designadas como lugares peligrosos 
(clasificado s) deben estar documentadas adecuadamente. Esta documentación debe estar disponible para 
quienes están autorizados para diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el 
lugar. 
b) Normas de referencia. Información importante rela cionada con los temas tratados en el Capítulo 5 se 
puede encontrar en apéndice B.  
506-5. Clasificaciones de lugares.  
a) Clasificaciones de lugares.  Los lugares se deben clasificar con base en las propiedades de los polvos 
combustibles o fibras/partículas i nflamables que pueda haber en ellos, y por la posibilidad de que estén 
presentes combustibles, concentraciones de combustibles o cantidades de combustibles. Para determinar la 
clasificación, cada recinto, sección o área se debe considerar individualmente. Cuando los únicos materiales       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
utilizados o manipulados en estos lugares sean pirofóricos, estos lugares están fuera del alcance de este 
artículo.  
b) Lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22. Los lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 son aquellos en 
los que hay  o puede haber polvos combustibles o fibras/partículas inflamables en el aire o en capas, en 
cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares de Zona 20, Zona 21 y 
Zona 22 deben incluir los especificados en (1), (2) y (3) siguientes.  
NOTA:  Aplicando el ingenio en el diseño de la disposición de las instalaciones eléctricas para lugares 
peligrosos (clasificados), frecuentemente se pueden ubicar la mayor parte de los equipos en un nivel menor 
de clasificación, y así reducir el  número de equipos especiales necesarios.  
1) Zona 20. Un lugar de Zona 20, es un lugar en el cual puede ocurrir cualquiera de los dos siguientes:  
a. Están presentes continuamente concentraciones inflamables de polvos combustibles o 
fibras/partículas inflam ables. 
b. En el cual están presentes por largos periodos de tiempo concentraciones de polvos combustibles  o 
fibras/partículas inflamables.  
NOTA:  La clasificación de Zona 20 incluye los lugares dentro de sistemas de contenedores de polvo, 
tolvas, silos, etc ., ciclones y filtros, sistemas de transporte de polvo, excepto algunas partes de bandas y 
cadenas transportadoras, etc.; mezcladores, molinos, secadores, equipo de empaque, etc.  
2) Zona 21 . Un lugar de Zona 21 es un lugar puede ocurrir cualquiera de los c uatro siguientes:  
a. En el que es probable que haya presencia ocasional, en condiciones de funcionamiento normal, de 
concentraciones de polvo combustible o fibras/partículas inflamables, o  
b. En el cual, debido a operaciones de reparación o mantenimiento o  a fugas, frecuentemente pueden 
existir concentraciones de polvo combustible o fibras/partículas inflamables; o  
c. En el cual se operan equipos o se realizan procesos, de tal naturaleza que la ruptura o 
funcionamiento defectuoso de equipos pueden liberar c oncentraciones de polvo combustible o 
fibras/partículas inflamables y simultáneamente pueden causar una falla en el equipo eléctrico de 
manera que provoque directamente que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de ignición; o  
d. Que está adyacente  a un lugar de Zona 20 desde el que podrían pasarse concentraciones de polvo 
combustible o fibras/partículas inflamables, a menos que ese paso se prevenga mediante una 
ventilación de presión positiva adecuada desde una fuente de aire limpio y con medios de  protección 
eficaces contra fallas de la ventilación.  
Excepción:  Cuando la comunicación con una Zona 20 adyacente se minimiza con una adecuada 
ventilación a presión de aire limpio y se proporcionen salvaguardas efectivas contra fallas de la ventilación.  
NOTA: Esta clasificación usualmente incluye lugares afuera de los contenedores de polvo y en la cercanía 
inmediata de las puertas de acceso sometidas a remoción o apertura frecuente con propósitos de operación 
cuando hay presencia interna de mezclas combusti bles; los lugares afuera de los contenedores de polvo en la 
proximidad de los puntos de llenado y vaciado, bandas de alimentación, puntos de muestreo, estaciones de 
descarga para camiones, puntos de descarga sobre bandas, etc. donde no se aplican medidas p ara prevenir 
la formación de mezclas combustibles; lugares afuera de los contenedores de polvo donde se acumula el 
polvo y es probable que, debido a operaciones del proceso, se altere la capa de polvo y forme mezclas 
combustibles; lugares dentro de los con tenedores de polvo donde existe la probabilidad de que se formen 
nubes de polvo explosivo (pero no continuamente, ni por largos periodos de tiempo y tampoco 
frecuentemente) como, por ejemplo, silos (si se llenan o vacían sólo ocasionalmente) y el lado suci o de los 
filtros cuando se dan intervalos largos de auto limpieza.  
3) Zona 22.  Un lugar de Zona 22 es un lugar donde aplica alguna de las siguientes:  
a. En el cual no es probable la presencia, en condiciones de funcionamiento normal, de 
concentraciones de polvo combustible o fibras/partículas inflamables y, si se presentan, sólo 
persistirán por un periodo corto, o  
b. En el cual se manipulan, procesan o utilizan polvo combustible o fibras/partículas inflamables, pero 
en el que normalmente el polvo combustibl e o fibras/partículas inflamables están confinados dentro 
de recipientes cerrados de sistemas cerrados, de donde pueden escapar únicamente como resultado Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
del funcionamiento anormal del equipo con el cual se manipulan, procesan o utilizan los polvos o las 
fibras/partículas; o  
c. Que está adyacente a un lugar de Zona 21 desde el que podrían pasar concentraciones de polvo 
combustible o fibras/partículas inflamables, a menos que ese paso se prevenga mediante una 
ventilación de presión positiva adecuada desde un a fuente de aire limpio y con medios de protección 
eficaces contra fallas de la ventilación.  
NOTA 1:  Esta clasificación usualmente incluye las salidas de las aberturas de los filtros de bolsa, dado 
que en caso de mal funcionamiento puede haber emisión de m ezclas combustibles; lugares cerca de equipos 
que se deben abrir a intervalos no frecuentes o equipos que, según la experiencia, pueden crear fugas 
fácilmente donde, debido a la presión mayor a la atmosférica, el polvo pueda salirse del local; equipos 
neum áticos, conexiones flexibles que se puedan dañar, etc.; lugares de almacenamiento para costales que 
contengan productos en polvo, puesto que se pueden presentar fallas en los costales durante su manipulación 
causando un escape de polvo; y lugares donde se forman capas de polvo controlables que probablemente 
originen mezclas explosivas de polvo y aire. Sólo cuando se retire la capa de polvo antes de que se puedan 
formar mezclas peligrosas de polvo y aire, el área se podrá designar como no peligrosa.  
NOTA 2:  Los lugares que normalmente se clasifican como Zona 21 pueden clasificarse como Zona 22 
cuando se emplean medidas para prevenir la formación de mezclas explosivas de polvo y aire. Tales medidas 
incluyen ventilación por extracción. Las medidas se deben util izar en la vecindad de los puntos de llenado y 
vaciado (de costales), bandas de alimentación, puntos de muestreo, estaciones de descarga para camiones, 
puntos de descarga sobre bandas, etc.  
506-6. Grupos de materiales.  Para fines de prueba, aprobación y cl asificación por áreas, las distintas 
mezclas de aire (no enriquecidas con oxígeno) se deben agrupar como se indica a continuación:  
a) Grupo IIIC. Polvo metálico combustible. El Grupo IIIC será considerado equivalente a Clase II, Grupo E  
b) Grupo IIIB. Pol vo combustible que no sea polvo metálico combustible. El Grupo IIIB será considerado 
equivalente a Clase II, Grupo F y C  
c) Grupo IIIA. Partículas sólidas, incluidas fibras, de más de 500 µm de tamaño nominal, que pueden estar 
suspendidas en aire y podrían  asentarse fuera de la atmósfera por su propio peso. El Grupo IIIA debe 
considerarse como equivalente a la Clase III.  
NOTA : Entre los ejemplos de partículas suspendidas se incluyen rayón, algodón (incluidas las pelusas y la 
borra), sisal, yute, cáñamo, fib ra de cacao y estopa.  
506-7. Precaución especial.  El Artículo 506 exige que la construcción e instalación del equipo garanticen 
el desempeño seguro bajo condiciones adecuadas de uso y mantenimiento.  
NOTA:  Es importante que las autoridades a cargo de la ins pección y los usuarios ejerzan un cuidado 
mayor al normal con relación a la instalación y el mantenimiento del equipo eléctrico en lugares peligrosos 
(clasificados).  
a) Implementación del sistema de clasificación por zonas.  La clasificación de las áreas, l a ingeniería y 
el diseño, la selección de equipo y los métodos de alambrado, la instalación y la inspección deben ser 
realizados por personas calificadas.  
b) Clasificación doble.  En los casos de áreas dentro del mismo predio clasificadas independientemente , 
se permitirá que los lugares de Zona 22 estén junto a, pero que no se traslapen con los lugares de Clase II o 
Clase III, División 2. Los lugares de Zona 20 o Zona 21 no deben estar junto a lugares de Clase II o Clase III, 
División 1 o División 2.  
c) Recl asificación permitida.  Se permitirá que un lugar de Clase II o Clase III, División 1 o División 2 se 
reclasifique como un lugar de Zona 20, Zona 21 o Zona 22, siempre que todo el espacio que se clasifica 
debido a una sola fuente de polvo combustible o fibr as/partículas inflamables se reclasifique según los 
requisitos de este artículo.  
d) Presencia simultánea de gases inflamables y polvos o fibras/partículas combustibles.  Cuando 
gases inflamables y polvos o fibras/partículas combustibles están presentes o pu edan estarlo al mismo 
tiempo, la presencia simultánea se debe tomar en consideración durante la selección e instalación del equipo 
eléctrico y de los métodos de alambrado, incluyendo la determinación de la temperatura segura de 
funcionamiento del equipo el éctrico.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
506-8. Técnicas de protección. Las técnicas de protección aceptables para los equipos eléctricos y 
electrónicos instalados en lugares peligrosos (clasificados) deben ser como las descritas de (a) hasta (k) 
siguientes.  
a) A prueba de ignición de po lvo. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en 
lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para las cuales estén identificados.  
b) Presurizado. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de Zona 21  
y Zona 22 para las cuales estén identificados.  
c) Intrínsecamente segura. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en 
lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para las cuales estén identificados.  
d) Hermético al polvo. Esta técnica  de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares de 
Zona 22 para las cuales estén identificados.  
e) Protección por encapsulación “m”.  Esta técnica de protección se permitirá para los equipos 
instalados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zon a 22 para las cuales estén identificados.  
NOTA:  Para la descripción de las subdivisiones de encapsulación véase 506 -9(c)(2)(3).  
f) Equipo no incendiario. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en lugares 
de Zona 22 para las cua les estén identificados.  
g) Protección mediante envolvente “t”. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos 
instalados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para las cuales estén identificados.  
NOTA:  Ver Tabla 506 -9(c)(2)(3) para acceder a la descripción de las subdivisiones de la protección 
mediante envolvente "t".  
h) Protección mediante presurización “pD”.  Esta técnica de protección se permitirá para los equipos 
instalados en lugares de Zona 21 y Zona 22 para las cuales estén identificados . 
i) Protección mediante seguridad intrínseca “iD”.  Esta técnica de protección se permitirá para los 
equipos instalados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 para las cuales estén identificados.  
506-9. Requisitos del Equipo.  
a) Apropiado.  El equipo iden tificado se debe determinar como apropiado mediante uno de los siguientes:  
(1) Equipo aprobado o marcado.  
(2) Evidencia de la evaluación del equipo por parte de un laboratorio de prueba aprobado o de una 
entidad de inspección involucrada en la evaluación d e producto.  
(3) Evidencia aceptable para la autoridad competente tal como la autoevaluación del fabricante o el 
criterio de ingeniería del propietario.  
NOTA:  La documentación adicional para el equipo puede incluir certificados que demuestren la 
conformidad  con las normas aplicables al equipo, que indiquen las condiciones especiales de uso y otra 
información pertinente.  
Tabla 506 -9(c)(2)(3). - Designación de tipos de protección  
Designación  Técnica  Zona *  
iaD Protección mediante seguridad intrínseca  20 
ia 
ibD Protección mediante seguridad intrínseca  
Protección mediante seguridad intrínseca  20 
21 
Ib 
ic 
[iaD] Protección mediante seguridad intrínseca  
Protección mediante seguridad intrínseca  
Aparatos asociados  21 
22 
No clasificados**  
[ia] 
[ibD] Aparatos asociad os 
Aparatos asociados  No clasificados**  
No clasificados**  
[ib] 
[ic] 
maD  Aparatos asociados  
Aparatos asociados  
Protección mediante encapsulación  No clasificados**  
No clasificados**  
20 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
ma 
mbD  Protección mediante encapsulación  
Protección mediante encapsulac ión 20 
21 
mb 
mc 
pD Protección mediante encapsulación  
Protección mediante encapsulación  
Protección mediante presurización  21 
22 
21 
p 
pb 
tD 
ta 
tb 
tc Protección mediante presurización  
Protección mediante presurización  
Protección mediante envolventes  
Protecc ión mediante envolventes  
Protección mediante envolventes  
Protección mediante envolventes  21 
21 
21 
20 
21 
22 
* No se considera el uso cuando se utiliza una combinación de técnicas.  
** Se permite instalar aparatos asociados en un lugar peligroso (clasificado ) si está protegido adecuadamente usando otro tipo de 
protección.  
b) Aprobado.  
(1) Se permitirá utilizar equipo aprobado para la Zona 20 en un lugar de Zona 21 o Zona 22 para el 
mismo polvo o fibras/partículas inflamables. El equipo que esté aprobado para uso en un lugar de 
Zona 21 se puede utilizar en un lugar de Zona 22 para el mismo polvo o fibras/partículas inflamables.  
c) Marcado.  
1) Equipo de división . Se permitirá que el equipo identificado para Clase II, División 1 o Clase II, División 
2, además de estar marcado de acuerdo con 500 -8(c), esté marcado con toda la información que se indica en 
(1) y (2) siguientes:  
(1) Zona 20, 21 o 22 (según sea aplicable).  
(2)  Grupo de materiales, de acuerdo con lo descripto en 506 -6. 
(3)  Temperatura superficial máxi ma conforme a lo establecido en la sección 506 -9(d), marcada como un 
valor de temperatura en grados C, precedido por "T" y seguido por el símbolo "°C".  
2) Equipo de zona.  El equipo que cumple una o más de las técnicas de protección descritas en 506 -8 se 
debe marcar con la siguiente información, en el orden presentado:  
(1) Zona 
(2) Símbolo "AEx".  
(3) Técnicas de protección, de acuerdo con la Tabla 506 -9(c)(2)(3).  
(4) Grupo de materiales, de acuerdo con lo descrito en 506 -6. 
(5) Temperatura superficial máxim a conforme a lo establecido en la sección 506 -9(d), marcada como un 
valor de temperatura, en grados Celsius, precedida por la letra T y seguido por el símbolo “°C”.  
(6) Marca de temperatura ambiente de acuerdo con 506 -9(d). 
NOTA:  El EPL (nivel de protecció n de equipo por sus siglas en inglés) puede aparecer en la placa del 
producto. Los EPL están designados por: G para gas; D para polvo y M para minería y van seguidos de una 
letra (a, b, o c) para dar al usuario un mayor entendimiento en cuanto a si el equi po ofrece un nivel de 
protección ya sea: (a) “muy alto”; (b) “alto” o (c) “mejorado” contra la ignición de una atmósfera explosiva. Por 
ejemplo; un motor AEx pb IIIB T165 °C (el cual es conveniente para su aplicación en Zona 21) puede estar 
marcado con un EPL de “Db” adicionalmente, AEx p IIB T165 °C Db.  
Excepción:  Se requerirá que los aparatos asociados que NO sean adecuados para su instalación en un 
lugar (clasificado como) peligroso estén marcados únicamente con la información indicada en 506 -9(c)(2)(2),  
(3) y (5), pero AMBOS, el símbolo AEx mencionado en 506 -9(c)(2)(2) y el símbolo para el tipo de protección 
descripto en 506 -9(c)(2)(3) deben estar encerrados dentro de los mismos corchetes, por ejemplo [AEx iaD]o 
[AEx ia] IIIC.  
NOTA:  La letra “D” en la de signación del tipo de protección era empleado antes de incluir los Grupos IIIA, 
IIIB y IIIC; que ahora se usa para distinguir entre el tipo de protección empleado para Grupo II (gases) y Grupo 
III (polvos)        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Clasificación de temperatura.  El equipo debe es tar marcado para indicar la temperatura superficial 
máxima con referencia a una temperatura ambiente de 40 °C o a la temperatura ambiente mayor si el equipo 
está certificado y marcado para una temperatura ambiente de más de 40 °C. Para los equipos instalad os en 
un lugar de Zona 20 o Zona 21, la temperatura de funcionamiento debe basarse en el funcionamiento del 
equipo cuando está cubierto con la máxima cantidad de polvo (o con fibras/partículas suspendidas que 
simulen polvo) que pueda acumularse sobre dicho  equipo. El equipo eléctrico diseñado para uso en un rango 
de temperatura ambiente entre -20 °C y +40 °C no necesitará marcado adicional de temperatura ambiente. El 
equipo eléctrico diseñado para uso en un rango de temperatura ambiente diferente de -20 °C y +40 °C se 
considera que es especial y entonces su rango de temperatura ambiente se debe marcar en el equipo, 
incluyendo el símbolo "Ta" o "Tamb" junto con el intervalo especial de temperatura ambiente.  
NOTA: Como ejemplo, dicho marcado podría ser “ -30 ºC  ≤ Ta ≤ +40 ºC”.  
Excepción 1:  No se exigirá que los equipos del tipo no generador de calor, como por ejemplo los 
accesorios de tubos conduit, tengan marcada la temperatura de funcionamiento.  
Excepción 2:  Se permitirá que los equipos identificados para lugar es Clase II, División 1 o Clase II, 
División 2 de acuerdo a lo permitido en 506 -20(b) y (c) estén marcados de acuerdo con 500 -8(c) y la Tabla 
500-8(c). 
e) Roscado. Las entradas roscadas deberán ser NPT o métricas. Los tubos conduit y accesorios se deben 
apretar firmemente con llave para prevenir las chispas cuando fluya una corriente de falla a través del sistema 
de tubos conduit y para asegurar la integridad del sistema de tubos conduit. El equipo provisto de entradas 
roscadas para conexiones de alambrado en campo se debe instalar de acuerdo con (1) o (2) y (3) siguientes:  
1) Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios o tubo conduit con rosca NPT.  Para los 
equipos provistos con entradas roscadas para tubo conduit o accesorios con roscas tipo NPT se  debe utilizar 
accesorios de tubo conduit o accesorios para cables, todos ellos aprobados.  
2) Equipo dotado con entradas roscadas para accesorios con rosca métrica. En los equipos con 
entradas métricas roscadas, tales entradas se deben identificar como mét ricas, o se deben suministrar con el 
equipo los adaptadores aprobados para permitir la conexión a tubo conduit o accesorios con rosca NPT. Se 
deben usar adaptadores para la conexión a tubo conduit o accesorios con rosca NPT. Se permitirá usar 
accesorios ap robados para cable que tengan rosca métrica. Las entradas con rosca métrica deben estar 
hechas con al menos cinco cuerdas totalmente introducidas.  
3) Orificios sin usar. Todos los orificios que no se usen deben ser cerrados con tapones de metal 
aprobados. Los tapones deben cumplir con (1) o (2) anteriores.  
f) Cables de fibra óptica.  Cuando un cable de fibra óptica con o sin conductores de corriente (cable de 
fibra óptica compuesto), se instalará y sellará para hacer frente al riesgo de incendio asociado al riesgo  de 
explosión, de acuerdo con 506 -15 y 506 -16. 
506-15. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben mantener la integridad de las técnicas 
de protección y deben cumplir con (a), (b) o (c) siguientes.  
a) Zona 20. En lugares de Zona 20 se perm itirán los métodos siguientes:  
(1) Tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit semipesado de acero roscado.  
(2) Cables tipo MI con accesorios terminales aprobados para el lugar. Los cables del tipo MI se deben 
instalar y sostener de manera que se p revenga el esfuerzo mecánico en los accesorios terminales.  
Excepción 1:  Se permitirá usar cable MI y sus accesorios, aprobados para lugares de Clase II, División 1.  
Excepción 2: Se permitirá que los equipos identificados como intrínsecamente seguros "iaD" o "ia" se 
conecten aplicando los métodos de cableado que se especifican en la sección 504 -20 
(3) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas califica das atienden la instalación, se 
permitirán cables tipo MC y MC -HL aprobados para uso en lugares de Zona 20, con una armadura 
continua metálica corrugada hermética al gas y al vapor, una cubierta externa de un material 
polimérico adecuado, unos conductores de puesta a tierra de equipos separados de acuerdo con 
250-122, y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación. Los cables tipo  MC 
y MC -HL deben instalarse de acuerdo con lo previsto en el Artículo 330, Parte B.  
Excepción:  Se permitir á usar los cables tipo MC y MC -HL y sus accesorios, aprobados para lugares de 
Clase II, División 1.  
NOTA:  Ver 330 -12 con relación a las restricciones en el uso del cable del tipo MC o MC -HL. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(4) En establecimientos industriales con acceso restringido al pú blico donde las condiciones de 
mantenimiento y operación aseguran que solamente personas calificadas atienden la instalación y 
donde el cable no está sujeto a daño físico, se permitirán cables Tipo ITC -HL aprobados para uso en 
lugares Zona 1 o Clase 1, Div isión 1 con una envoltura metálica continua hermético al gas/vapor y 
una cubierta de material polimérico adecuada, y terminado con accesorios aprobados para esa 
aplicación. El cable Tipo ITC -HL debe ser instalado de acuerdo con lo previsto en el Artículo 7 27. 
(5) Los accesorios y cajas deben estar identificados para uso en lugares Zona 20  
Excepción:  Se permitirá usar cajas y accesorios aprobados para lugares Clase II, División 1.  
(6) Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, se debe usar tubo condu it metálico flexible 
hermético a los líquidos con accesorios aprobados, tubo conduit no metálico flexible hermético a los 
líquidos con accesorios aprobados o cordón flexible aprobado para uso extra rudo y con accesorios 
aprobados. Cuando se usen cordones f lexibles, éstos también deben cumplir con 506 -17 y 
terminados con un conector de cordón aprobado que mantenga el tipo de protección del 
compartimiento. Cuando las conexiones flexibles estén sometidas a aceite o a otras condiciones 
corrosivas, el aislamient o de los conductores debe ser de un tipo aprobado para esa condición, o 
debe estar protegido por medio de un recubrimiento adecuado.  
Excepción 1:  Se permitirá usar tubo conduit flexible y tubo conduit flexible y accesorios para cordón, 
aprobados para lugar es Clase II, División 1.  
Excepción 2:  Para uso en ascensores, se permitirá un cable para ascensores identificado para tal fin, del 
Tipo EO, ETP o ETT, especificado en la columna "uso" de la tabla 400 -4 para "lugares (clasificados como) 
peligrosos", que est é terminado con conectores que mantengan el tipo de protección del compartimiento del 
terminal.  
NOTA:  Ver 506 -25 con respecto a los requisitos de puesta a tierra cuando se usa tubo conduit flexible.  
(7) Se permitirá la instalación de cables de fibra óptica  de los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFNG, 
OFCG, OFN y OFC en canalizaciones, de acuerdo con lo establecido en la sección 506 -15(a). Los cables de 
fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con lo establecido en la sección 506 -16 
b) Zona 21 . En los luga res de Zona 21 se permitirán los métodos de alambrado que se indican en (1) y (2) 
siguientes:  
(1) Todos los métodos de alambrado permitidos en (a) anterior.  
(2) Se pueden usar accesorios y cajas herméticas al polvo con copas roscadas para la conexión al tu bo 
conduit, en las cuales no se hagan empalmes, derivaciones, o conexiones terminales, y que no se 
usen en lugares donde haya polvo metálico.  
Excepción:  Se permitirá que los equipos identificados como intrínsecamente seguros "ibD" o "ib" se conecten 
aplica ndo los métodos de cableado que se especifican en la sección 504 -20. 
c) Zona 22 . En lugares de Zona 22 se permitirán los métodos de alambrado indicados en (1) hasta (8).  
(1) Todos los métodos de alambrado permitidos en (b) anterior.  
(2) Tubo conduit metáli co pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubería metálica eléctrica, 
canalizaciones herméticas al polvo.  
(3) Cables tipo MC o MC -HL o MI con accesorios terminales aprobados.  
(4) Cables tipo PLTC y Tipo PLTC -ER de acuerdo con lo previsto en el Artículo 725, incluyendo la 
instalación en charolas portacables. El cable debe ser terminado con accesorios terminales 
aprobados  
(5) Cables tipo ITC y Tipo ITC -ER de acuerdo con lo previsto en el Artículo 727 -4 y terminado con 
accesorios terminales aprobados.  
(6) Cables tipo MC, MC -HL, MI, MT, TC o TC -ER instalados en una sola capa en charola portacables del 
tipo escalera, ventilada o de canal ventilado, y con un espacio entre dos cables adyacentes no menor 
al diámetro del cable más grueso, debe ser el método de ala mbrado empleado. Los cables del tipo 
MT de un solo conductor deben ser con pantalla o con armadura metálica.  
(7) Se permitirá el tipo de protección de seguridad intrínseca utilizando cualquiera de los métodos de 
alambrado permitidos para lugares no clasifi cados. Los sistemas del tipo de protección intrínseca 
segura “ic” se deben instalar de acuerdo con los planos de control. Los aparatos sencillos, que no se 
muestran en los planos de control en un circuito de protección de seguridad intrínseca segura “ic”, se       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
permitirán siempre que el aparato sencillo no interconecte el circuito de protección de seguridad 
intrínseca instalado en campo con ningún otro circuito.  
NOTA:  El aparato sencillo se define en el Artículo 100.  
La separación de los circuitos del tipo de protección de seguridad intrínseca “ic” debe cumplir con una de 
las siguientes condiciones:  
a. Estar en cables separados.  
b. Estar en cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito están dentro de una 
pantalla metálica puesta a tierra.  
c. Estar en cables multiconductores, donde los conductores de cada circuito tienen aislamiento con 
espesor mínimo de 0.25 milímetros.  
(8) Las cajas y los accesorios deben ser herméticos al polvo.  
(9)  Debe permitirse la instalación de cables de fibra óptica d e los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, 
OFNG, OFCG, OFN y OFC en bandejas portacables o cualquier otra canalización, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 506 -15(b). Los cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con 
lo establecido en la secc ión 506 -16. 
(10)  Canalizaciones prefabricadas  
506-16. Sellado.  Se deben suministrar sellos cuando sea necesario para evitar la entrada de polvos 
combustibles o fibras/partículas inflamables, o para mantener el tipo de protección. El sello debe estar 
ident ificado como capaz de prevenir el ingreso de polvos combustibles o fibras/partículas inflamables, y 
mantener el tipo de protección, pero no es necesario que sea a prueba de explosión o a prueba de llama.  
506-17. Cordones flexibles.  Los cordones flexibles u tilizados en lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 
deben cumplir con todas las siguientes condiciones:  
(1) Ser de un tipo aprobado para uso extra rudo.  
(2) Contener, además de los conductores del circuito, un conductor de puesta a tierra de equipos que 
cumpla lo establecido en 400 -23. 
(3) Estar conectados a las terminales o a los conductores de alimentación de una manera aprobada.  
(4) Estar sostenidos por abrazaderas u otro medio adecuado que prevenga la tensión mecánica en las 
conexiones terminales.  
(5) Estar equipados con conectores de cordón aprobados para mantener la técnica de protección del 
compartimiento terminal.  
506-20. Instalación del equipo.  
a) Zona 20.  En lugares de Zona 20, únicamente se permitirá usar equipos aprobados y marcados como 
adecuados  para esos lugares.  
Excepción:  Se permitirá usar aparatos aprobados para uso en lugares Clase II, División 1 y con una clase 
de temperatura adecuada.  
b) Zona 21.  En lugares de Zona 21 sólo se permitirán equipos aprobados y marcados como adecuados 
para uso en esos lugares.  
Excepción 1:  Se permitirá usar aparatos aprobados para uso en lugares Clase II, División 1 y con una 
clase de temperatura adecuada.  
Excepción 2:  Se permitirá usar equipos presurizados identificados para lugares Clase II, División 1.  
c) Zon a 22.  En lugares de Zona 22 sólo se permitirán equipos aprobados y marcados como adecuados 
para uso en esos lugares.  
Excepción 1:  Se permitirá usar aparatos aprobados para uso en lugares Clase II, División 1 o Clase II, 
División 2 y con una clase de temper atura adecuada.  
Excepción 2:  Se permitirá usar equipos presurizados identificados para lugares Clase II, División 1 o 
División 2.  
d) Grupo de materiales.  Deben permitirse equipos marcados como de Grupo IIIC para aplicaciones que 
requieran equipos de Grupo IIIA o IIIB. De manera similar, deben permitirse equipos marcados como de 
Grupo IIIB para aplicaciones que requieran equipos de Grupo IIIA.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
e) Instrucciones del fabricante.  El equipo eléctrico instalado en lugares peligrosos (clasificados) se debe 
instalar  de acuerdo con las instrucciones del fabricante (si las hay).  
f) Temperatura. La temperatura marcada según se especifica en 506 -9(c)(2)(5) debe cumplir con (1) o (2) 
siguientes:  
(1) Para polvos combustibles, debe ser inferior a la temperatura más baja ent re la temperatura de 
ignición de la nube o de la capa del polvo combustible específico. Para polvos orgánicos que puedan 
deshidratarse o carbonizarse, la temperatura marcada no debe exceder del menor de los valores 
entre la temperatura de ignición o 165 °C . 
(2) Para fibras/partículas inflamables, debe ser menor que 165 °C para equipos que no están sometidos 
a sobrecarga, o 120 ºC para equipos (tales como motores o transformadores de potencia) que 
pueden ser sobrecargados.  
506-25. Puesta a tierra y unión. Independientemente de la tensión del sistema eléctrico  la puesta a tierra 
y la unión deben cumplir con el Artículo 250 y con los requisitos de (a) y (b) siguientes.  
a) Uniones.  No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contr atuerca 
doble para propósitos de uniones, sino que se deben usar puentes de unión con los accesorios adecuados, u 
otros medios aprobados de unión. Estos medios de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, 
accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 y el 
punto de puesta a tierra del equipo de acometida o el punto de puesta a tierra de un sistema derivado 
separado.  
Excepción:  Los medios específicos de unión sólo se exigirán hasta el punto más cercano donde el 
conductor puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los 
medios de desconexión del edificio o estructura, como se especifica en 250 -32(b), siempre que la protección 
contra sobrecor riente del circuito derivado esté ubicado en el lado carga del medio de desconexión.  
b) Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. Los tubos conduit metálicos flexibles 
herméticos a los líquidos deben incluir un puente de unión de equipos del tipo  de cable que cumpla con 250 -
102. 
Excepción:  En lugares de Zona 22, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:  
(1) Se usa tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos de 1.80 metros o menos de longit ud, 
con los accesorios para puesta a tierra.  
(2) La protección contra sobrecorriente en el circuito está limitada a 10 amperes o menos.  
(3) La carga no es una carga de utilización de potencia.  
ARTÍCULO 510  
ÁREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS) ESPECÍFICAS  
510-1. Alcance. Los Artículos 511 al 517 establecen requisitos para locales o partes de locales que son o 
que pueden ser peligrosos debido a la concentración atmosférica de líquidos, gases o vapores inflamables, o 
debido a la acumulación o depósitos de materiale s que pueden ser de fácil ignición.  
510-2. Generalidades. Las reglas generales de esta NOM y lo especificado en los Artículos 500 al 504 se 
aplican al alambrado eléctrico y equipo en locales dentro del alcance de los Artículos 511 al 517, excepto 
como esas  reglas son modificadas en los Artículos 511 al 517. Cuando en un lugar específico existan 
condiciones inusuales, una persona calificada debe decidir sobre la aplicación de las reglas específicas.  
ARTÍCULO 511  
ESTACIONAMIENTOS COMERCIALES, TALLERES DE SERV ICIO 
Y DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
511-1. Alcance. Estos lugares incluyen los locales empleados para trabajos de servicio y reparación de 
vehículos automotores (incluyendo automóviles, autobuses, camiones, tractores, etc.) en los cuales los 
líquidos volátiles inflamables o gases inflamables son utilizados como combustible o fuente de energía.  
511-2. Definiciones.  
Talleres para reparaciones mayores:  Edificios, o partes de un edificio, en donde se llevan a cabo 
reparaciones mayores en vehículos aut omotores, como, por ejemplo: reconstrucción de motores, pintura,       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
trabajos de carrocería y hojalatería y reparaciones que exigen el drenaje del tanque de combustible del 
automotor; se incluyen los espacios asociados utilizados para oficinas, estacionamiento  o salas de exhibición.  
Talleres para reparaciones menores:  Un edificio o parte de un edificio, utilizado para labores de 
lubricación, inspección y mantenimiento menor automotriz, como por ejemplo afinación del motor, reemplazo 
de partes, cambios de fluido s (por ejemplo: aceite, anticongelante, líquido para la transmisión, líquido de 
frenos, refrigerantes para el aire acondicionado), reparación del sistema de frenos, rotación de las llantas y 
trabajos similares de mantenimiento de rutina, se incluyen los es pacios asociados utilizados para oficinas, 
estacionamiento o salas de exhibición.  
511-3. Clasificación de áreas, generalidades . Cuando se almacenan, manipulan o transfieren 
combustibles gaseosos o líquidos de clase I, el alambrado eléctrico y el equipo elé ctrico de utilización debe 
estar diseñado de acuerdo con los requisitos para lugares peligrosos (clasificados) de clase I, División 1 o 2, 
clasificados de acuerdo con 500 -5 y 500 -6, y este Artículo. Un lugar de clase I no se debe prolongar más allá 
de una pared sin aberturas, un techo u otra división sólida que no tenga aberturas.  
a) Garajes para estacionamiento . Se permitirá que los garajes para estacionamiento utilizados para 
almacenamiento o estacionamiento sean no clasificados.  
b) Talleres para reparaci ón, con surtidor . Los talleres para reparaciones mayores y menores que surten 
combustibles para motores en los tanques de combustible de los vehículos, incluyendo líquidos inflamables 
con un punto de inflamación por debajo de 38 °C tales como la gasolina o  combustibles gaseosos, como por 
ejemplo el gas natural, gas LP o hidrógeno, deben tener las funciones y componentes del surtidor clasificadas 
de acuerdo con la Tabla 514 -3(b)(1) además de cualquier clasificación exigida en esta sección. Cuando se 
surten l íquidos de Clase I, que no sean combustibles, el área a una distancia máxima de 90 centímetros de 
cualquier punto de llenado o surtido, que se extiende en todas las direcciones, debe ser un lugar de Clase I, 
División 2.  
c) Talleres para reparaciones, mayor es y menores.  Cuando se reparen vehículos que usen líquidos 
Clase 1 o gases más pesados que el aire (tal como gas LP) la clasificación de la zona de peligro se encuentra 
en la Tabla 511 -3(c) 
 d) Talleres de reparación mayores. Cuando se reparen o guarden v ehículos que usen gases más 
ligeros que el aire (tales como hidrógeno y gas natural), la clasificación de la zona de peligro se encuentra en 
la Tabla 511 -3(d) 
e) Modificaciones en la clasificación.  
1) Áreas específicas adyacentes a lugares clasificados.  Las áreas adyacentes a lugares clasificados 
en las cuales no es probable que sean liberados vapores inflamables, como por ejemplo en cuartos de 
almacenamiento, cuartos para tableros de distribución y otros lugares similares, deben ser no clasificadas 
cuando estén ventiladas a un ritmo de cuatro o más cambios de aire por hora, o diseñadas con presión 
positiva de aire, o cuando están divididas de manera eficaz mediante paredes o divisiones.  
2) Líquido con base de alcohol para el lavado del parabrisas.  El área u tilizada para almacenar, 
manipular o surtir el líquido con base de alcohol para el lavado del parabrisas en los vehículos automotores en 
los talleres para reparaciones, debe ser no clasificada, a menos que se clasifique de otra manera de acuerdo 
con las di sposiciones de 511 -3. 
511-4. Alambrado y equipos en lugares Clase I.  
a) Alambrado en lugares Clase I.  En los lugares Clase I, como se clasifican en 511 -3, el alambrado debe 
cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501.  
Tabla 511 -3(c) Extensión de los lugares clasificados para los talleres de reparaciones mayores y 
menores con combustible más pesado que el aire.  
Clase I  
Lugar  División  
(Grupo D)  Zona  
(Grupo IIA)  Extensión del lugar clasificado  
Taller de reparación, mayor 
(cuando se transfieren o 
surtan líquidos de Clase I o 
combustibles gaseosos *)  1 1 Todo el espacio dentro de cualquier pozo, área de 
trabajo debajo de la superficie o área de trabajo del 
subsuelo que no esté ventilada  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
 2 2 Todo el espacio dentro de cualquier pozo, área de 
trabajo d e debajo de la superficie o área de trabajo 
del subsuelo provista de ventilación de al menos 0.3 
m3/min/m2 de superficie de suelo, con succión 
tomada desde un punto dentro de 30 cm del nivel del 
piso 
 
 2 2 Hasta 45 cm por encima del nivel del piso de la 
habitación, excepto como se indica a continuación, 
para toda la superficie del piso.  
 No clasificado  No clasificado  Hasta 45 cm por encima del nivel del piso de la 
habitación donde la habitación está provista de 
ventilación de al menos 0.3 m3/min/m2 de áre a de 
suelo, con succión tomada desde un punto dentro de 
30 cm del nivel del piso  
 2 2 Dentro de 0.9 metros de cualquier punto de llenado o 
despacho, extendiéndose en todas las direcciones  
Área específica adyacente a 
lugares clasificados  No clasificado  No clasificado  Áreas adyacentes a lugares clasificados donde no es 
probable que se liberen vapores inflamables, tales 
como cuartos de almacenes, salas de conmutadores 
y otros lugares similares, ventilados mecánicamente 
a razón de cuatro o más cambios de aire  por hora o 
diseñados con presión de aire positiva o donde es 
efectivamente cortado por paredes o canceles  
Taller de reparación menor 
(cuando no se transfieren o 
despachen líquidos de Clase I 
o combustibles gaseosos *)  2 2 Todo el espacio dentro de cualqu ier pozo, área de 
trabajo debajo de la superficie o área de trabajo del 
subsuelo que no est é ventilada  
 2 2 Hasta 45 cm por encima del nivel del piso, 
extendiéndose 0.9 metros horizontalmente en todas 
las direcciones desde cualquier pozo abierto, debajo 
de la superficie o área de trabajo del  subsuelo que 
no esté ventilada  
 No clasificado  No clasificado  Todo el espacio dentro de cualquier pozo, área de 
trabajo de debajo de la superficie o área de trabajo 
del subsuelo provista de ventilación de al menos 0.3  
m3/min/m2 de superficie de suelo, con succión 
tomada desde un punto dentro de 30 cm del nivel del 
piso 
Áreas específicas adyacentes 
a lugares clasificados  No clasificado  No clasificado  Áreas adyacentes a lugares clasificados donde no es 
probable que los vapores inflamables sean liberados, 
tales como cuartos de almacenamiento, cuartos de 
conmutadores y otros lugares similares, donde 
ventilados mecánicamente a una velocidad de cuatro 
o más cambios de aire por hora o diseñados con 
presión de aire positiva, o  donde es efectivamente 
cortado por paredes o canceles  
* Incluye drenaje de líquidos Clase I de vehículos  
Tabla 511 -3 (d) Extensión de las áreas clasificadas para los talleres de reparaciones mayores con 
combustible más ligero que el aire.  
Clase 1  
Área  División2 Zona3 Extensión del área clasificada  
Garaje de reparación, mayor (en el 
que se reparan o almacenan 
vehículos con combustible1 gaseoso 2  
No clasificada  2  
No clasificada  Dentro de 45 cm del techo, excepto como se 
indica a continuación  
Dentro de 45 cm al techo, donde la       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
más ligero que el aire)  ventilación es de al menos 0,3 m3 / min / m2 
en la superficie del piso, con la succión 
tomada desde un punto dentro de 45 cm del 
punto más alto del techo  
Áreas específicas adyacentes a 
lugares clasificados  No clasificada  No clasificada  Áreas adyacentes a lugares clasificados 
donde no es probable que los vapores 
inflamables sean liberados, tales como 
cuartos de almacenamiento, cuartos de 
conmutadores y otros lugares similares, 
cuando estén ventilados mecánicam ente a 
una velocidad de cuatro o más cambios de 
aire por hora o diseñados con presión de aire 
positiva, o donde estén efectivamente 
separados por paredes o canceles  
1 Incluye combustibles como el hidrógeno y el gas natural, pero no el gas LP.  
2 Para el hi drógeno (más ligero que el aire) Grupo B, o gas natural Grupo D.  
3 Para el hidrógeno (más ligero que el aire) del grupo IIC o IIB + H2, o el grupo IIA del gas natural.  
b) Equipos en lugares Clase I. En los lugares Clase I, como se definen en 511 -3, los equ ipos deben 
cumplir las disposiciones aplicables del Artículo 501.  
1) Unidades surtidoras de combustible.  Cuando dentro de los edificios haya surtidores de combustible 
(excepto de gas LP, que están prohibidos), se deben cumplir los requisitos del Artículo 5 14. 
Cuando haya ventilación mecánica en el área de suministro, los controles deben estar enclavados de 
modo que el surtidor no pueda funcionar sin ventilación, como se prescribe en 500 -5 (b)(2).  
2) Equipos portátiles de alumbrado.  Los equipos portátiles de  alumbrado deben estar dotados de 
manijas, portalámparas, gancho y protectores adecuados sólidos sujetos al portalámparas o a la manija. 
Todas las superficies exteriores que puedan entrar en contacto con las terminales de las baterías, las 
terminales del a lambrado u otros objetos deben ser de material no conductor o estar protegidas eficazmente 
con aislamiento. Los portalámparas no deben tener interruptores ni ofrecer ningún medio para enchufar 
clavijas. La carcasa exterior debe ser de un compuesto moldeado  u otro material adecuado. A menos que la 
lámpara y su cordón estén sostenidos o dispuestos de manera que no se puedan utilizar en los lugares 
clasificados en 511 -3, deben ser de un tipo aprobado para su uso en lugares Clase I, División 1.  
511-7. Alambrado  y equipos instalados sobre los lugares Clase I.  
a) Alambrado en espacios sobre lugares Clase I.  
1) Alambrado fijo sobre lugares Clase I.  Todo el alambrado fijo sobre lugares Clase I debe estar en 
canalizaciones metálicas, tubo conduit rígido de policlorur o de vinilo, tuberías eléctricas no metálicas, tubo 
conduit metálico flexible, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos o tubo conduit no metálico 
flexible hermético a los líquidos, o deben ser sistemas de alambrado fabricados del tipo MC, M C-HL, AC o MI 
o cables PLTC de acuerdo con lo establecido en el Artículo 725, o cables de los tipos TC o ITC de acuerdo 
con el artículo 727. Se permitirá utilizar canalizaciones en pisos celulares metálicos o celulares de concreto 
sólo para alimentar salid as en plafones o extensiones hasta el área bajo el piso, pero dichas canalizaciones 
no deben tener terminales de conexión dentro o a través de ningún lugar de Clase I sobre el suelo.  
2) Aparatos colgantes.  Para los aparatos colgantes se debe utilizar un co rdón flexible adecuado para el 
tipo de servicio y aprobado para uso rudo.  
b) Equipos eléctricos instalados sobre los lugares Clase I.  
1) Equipos eléctricos fijos.  Los equipos eléctricos en una posición fija se deben ubicar por encima del 
nivel de cualquier  lugar definido de Clase I o deben estar identificados para ese lugar.  
a. Equipos que pueden formar arcos. Los equipos que estén a menos de 3.70 metros sobre el nivel del 
piso y que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como cortacircuitos, 
interruptores, tableros de carga, generadores, motores u otros equipos (excepto contactos, lámparas 
y portalámparas) que tengan contactos de establecer e interrumpir el circuito o contactos deslizantes, Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
deben ser del tipo totalmente encerra dos o construidos de modo que se impida el escape de chispas 
o partículas de metal caliente.  
b. Alumbrado fijo. Las lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, ubicados sobre las líneas por las 
que normalmente transitan vehículos o que pudieran estar de otro modo expuestas a daños físicos, 
deben estar ubicados a no menos de 3.70 metros sobre el nivel del suelo, a menos que sean del tipo 
totalmente encerrado o estén construidas de modo que se impida el escape de chispas o partículas 
de metal caliente.  
511-8. Alambrado subterráneo. El alambrado subterráneo se debe instalar en tubo conduit metálico 
pesado roscado o tubo conduit metálico semipesado.  
Excepción: Se permitirán los tubos conduit Tipo PVC, Tipo RTRC y el Tipo HDPE cuando estén enterrados al 
menos 6 0 cm de la superficie. Cuando se usen los tubos conduit Tipo PVC, Tipo RTRC o el Tipo HDPE, se 
debe usar tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit metálico semipesado en los últimos 60 cm del 
tramo enterrado para emerger o para el punto de conexi ón a la canalización sobre el piso, y se debe incluir un 
conductor de puesta a tierra de equipos para proporcionar continuidad al sistema de canalizaciones y para la 
puesta a tierra de las partes de metal no conductoras de corriente.  
511-9. Sellado.  Se deb en instalar sellos que cumplan los requisitos de 501 -15 y 501 -15 (b)(2) y se debe 
aplicar a los límites, tanto horizontales como verticales, de los lugares definidos Clase I.  
511-10. Equipos especiales  
a) Cargadores de baterías. Los cargadores de baterías y sus equipos de control, y las baterías que estén 
siendo cargadas, no deben localizarse dentro de las áreas clasificadas en 511 -3. 
b) Carga de vehículos eléctricos  
1) Generalidades.  Todo equipo y alambrado eléctrico debe ser instalado de acuerdo con lo in dicado en el 
Artículo 625, a excepción de lo indicado en (2) y (3) siguientes. Los cordones flexibles deben estar aprobados 
para uso extra rudo.  
2) Ubicación de los conectores.  No debe colocarse ningún conector dentro de un área Clase I como se 
define en 5 11-3. 
3) Conectores de clavijas para vehículos.  Cuando el cordón esté suspendido, debe ser colocado de tal 
modo que el punto inferior de la catenaria quede al menos a 15 centímetros por encima del piso. Cuando un 
exista un dispositivo automático para jalar  tanto al cordón como a la clavija más allá del rango de daño físico, 
no se requiere ningún conector adicional en el cable o en la caja de salida.  
511-12. Interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal. Todos los contactos 
monofási cos de 120 volts para 15 y 20 amperes, instalados en áreas donde haya equipo de diagnóstico 
eléctrico, herramientas de mano eléctricas, o equipo portátil de alumbrado, deben tener un interruptor de 
circuito por falla a tierra para protección del personal.  
511-16. Requisitos de puesta a tierra y unión.  
a) Requisitos generales de puesta a tierra.  Todas las canalizaciones metálicas, cubiertas o armaduras 
metálicas en los cables, y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos fijos 
o portátiles, independientemente de su tensión, deben ser puestas a tierra.  
b) Circuitos de alimentación con conductores puestos a tierra y de puesta a tierra en lugares Clase 
I. La puesta a tierra en los lugares Clase I debe cumplir con 501 -30. 
1) Circuitos que alimentan a equipos portátiles o colgantes.  Cuando un circuito alimente aparatos 
portátiles o colgantes y tenga un conductor puesto a tierra como exige el Artículo 200, los contactos, clavijas 
de conexión, conectores y dispositivos similares d eben ser del tipo con polo a tierra y el conductor puesto a 
tierra del cordón flexible debe estar conectado al casquillo roscado de cualquier portalámpara o a la terminal 
del conductor puesto a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.  
2) Medio s aprobados.  Se deben proporcionar medios aprobados para mantener la continuidad del 
conductor de puesta a tierra de equipos entre el sistema de alambrado fijo y las partes metálicas no 
portadoras de corriente de las luminarias colgantes, luminarias portát iles y equipos de utilización portátiles.  
ARTÍCULO 513  
HANGARES PARA AERONAVES  
513-1. Alcance. Este Artículo se debe aplicar a edificaciones o estructuras en cuyo interior se guardan o 
almacenan aeronaves que contengan líquidos Clase I (inflamables) o líqu idos Clase II (combustibles) cuyas 
temperaturas estén por encima de sus puntos de inflamación, en las cuales las aeronaves pueden ser       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
sometidas a servicio, reparación o alteraciones. No se debe aplicar a lugares utilizados exclusivamente para 
aeronaves que  nunca han tenido combustible o aeronaves sin combustible.  
513-2. Definiciones. Para los propósitos de este Artículo, se deben aplicar las siguientes definiciones.  
Hangar para pintura de aeronaves.  Hangar para aeronaves construido con el propósito expreso de 
aplicaciones de pintura por rociado/revestimiento/inmersión y dotado con ventilación dedicada de entrada  y 
salida.  
513-3. Clasificación de áreas  
a) Por debajo del nivel del piso.  Cualquier fosa o depresión por debajo del nivel del piso del hangar se 
considera como área Clase I, División 1, o Zona 1 hasta el nivel de dicho piso.  
b) Áreas no separadas ni ventiladas.  Toda el área del hangar, incluyendo las áreas adyacentes y de 
acceso, que no estén adecuadamente separadas del hangar, se clasifican como área s Clase I, División 2 o 
Zona 2 hasta una altura de 45 centímetros sobre el nivel del piso.  
c) Área próxima a las aeronaves.  
1) Hangares para almacenamiento y mantenimiento de aeronaves . Las áreas circundantes hasta una 
distancia de 1.50 metros medida horiz ontalmente desde los motores o tanques de combustible de las 
aeronaves, deben ser clasificadas áreas Clase I, División 2 o Zona 2 y deben extenderse verticalmente desde 
el piso hasta un nivel de 1.50 metros por arriba de la superficie superior de las alas y de las envolventes de los 
motores.  
2) Hangares para pintura de aeronaves.  Las áreas a una distancia máxima de 3.00 metros 
horizontalmente desde las superficies de la aeronave, desde el piso y hasta 3.00 metros por encima de la 
aeronave, se deben clasific ar como lugares Clase I, División 1 o Clase I, Zona 1. Las áreas a una distancia 
horizontal desde la superficie de la aeronave, entre 3.00 y 9.00 metros, y desde el piso hasta 9.00 metros por 
encima de la superficie de la aeronave se deben clasificar como lugares Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2.  
d) Áreas adecuadamente separadas o ventiladas.  Las áreas adyacentes en las cuales no es probable 
la emisión de vapores o líquidos inflamables, tales como cuartos de depósito, cuartos de control eléctrico y 
otros lugares similares, no se clasifican como peligrosas cuando se ventilan adecuadamente y cuando se 
separan efectivamente del hangar por medio de muros o divisiones.  
513-4. Alambrado y equipo en áreas Clase I.  
a) Generalidades. Todo alambrado y equipo que sea o pueda ser instalado u operado dentro de 
cualquiera de las áreas Clase I definidas en 513 -3, debe cumplir con los requisitos aplicables del Artículo 501 
o el Artículo 505 para la división o zona en la cual se usan.  
Las clavijas y contactos en áreas Cl ase I deben estar aprobados para áreas Clase I o diseñados de modo 
que no sean energizados mientras se estén conectando o desconectando.  
b) Andamios, plataformas y pasillos de mantenimiento. El alambrado, las salidas y el equipo eléctrico 
(incluidas las lá mparas) colocados sobre andamios, plataformas o pasillos de mantenimiento, o unidos a ellos, 
que están ubicados o se puedan ubicar en lugares Clase I, como se define en 513 -3(c), deben cumplir las 
disposiciones aplicables del Artículo 501 o del Artículo 50 5 para la división o zona en la cual se usan.  
513-7. Alambrado y equipos no instalados en áreas Clase I  
a) Alambrado fijo.  Todo alambrado fijo en un hangar, pero que no esté dentro de áreas Clase I como se 
definen en 513 -3, debe instalarse en canalizacione s metálicas o con cables tipo MI, TC o MC.  
Excepción:  El alambrado instalado en áreas no clasificadas como se definen en 513 -3(d), se permite que 
sea cualquiera de los métodos de alambrado reconocidos en el Capítulo 3.  
b) Alambrado Colgante.  Para alambrado  colgante se debe utilizar cordón flexible adecuado al tipo de 
servicio y aprobado para uso rudo o extra rudo. Cada cordón debe incluir un conductor de puesta a tierra  de 
equipo separado.  
c) Equipos que pueden formar arcos.  En lugares por encima de los des critos en 513 -3, los equipos que 
estén a menos de 3.00 metros por encima de las alas y de las envolventes de los motores de las aeronaves y Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
que puedan producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como las lámparas y portalámparas 
de alumbr ado fijo, cortacircuitos, interruptores, contactos, tableros de carga, generadores, motores u otros 
equipos con contactos deslizantes o de establecer e interrumpir, deben ser del tipo totalmente encerrado o 
estar construidos de modo que impidan la salida d e chispas o partículas de metal caliente.  
Excepción:  Se permitirá utilizar equipos del tipo de propósito general en las áreas descritas en 513 -3(d). 
d) Portalámparas.  Para el alumbrado incandescente fijo no se deben usar portalámparas de casquillo 
metálico  recubierto de fibra.  
e) Andamios, plataformas o pasillos de mantenimiento.  Cuando los andamios, plataformas o pasillos 
de mantenimiento no estén ubicados o no sea probable que sean ubicados en lugares Clase I, como los 
define 513 -3(c), el alambrado y los equipos deben cumplir lo establecido en 513 -7, excepto que cuando tales 
alambrados y equipos estén a no más de 45 centímetros sobre el piso en cualquier posición, deben cumplir 
con 513 -4(b). Los contactos y clavijas de conexión deben ser de un tipo de segu ridad que no se desconectan 
fácilmente.  
f) Andamios móviles.  Los andamios móviles con equipos eléctricos que cumplan con 513 -7(e) deben 
llevar por lo menos una señal de advertencia fijada permanente con la siguiente inscripción o equivalente:  
PRECAUCIÓN: M ANTÉNGASE A UNA DISTANCIA DE 1.50 METROS  
 DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES Y TANQUES  
DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES  
513-8. Alambrado subterráneo.  
a) Alambrado y equipos empotrados, bajo losas o subterráneos.  Todo el alambrado instalado en o 
debajo del piso del  hangar debe cumplir con los requisitos para los lugares de Clase I, División 1. Cuando 
dicho alambrado esté en bóvedas, fosos o ductos, se debe proporcionar un drenaje adecuado.  
b) Canalizaciones ininterrumpidas, empotradas, bajo losas o subterráneas . Las  canalizaciones 
ininterrumpidas que están empotradas en el piso del hangar o enterradas debajo del piso del hangar se deben 
considerar que están dentro de un lugar Clase I por encima del piso, independientemente del punto en el cual 
la canalización descien de bajo el piso o asciende sobre él.  
513-9. Sellado. Se deben colocar sellos aprobados de acuerdo con lo indicado en 501 -15 o 505 -16 según 
sean aplicables. Los requisitos de sellado especificados se deben aplicar tanto a los límites horizontales como 
a los  verticales de los lugares definidos como de Clase I.  
513-10.- Equipo especial.  
a) Sistemas eléctricos de las aeronaves.  
1) Desenergización del sistema eléctrico de la aeronave. Los sistemas eléctricos de las aeronaves se 
deben desenergizar cuando estén de ntro de un hangar, y siempre que sea posible, mientras reciba 
mantenimiento y servicio.  
2) Baterías de aeronaves. Las baterías de las aeronaves no deben cargarse cuando estén instaladas en 
una aeronave ubicada completa o parcialmente dentro de un hangar.  
b) Carga de las baterías de una aeronave y equipos . Los cargadores de baterías y su equipo de control 
no deben localizarse u operarse dentro de cualquier área Clase I definida en 513 -3, y deben colocarse de 
preferencia en un local separado del edificio o en  alguna área de las descritas en 513 -3(d). Los cargadores 
móviles deben llevar al menos una señal fija de advertencia con una leyenda similar a:  
"PRECAUCIÓN, MANTÉNGASE A MÁS DE 1.50 metros  
DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES Y TANQUES  
DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONA VES” 
Las mesas, bastidores, soportes y alambrado no deben estar localizados dentro de áreas Clase I, y 
además deben cumplir con los requisitos del Artículo 480.  
c) Fuentes de alimentación externas para energizar las aeronaves  
1) A no menos de 45 centímetro s sobre el piso.  Los dispositivos eléctricos externos dedicados a 
suministrar energía a las aeronaves deben estar diseñados y montados de tal modo que todo su equipo       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
eléctrico y sus alambrados fijos estén por lo menos a 45 centímetros por encima del nivel del piso, y no deben 
operarse en áreas Clase I como las definidas en 513 -3(c). 
2) Marcado de las unidades móviles.  Las fuentes de alimentación móviles deben llevar por lo menos una 
señal de advertencia permanentemente fija con una leyenda similar a:  
"PRECA UCIÓN, MANTÉNGASE A MÁS DE 1.50 metros  
DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES Y TANQUES  
DE COMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES”  
3) Cordones.  Los cordones flexibles para las fuentes de energía de las aeronaves y de equipo auxiliar en 
tierra, deben ser adecuados para el tipo de servicio y aprobados para uso extra rudo y deben incluir un 
conductor de puesta a tierra de equipo.  
d) Equipos móviles de mantenimiento con componentes eléctricos  
1) Generalidades.  El equipo móvil de mantenimiento (tales como aspiradoras, compresores de  aire, 
ventiladores y similares), que tengan equipo y alambrado eléctrico inadecuado para áreas Clase I, División 2 o 
Zona 2 deben estar diseñados y montados de tal modo que el alambrado fijo y el equipo queden por lo menos 
a 45 centímetros sobre el nivel del piso. Este equipo móvil no debe funcionar en las áreas Clase I definidas en 
513-3(c) y deben llevar por lo menos una señal fija de advertencia con una leyenda como:  
"PRECAUCIÓN, MANTÉNGASE A MAS DE 1.50 metros  
DE LAS ÁREAS DE LOS MOTORES Y TANQUES  
DE C OMBUSTIBLE DE LAS AERONAVES”  
2) Cordones y conectores.  Los cordones flexibles para equipo móvil deben ser adecuados para el tipo de 
servicio y aprobados para uso extra rudo, e incluir un conductor de puesta a tierra de equipo. Las clavijas y 
contactos debe n estar identificados para el área en que sean instalados y tener un medio para la conexión del 
conductor de puesta a tierra de equipo.  
3) Usos restringidos.  El equipo que no esté identificado como adecuado para áreas Clase I, División 2, 
no debe hacerse f uncionar en áreas donde puedan efectuarse maniobras de mantenimiento que tengan la 
probabilidad de liberar líquidos inflamables o vapores.  
e) Equipos portátiles.  
1) Equipos portátiles de alumbrado.  Los equipos portátiles de alumbrado que se utilicen dentro  de un 
hangar deben estar identificados para el lugar en el cual se usen. Para luminarias portátiles, se debe emplear 
un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio e identificado para uso extra rudo. Cada uno de estos 
cordones debe tener un conducto r de puesta a tierra de equipos separado.  
2) Equipos de utilización portátiles.  Los equipos de utilización portátiles que se usen o se puedan usar 
dentro de un hangar deben ser del tipo adecuado para uso en lugares Clase I, División 2 o Zona 2. Para los 
equipos de utilización portátiles se debe emplear un cordón flexible adecuado para el tipo de servicio y 
aprobado para uso extra rudo. Cada uno de estos cordones debe tener un conductor de puesta a tierra de 
equipos separado.  
513-12. Protección para el perso nal mediante interruptor de circuito por falla a tierra.  Los contactos 
monofásicos de 125 volts para 15 y 20 amperes, 60 hertz instalados en áreas donde se utilicen equipos 
eléctricos de diagnóstico, herramientas eléctricas de mano o equipos de alumbrado p ortátiles, deben tener 
protección para las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra.  
513-16. Requisitos de puesta a tierra y unión.  
a) Requisitos generales de puesta a tierra. Todas las canalizaciones metálicas, las armaduras metálicas 
o pantallas metálicas de cables, así como todas las partes metálicas no destinadas a conducir corriente de 
equipo eléctrico fijo o portátil, cualquiera que sea su tensión, deben ser puestas a tierra. La puesta a tierra en 
áreas Clase I debe cumplir con lo indicado en 501 -30 para lugares Clase I, Divisiones 1 y 2, y 505 -25 para 
lugares Clase I, Zona 0, 1 y 2.  
b) Circuitos de alimentación con conductores puestos a tierra y de puesta a tierra en lugares  Clase 
I. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
1) Circuitos que alimentan equipos portátiles o  colgantes.  Cuando un circuito alimente aparatos 
portátiles o colgantes e incluya un conductor puesto a tierra, como se establece en el Artículo 200, los 
contactos, las clavijas de conexión, los conectores y dispositivos similares deben ser del tipo de pue sta a 
tierra, y el conductor puesto a tierra del cordón flexible se debe conectar al casquillo roscado de cualquier 
portalámparas o al conductor puesto a tierra de cualquier equipo de utilización alimentado.  
2) Medios aprobados . Se debe proporcionar un med io aprobado para mantener la continuidad del 
conductor de puesta a tierra entre el sistema de alambrado fijo y las partes metálicas no portadoras de 
corriente de las luminarias colgantes, luminarias portátiles y equipos de utilización portátiles.  
ARTÍCULO 514 
GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO  
514-1. Alcance. Este artículo se debe aplicar a gasolineras y estaciones de servicio, para motores, 
motores marinos, dentro de edificios y para flotillas de vehículos.  
514-2. Definición  
Gasolineras y estaciones de s ervicio:  Parte de una propiedad donde se almacenan y despachan 
combustibles para motores desde un equipo fijo a los tanques de combustible de vehículos automotores o 
marítimos, o a recipientes aprobados, incluyendo todo el equipo utilizado en conexión con ellas. 
NOTA: Consulte los Artículos 510 y 511 con respecto al alambrado y equipos eléctricos para otras áreas 
utilizadas como lugares para lubricación, zonas de servicio, zonas de reparaciones, oficinas, salas de ventas, 
cuarto de compresores y lugares sim ilares. 
514-3. Clasificación de lugares.  
a) Lugares no clasificados.  Cuando una persona calificada determine que en un local no se van a 
manejar líquidos inflamables que tengan un punto de inflamación por debajo de los 38 ºC, como la gasolina, 
no se requie re que esa área se clasifique como peligrosa.  
b) Lugares Clasificados  
1) Áreas Clase I. La Tabla 514 -3(b)(1) debe ser aplicada donde sean almacenados, manejados o surtidos 
líquidos Clase I y usada para describir y clasificar las estaciones de servicio, tal leres de servicio, de reparación 
y estacionamiento comercial para vehículos automotores, que están definidos en el Artículo 511. La Tabla 
515-3 debe aplicarse en la clasificación de tanques superficiales. Un área Clase I, no se debe extender más 
allá de un a pared no perforada, techo u otra división sólida.  
2) Áreas para gas natural comprimido, gas natural licuado y gas licuado de petróleo.  La Tabla 514 -
3(b)(2) debe aplicarse y utilizarse para delinear y clasificar superficies en donde se surta gas natural 
comprimido, gas natural licuado, hidrógeno líquido, gas licuado de petróleo o una combinación de ellos, como 
combustible de vehículos automotores junto con líquidos Clase I o Clase II que también son despachados 
como combustible para vehículos automotores.  
Cuando los surtidores de gas natural comprimido o gas natural licuado se instalen debajo de algún tipo de 
techumbre o recinto, éste debe estar diseñado de forma tal que evite la acumulación o confinación de vapores 
de fácil ignición, o todo el equipo eléct rico instalado bajo la techumbre o recinto debe ser aprobado para áreas 
peligrosas (clasificadas) de Clase I, División 2.  
Los surtidores para gas licuado de petróleo deben instalarse de la siguiente manera:  
(1) A no menos de 3 metros de cualquier otro surt idor para líquidos de Clase I.  
(2) A no menos de 1.50 metros de cualquier surtidor para líquidos Clase I donde existan las condiciones 
siguientes:  
a. La boquilla de suministro de gas LP y la válvula de llenado liberan no más de 4 cm3 de líquido al 
desconec tarse.  
b. El indicador de nivel de líquido máximo fijo permanece cerrado durante todo el proceso de llenado.  
NOTA:  Para estaciones de combustible en muelles y marinas, ver la sección 514 -3(c) 
Tabla 514 -3(b)(1). - Áreas peligrosas (clasificadas) Clase I: Est aciones de servicio y gasolineras        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Área  División  
Grupo D  Zona  
Grupo IIA  Extensión del área peligrosa  
(clasificada)1 
Surtidores (dispensarios) (excepto del tipo 
elevado)2,3    
Bajo el contenedor del surtidor (dispensario)  1 1 Todo el espacio dentro y bajo el la fosa del surtidor 
o el contenedor.  
Dispensador  2 2 Dentro de 45.00 centímetros de la envolvente del 
dispensador o la parte de la envolvente del 
contenedor del dispensario que contiene 
componentes para manejo de líquidos que se 
extiende horizontalme nte en todas direcciones y 
acia abajo a nivel de piso.  
Exterior  2 2 Hasta 45.00 centímetros sobre el nivel de piso, 
que se extiende 6.00 metros horizontalmente en 
todas las direcciones desde la envolvente del 
dispensador  
Interior     
Con ventilación mecá nica 2 2 Hasta 45.00 centímetros sobre el nivel de piso, 
que se extiende 6.00 metros horizontalmente en 
todas las direcciones de la envolvente del 
dispensador.  
Con ventilación natural  2 2 Hasta 45.00 centímetros sobre el nivel de piso, 
que se extiende 7.5 0 metros horizontalmente en 
todas las direcciones de la envolvente del 
dispensador  
Surtidores (dispensadores) -Tipo elevado4 1 1 Espacio dentro de la envolvente del dispensador y 
todo el equipo eléctrico integral con la manguera 
del dispensador o la pistol a de despacho.  
 2 2 Dentro de 45.00 centímetros de la envolvente del 
dispensador, que se extiende horizontalmente en 
todas las direcciones y hacia abajo a nivel de piso.  
 2 2 Hasta 45.00 centímetros sobre el nivel del piso, 
que se extiende 6.00 metros ho rizontalmente en 
todas las direcciones desde un punto verticalmente 
por debajo del exterior de la envolvente del 
dispensador.  
 
Bombas remotas     
Exteriores  1 1 Todo el espacio dentro de una fosa o caja debajo 
del nivel de piso, cualquier parte de la cual  esté a 
menos de 3 metros horizontalmente desde 
cualquier punto exterior de la bomba.  
 2 2 Dentro de 1.00 metro de cualquier borde de la 
bomba, que se extiende horizontalmente en todas 
las direcciones.  
 2 2 Hasta 45.00 centímetros sobre el nivel de piso,  
que se extiende 3.00 metros horizontalmente en 
todas las direcciones desde cualquier punto 
exterior de la bomba.  
Interiores  1 1 Todo el espacio dentro de una fosa.  
 2 2 Dentro de 1.50 metros de cualquier punto exterior 
de la bomba, que se extiende en to das las 
direcciones.  
 2 2 Hasta 1.00 metro sobre el nivel de piso, que se 
extiende 7.50 metros horizontalmente en todas las 
direcciones desde cualquier punto exterior de la 
bomba.  
Tiendas, bodegas, baños  incluyendo estructuras 
(tales como los módulos de servicio) sobre o 
adyacentes a los surtidores (dispensadores).  No 
clasificada  No 
clasificada  Excepto como se indica a continuación  
 1 1 Todo el volumen, si hay alguna abertura en el 
cuarto dentro la extensión de un área División 1 o 
Zona 1.  
 2 2 Todo el volumen, si hay alguna abertura en el 
cuarto dentro la extensión de un área División 2 o 
Zona 2.  
Tanque sobre piso     Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
En el interior del tanque  1 0 Todo el volumen interior  
Tanque, terminales, techo, área de dique  1 1 Todo el espacio dentro del dique, d onde la altura 
del dique supere la distancia del tanque a la pared 
interior del dique por más del 50 por ciento de la 
circunferencia del tanque.  
 2 2 Todo el espacio dentro del dique, donde la altura 
del dique no supere la distancia de la pared del 
tanque  al interior de la pared del dique por más del 
50 por ciento de la circunferencia del tanque.  
Venteo  2 2 Dentro de 3.00 metros de la envolvente, terminales 
o techo del tanque  
 
 1 1 Dentro de 1.50 metros de extremo abierto de 
venteo, que se extiende en to das las direcciones  
 2 2 Entre 1.50 y 3.00 metros desde el extremo abierto 
de venteo, que se extiende en todas las 
direcciones  
Tanque subterráneo     
En el interior del tanque  1 0 Todo el volumen interior  
Boquillas de llenado  1 1 Todo el espacio dentro de una fosa o una caja 
debajo del nivel de piso, cualquier parte que esté 
dentro de un área peligrosa (clasificada) División 1 
o División 2 o dentro de un área peligrosa 
(clasificada) Zona 1 o Zona 2.  
 2 2 Hasta 45.00 centímetros por encima del nivel de 
piso, que se extiende 1.50 metros horizontalmente 
en todas las direcciones desde cualquier conexión 
hermética de llenado y se extiende 3 metros 
horizontalmente en todas las direcciones desde 
cualquier conexión enroscada de llenado.  
Venteo  1 1 Dentro de 1.5 0 metros desde el extremo abierto de 
venteo, que se extiende en todas las direcciones  
 2 2 Entre 1.50 y 3.00 metros desde el extremo abierto 
de venteo, que se extiende en todas las 
direcciones  
Sistema de procesamiento de vapor     
Fosas  1 1 Todo el espac io dentro de una fosa o una caja 
debajo del nivel de piso, cualquier parte de la cual: 
(1) se encuentra dentro de un área peligrosa 
(clasificada) División 1 o División 2, (2) se 
encuentra dentro de un área peligrosa (clasificada) 
Zona 1 o Zona 2; (3) aloja  cualquier equipo 
utilizado para transferir o procesar vapores.  
Equipos con envolventes de protección  2 2 Todo el espacio dentro de la envolvente.  
Equipo sin envolventes de protección  2 2 Dentro de 45.00 centímetros de equipos que 
contengan gases o líqui dos inflamables, que se 
extiende horizontalmente en todas las direcciones 
y hacia abajo a nivel de piso.  
 2 2 Hasta 45.00 centímetros sobre el nivel del piso a 
menos de 3.00 metros horizontalmente de los 
equipos de procesamiento de vapor  
- Envolventes de  equipos  1 1 Todo el espacio dentro de la envolvente, si hay 
vapor o líquido inflamable en condiciones normales 
de operación.  
 2 2 Todo el espacio dentro de la envolvente, si no hay 
vapor o líquido inflamable en condiciones normales 
de operación.  
- Extra cción por vacío  2 2 Dentro de 45.00 centímetros del ventilador, que se 
extiende horizontalmente en todas las direcciones 
y hacia abajo a nivel de piso.  
 2 2 Hasta 45.00 centímetros por encima del nivel de 
piso, que se extiende 3.00 metros horizontalmente 
en todas las direcciones.  
Bóveda  1 1 Espacio interior completo, si líquidos Clase I están 
almacenados dentro.  
1 Para las aplicaciones marítimas, nivel del suelo significa la superficie de un muelle que se encuentra arriba del agua.  
2 Ver Figura 514 -3 y F igura 514 -3(b) ilustración de lugares clasificados alrededor de los surtidores.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 514 -3(b)(2). - Áreas clasificadas, equipo eléctrico para surtidores de combustible  
Surtidor  Extensión de la superficie clasificada  
Clase I, División 1  Clase I, División 2 
Gas natural comprimido (GCN)  Todo el espacio dentro de la cubierta 
del surtidor  1.50 metros en todas las 
direcciones desde la cubierta del 
surtidor  
Gas natural licuado (GLN)  Todo el espacio dentro de la cubierta 
del surtidor  3.00 metros en todas las 
direcciones desde la cubierta del 
surtidor  
Gas de petróleo licuado (Gas LP)  Todo el espacio dentro de la cubierta 
del surtidor; 45 centímetros desde la 
superficie exterior de la cubierta del 
surtidor hasta una elevación de 1.20 
metros arriba de la base del  surtidor; 
toda la fosa o espacio abierto por 
debajo del surtidor y dentro de 6.00 
metros horizontalmente de cualquier 
arista de la cubierta del surtidor cuando 
la fosa o trinchera no está ventilada 
mecánicamente.  Hasta 45 centímetros sobre el 
nivel del pi so y dentro de 6.00 
metros horizontalmente de 
cualquier arista de la cubierta del 
surtidor, incluyendo fosas y 
trincheras dentro de esta área 
cuando se provee con ventilación 
mecánica adecuada  
 
 
Figura 514 -3.- Diagrama de áreas peligrosas (clasificadas) adyacentes a los surtidores 
(dispensadores) como se detalla en la tabla 514 -3(b)(1).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(3) Almacenamiento de combustible.  
a. Los tanques de almacenamiento de gas natural comprimido o gas natural licuado sobre el suelo deben 
estar separados de cualquier límit e adyacente de la propiedad que está o pueda estar construida sobre 
cualquier vía pública, y el edificio más cercano importante en la misma propiedad.  
b. Los tanques de almacenamiento de hidrógeno sobre el suelo deben estar separados de cualquier límite 
adyacente de la propiedad que está o pueda estar construida sobre cualquier vía pública, y el edificio más 
cercano importante en la misma propiedad.  
c. Los tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo sobre el suelo deben estar separados de 
cualquier  límite adyacente de la propiedad que está o pueda estar construida sobre cualquier vía pública, y el 
edificio más cercano importante en la misma propiedad.  
d. Los tanques de almacenamiento de gas natural comprimido, gas natural licuado gas licuado de petr óleo 
sobre el suelo deben estar separados uno del otro por al menos 6 metros y de los dispositivos surtidores que 
surten combustibles líquidos o gaseosos a vehículos automotores por al menos 6 metros.  
Excepción 1:  La separación requerida no se aplicará a l os tanques dispensadores que almacenan o 
manipulan combustibles de la misma composición química.  
Excepción 2:  La separación requerida no se aplicará cuando tanto el equipo de almacenamiento y el 
surtidor de combustible gaseoso está al menos a 15 metros de otro equipo de almacenamiento y surtidor de 
combustible gaseoso subterráneo.  
e. Instalaciones del surtidor debajo de los toldos. Donde se instalan surtidores de gas natural comprimido o 
gas natural licuado debajo de un toldo o recinto, el toldo o el recint o deberán estar diseñados para prevenir la 
acumulación o atrapamiento de los vapores inflamables o todos los equipos eléctricos instalados debajo de la 
cubierta o recinto deben ser adecuados para lugares peligrosos (clasificados) Clase I, División 2.  
f. Re quisitos específicos para dispositivos surtidores de gas LP. Los dispositivos surtidores para gas LP se 
deben de ubicar de la siguiente manera:  
1) Al menos a 3 metros de cualquier dispositivo surtidor de líquidos Clase I  
2) A no menos de 1.50 metros de cua lquier surtidor para líquidos Clase I donde existan las condiciones 
siguientes:  
a. La boquilla de suministro de gas LP y la válvula de llenado liberan no más de 4 cm3 de líquido al 
desconectarse.  
b. El indicador de nivel de líquido máximo fijo permanece ce rrado durante todo el proceso de llenado.  
Se debe utilizar la Tabla 514.3(b)(2) para delimitar y clasificar áreas para la instalación del cableado 
eléctrico y el equipo eléctrico de utilización.  
 
Figura  514-3(b). - Áreas clasificadas adyacentes a un surtid or montado sobre un tanque de 
almacenamiento situado sobre la superficie del terreno.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Estaciones de suministro de combustible para motores en muelles y marinas.  
(1) Generalidades. El cableado eléctrico y el equipo localizado en o sobre los lugares de lo s 
dispensadores de combustible, se deben instalar en el lado del muelle, desembarcadero o embarcadero 
opuesto del sistema de tuberías del líquido.  
(2) Clasificación de áreas de Clase I, Divisiones 1 y 2.  Se deben utilizar los siguientes criterios con el fi n 
de aplicar la Tabla 514 -3(b)(1) y la Tabla 514 -3(b)(2) para el equipo de suministro de combustible para 
motores en muelles, desembarcaderos o embarcaderos flotantes o fijos.  
d) Construcción cerrada.  Cuando la construcción de los muelles, desembarcaderos o embarcaderos 
flotantes es cerrada, de manera que no hay espacio entre la parte inferior del muelle, desembarcadero o 
embarcadero y el agua, por ejemplo, la construcción con espuma expandida encerrada en concreto o una 
construcción similar, y que tienen c ajas de acometida integradas con bastidores de alimentación, se deben 
aplicar las siguientes condiciones:  
(1) El espacio por encima de la superficie del muelle, desembarcadero o embarcadero flotante debe ser un 
lugar Clase I, División 2 con distancias como  las identificadas en la tabla 514 -3(b)(1), para el dispensador y 
lugares exteriores.  
(2) El espacio por debajo de la superficie del muelle, desembarcadero o embarcadero flotante con áreas o 
envolventes tales como tinas, huecos, fosos, bóvedas, cajas, depr esiones, bastidores de las tuberías de 
combustible o espacios similares en los que se pueda acumular líquido o vapor inflamable, debe ser un lugar 
Clase I, División 1.  
Excepción  1: Se permitirá que las secciones del muelle, desembarcadero o embarcadero que  no den 
soporte a dispensadores de combustible y que lindan, pero están a 6.00 metros o más desde las secciones 
del embarcadero que dan soporte a los dispensadores de combustible, sean de Clase I, División 2 cuando 
exista un espacio de aire entre las secci ones del embarcadero que permita que los líquidos o vapores 
inflamables se disipen y eviten que se muevan hacia estas secciones del embarcadero. La documentación 
debe cumplir con 500 -4(a). 
Excepción  2: Se permitirá que las secciones del muelle, desembarcad ero o embarcadero que no den 
soporte a dispensadores de combustible y que no linden directamente con ellos, sean no clasificadas cuando 
exista un espacio de aire documentado y los líquidos o vapores inflamables no se puedan mover a estas 
secciones del emba rcadero. Tal documentación debe cumplir con 500 -4(a). 
e) Construcción abierta.  Cuando la construcción de los muelles, desembarcaderos o embarcaderos sea 
abierta, como por ejemplo plataformas construidas sobre vigas longitudinales sostenidas por pilotes, 
flotadores, pontones o construcción similar se deben aplicar lo siguiente:  
(1) El área de 45 centímetros por encima de la superficie del embarcadero, muelle o desembarcadero y 
que se prolongue 6.00 metros horizontalmente en todas las direcciones desde el bor de externo del 
dispensador y hacia abajo hasta el nivel del agua, debe ser de Clase I, División 2.  
(2) Las envolventes tales como tinas, huecos, fosos, bóvedas, cajas, depresiones, bastidores de las 
tuberías o espacios similares en los que se pueda acumula r líquido o vapor inflamable a una distancia máxima 
de 6.00 metros del dispensador, debe ser un lugar Clase I, División 1.  
514-4. Alambrado y equipo dentro de áreas Clase I.  Todo el alambrado y equipo eléctrico dentro de 
áreas Clase I definidas en 514 -3 deben cumplir con las disposiciones aplicables del Artículo 501.  
Excepción:  Lo que se permite en 514 -8. 
NOTA:  Para requisitos especiales en el aislamiento de los conductores, Véase 501 -20. 
514-7. Alambrado y equipo por encima de áreas Clase I.  El alambrado y  equipo por encima de las 
áreas Clase I definidas en 514 -3, deben cumplir con 511 -7. 
514-8. Alambrado subterráneo.  El alambrado subterráneo debe ser instalado en tubo conduit roscado 
metálico tipo pesado o tubo conduit metálico semipesado de acero roscado.  Cualquier parte del equipo o 
alambrado eléctrico que esté debajo de la superficie de un área Clase I, División 1 o División 2 (como se 
define en las Tablas 514 -3(b)(1) y (b)(2) se debe sellar a una distancia máxima de 3.00 metros del punto de 
salida sobre  el suelo. Excepto las reducciones aprobadas a prueba de explosión en el sello del tubo conduit, 
no debe haber uniones, coples, cajas ni accesorios entre el sello del tubo conduit y el punto de salida sobre el 
suelo. Consúltese la Tabla 300 -5. 
Excepción 1:  Se permitirá el uso de cable del tipo MI si se instala de acuerdo con el Artículo 332.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Excepción 2:  Se permitirá usar tubo conduit Tipo PVC y tubo conduit Tipo RTRC cuando esté enterrado a 
no menos de 60 centímetros de la cubierta. Cuando se use tubo cond uit Tipo PVC y tubo conduit Tipo RTRC, 
en los últimos 60 centímetros del tramo subterráneo hasta que salga del suelo o hasta el punto de conexión 
con la canalización sobre el suelo se debe usar tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit metálico 
semipesado de acero roscado. Se debe incluir un conductor de puesta a tierra de los equipos para 
proporcionar la continuidad eléctrica del sistema de canalizaciones y para la puesta a tierra de las partes 
metálicas no portadoras de corriente.  
514-9. Sellado . 
a) En el surtidor.  En todos los tramos de tubo conduit que entren o salgan de un surtidor o en cualquier 
cavidad o envolvente en comunicación directa con el surtidor, se debe instalar un sello aprobado. El accesorio 
de sellado debe ser el primer accesori o después de que el tubo conduit salga de la tierra o del concreto.  
b) En los límites.  Se deben instalar sellos adicionales de acuerdo con 501 -15. En los límites horizontales 
y verticales de los lugares definidos como de Clase I se deben aplicar 501 -15(a)( 4) y (b)(2).  
514-11. Desconectadores de los circuitos.  
a) Desconectadores eléctricos de emergencia.  Se deben proporcionar sistemas de suministro de 
combustible con uno o más dispositivos de apagado o interruptores de emergencia claramente identificados. 
Tales dispositivos o interruptores deben estar instalados en lugares aprobados, pero a no menos de 6 metros 
o más de 30 metros de los surtidores de combustible que alimentan. Los dispositivos de apagado de 
emergencia o interruptores eléctricos deben desconec tar la energía a todos los dispositivos surtidores; a todas 
las bombas remotas que alimentan los dispositivos surtidores; a todos los circuitos asociados de potencia, 
control y señalización; y a todos los demás equipos eléctricos en las áreas peligrosas cl asificadas alrededor 
de los dispositivos surtidores de combustible. Cuando se proporcionen más de un dispositivo de apagado de 
emergencia o interruptor eléctrico, se deben interconectar todos los dispositivos. El reseteo de una condición 
de apagado de emer gencia debe requerir intervención manual.  
Excepción.  El equipo eléctrico intrínsecamente seguro no necesita cumplir este requisito.  
b) Despacho de combustible y estaciones de autoservicio atendidas.  En las estaciones de despacho 
de combustible atendidas, los dispositivos o interruptores deben estar fácilmente accesibles al empleado.  
c) Despacho de combustible y estaciones de autoservicio no atendidas. En t odas las estaciones de 
despacho de combustible no atendidas, los dispositivos o interruptores deben es tar fácilmente accesibles a los 
patrones y al menos un dispositivo o interruptor adicional debe estar fácilmente accesible en cada grupo de 
los dispensadores de combustible en una isla individual.  
514-13. Disposiciones para el mantenimiento y la reparación  del equipo surtidor. Cada surtidor debe 
estar equipado con un medio para retirar todas las fuentes de tensión externa, incluyendo todos los circuitos 
asociados de potencia, voz, datos y video; incluyendo la retroalimentación, durante los periodos de 
mante nimiento y reparación del equipo surtidor. La ubicación de este medio puede estar ya sea dentro  o 
adyacente al surtidor. El medio debe poder bloquearse en posición abierta de conformidad con la  sección 110 -
25. 
514-16. Puesta a tierra. Todas las canalizacio nes metálicas, las pantallas metálicas o cubierta metálica de 
los cables y todas las partes metálicas no portadoras de corriente de equipo fijo y portátil, independientemente 
de la tensión, deben ser puestas a tierra y unidos. La puesta a tierra y la unión  en áreas Clase I debe cumplir 
con los requisitos indicados en 501 -30. 
ARTÍCULO 515  
PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES  
515-1. Alcance. Este artículo cubre un predio o parte de él donde se reciben líquidos inflamables de 
buques cisterna, tuberías, ca rros tanque o vehículos con tanque, y se almacenan o mezclan con el fin de 
distribuir tales líquidos mediante buques cisterna, tuberías, carros tanque o vehículos con tanque, tanques 
portátiles o contenedores.  
515-3. Áreas Clase I.  Cuando se almacenan, man ejan o surten líquidos de Clase I debe aplicarse la Tabla 
515-3 para diseñar y clasificar  las plantas de almacenamiento. Las áreas Clase I no deben extenderse más 
allá de un piso, una pared, techo u otras divisiones sólidas que no tengan aberturas de comun icación.  
NOTA:  Para gasolineras en marinas o patios de botes, véase la Sección 514 -3(c) a (e)        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
515-4. Alambrado y equipo dentro de áreas Clase I.  Todo alambrado y equipo eléctrico dentro de áreas 
Clase I, definidas en la sección 515 -3, deben cumplir con las  disposiciones aplicables del Artículo 501 o del 
Artículo 505 para la división o zona en la cual se usan.  
Excepción:  Lo permitido en 515 -8. 
515-7. Alambrado y equipo sobre áreas Clase I.  
a) Alambrado fijo. Todo alambrado fijo que pase sobre áreas Clase I, debe instalarse en canalizaciones 
metálicas o en tubo conduit no metálico rígido de PVC Cédula 80 o equivalente, o con cable de los tipos 
RTRC marcado con el sufijo –XW, MI, TC o MC, o cable tipo PLTC y PLTC -ER, de acuerdo con lo previsto en 
el Artículo 72 5, incluyendo la instalación en las canalizaciones o el cable tipo ITC y ITC -ER como está 
permitido en 727 -4. El cable debe ser terminado con accesorios aprobados.  
b) Equipos fijos.  El equipo fijo que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal cal iente, tales 
como lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, cortacircuitos, interruptores, contactos, motores u otro 
equipo que tengan contactos de cierre y apertura o deslizantes, deben ser del tipo totalmente cerrado o estar 
construidos de tal manera  que impidan el escape de chispas o partículas metálicas calientes.  
c) Luminarias portátiles u otros equipos de utilización.  Las luminarias portátiles u otros equipos de 
utilización y sus cordones flexibles deben cumplir con los requisitos del Artículo 501  o del Artículo 505 para la 
clase de área sobre la que han de conectarse o utilizarse.  
Tabla 515 -3.- Clasificación eléctrica de las áreas  
Lugar  División  Zona  Extensión del área clasificada  
Equipo interior instalado donde puedan existir 
mezclas inflamables  de aire - vapor bajo 
funcionamiento normal.  1 0 La totalidad del área asociada con dicho 
equipo cuando hay gases o vapores 
inflamables continuamente o por largos 
periodos de tiempo.  
 1 1 Área dentro de 1.50 metros de cualquier 
borde de tal equipo, que se  extiende en 
todas las direcciones.  
 2 2 Área entre 1.5 y 2.5 metros de cualquier 
borde de tal equipo, que se extiende en 
todas las direcciones; también el espacio 
hasta 90 centímetros por encima del piso o 
el nivel del suelo desde 1.50 hasta 7.50 
metros horizontalmente desde cualquier 
borde del equipo.1 
Equipo exterior instalado donde pueda haber 
mezclas inflamables de aire - vapor bajo 
funcionamiento normal.  1 0 La totalidad del área asociada con dicho 
equipo cuando hay gases o vapores 
inflamables conti nuamente o por largos 
periodos de tiempo.  
 1 1 Área dentro 90 centímetros de cualquier 
borde de tal equipo, que se extiende en 
todas las direcciones.  
 2 2 Área entre 90 centímetros y 2.50 metros de 
cualquier borde de tal equipo, que se 
extiende en todas las direcciones; también 
el espacio hasta 90 centímetros por encima 
del piso o el nivel del suelo desde 90 
centímetros hasta 3.00 metros 
horizontalmente desde cualquier borde del 
equipo  
Instalaciones de tanques de almacenamiento 
dentro de edificios  1 1 Todo el equipo localizado debajo del nivel 
del suelo.  
 2 2 Cualquier equipo localizado en o por 
encima del suelo.  
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Lugar  División  Zona  Extensión del área clasificada  
Tanque - sobre el suelo, techo fijo  1 0 Interior del techo fijo del tanque.  
 1 1 Área dentro del dique, en donde la altura 
del dique es may or que la distancia desde 
el tanque hasta el dique por más del 50 por 
ciento de la circunferencia del tanque.  
 
 2 2 Dentro de 3.00 metros desde el casco del 
tanque, los extremos o el techo del tanque. 
También el área dentro del dique hasta el 
nivel superi or de la pared del dique.  
 1 0 Área dentro de la abertura o tubería de 
ventilación.  
 1 1 Área dentro de 1.50 metros del extremo 
abierto de la ventilación, extendiéndose en 
todas las direcciones.  
 2 2 Área entre 1.50 y 3.00 metros desde el 
extremo abiert o de ventilación, 
extendiéndose en todas las direcciones.  
Tanque -sobre el suelo, techo flotante  
con techo exterior fijo  1 0 Área entre las secciones del techo flotante 
y el techo fijo y dentro del casco del 
tanque.  
sin techo exterior fijo  1 1 Área por en cima del techo flotante y dentro 
del casco del tanque.  
Válvula del tanque -interior  1 1 Todo el volumen interior de los líquidos 
Clase I se almacena  
Abertura para llenado del tanque subterráneo  1 1 Cualquier foso o espacio bajo el nivel del 
suelo, si cual quier parte está dentro de un 
lugar clasificado como División 1 o 2 o 
Zona 1 o 2.  
 2 2 Hasta 45 centímetros sobre el nivel del 
suelo, dentro de un radio horizontal de 3.00 
metros desde cualquier conexión de 
llenado floja y dentro de un radio horizontal 
de 1.50 metros desde una conexión de 
llenado apretada.  
 
Ventilación - Descargando hacia arriba  1 0 Área interior de la abertura o tubería de 
ventilación.  
 1 1 Dentro de 90 centímetros del extremo 
abierto de ventilación, extendiéndose en 
todas las direccio nes. 
 2 2 Área entre 90 centímetros y 1.50 metros 
del extremo abierto de ventilación, 
extendiéndose en todas las direcciones.  
Llenado de tambores de 200 litros y 
contenedores – en exteriores o interiores  1 0 Área dentro del tambor o contenedor.  
 1 1 Dentro de 90 centímetros de las aberturas 
de ventilación y llenado, extendiéndose en 
todas las direcciones.  
 2 2 Área entre 90 centímetros y 1.50 metros 
desde la abertura de ventilación o llenado, 
extendiéndose en todas las direcciones. 
Además, hasta 45 cent ímetros sobre el 
piso o el nivel del suelo dentro de un radio 
horizontal de 3.00 metros desde las       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
aberturas de ventilación o llenado.  
Bombas, purgadores, accesorios de vaciado,     
En el interior  2 2 Dentro de 1.50 metros de cualquier borde 
de estos dispo sitivos, extendiéndose en 
todas las direcciones. Además, hasta 90 
centímetros sobre el nivel del piso o suelo, 
y dentro de 7.50 metros horizontalmente 
desde cualquier borde de tales dispositivos.  
 
En el exterior  2 2 Dentro de 90 centímetros de cualquier 
borde de estos dispositivos, extendiéndose 
en todas las direcciones. Además, hasta 45 
centímetros sobre el nivel del suelo y 
dentro de 3.00 metros horizontalmente 
desde cualquier borde de tales dispositivos.  
Fosos y sumideros     
Sin ventilación mecánica  1 1 Toda el área dentro del foso o sumidero si 
cualquier parte está dentro de un lugar 
clasificado como División 1 o 2, o Zona 1 o 
2. 
 Con ventilación mecánica adecuada  2 2 Toda el área dentro del foso o sumidero si 
cualquier parte está dentro de un lugar 
clasificado como División 1 o 2, o Zona 1 o 
2. 
Que contengan válvulas, accesorios o tuberías 
y no estén dentro de un lugar clasificado de la 
División 1 o 2, o Zona 1 o 2.  2 2 Todo el foso o sumidero.  
Zanjas de drenaje, separadores, fosa de 
contención.     
 En el exterior  2 2 Área hasta 45 centímetros sobre la zanja, 
separador o fosa. Además, área hasta 45 
centímetros sobre el nivel del suelo, y 
dentro de 4.50 metros horizontalmente 
desde cualquier borde.  
En el interior    Misma clasificación que para los fosos.  
Carga de camiones cisterna y vagones 
cisterna2 por el domo abierto.  1 0 Área dentro del tanque  
  1 1 Hasta 90 centímetros del borde del domo, 
extendiéndose en todas las direcciones.  
 2 2 Área entre 90 centímetros y 4.50 metros 
desde el borde del domo, extendiéndose 
en todas las direcciones.  
Carga a través de conexiones en el fondo del 
tanque con ventilación atmosférica  1 0 Área dentro del tanque  
  1 1 Dentro de 90 centímetros del punto de 
ventilación a la atmósfera, extendiéndose 
en todas las di recciones.  
 2 2 Área entre 90 centímetros y 4.50 metros 
desde el punto de ventilación a la 
atmósfera, extendiéndose en todas las 
direcciones. Además, hasta 45 centímetros 
sobre el suelo dentro de un radio horizontal 
de 3.00 metros desde el punto de conexi ón 
de carga.  
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Carga a través de domo cerrado con 
ventilación atmosférica  1 1 Hasta 90 centímetros del extremo abierto 
de ventilación, extendiéndose en todas las 
direcciones.  
  2 2 Área entre 90 centímetros y 4.50 metros 
desde el extremo abierto de ventil ación, 
extendiéndose en todas las direcciones. 
Además, hasta 90 centímetros del borde 
del domo extendiéndose en todas las 
direcciones.  
Carga a través de domo cerrado con control de 
vapores  2 2 Dentro de 90 centímetros del punto de 
conexión de las líneas tanto de llenado 
como de vapor, extendiéndose en todas las 
direcciones.  
Carga por el fondo del tanque con control de 
vapor y cualquier descarga por el fondo del 
tanque.  2 2 Dentro de 90 centímetros del punto de 
conexión, extendiéndose en todas las 
direcci ones. Además, hasta 45 centímetros 
sobre el suelo dentro de un radio horizontal 
de 3.00 metros desde el punto de 
conexión.  
Almacenamiento y taller de reparación de 
camiones cisterna  1 1 Todos los fosos o espacios bajo el nivel del 
piso.  
 2 2 Área de hast a 45 centímetros sobre el nivel 
del piso o del suelo en todo el garaje de 
almacenamiento o taller.  
Talleres para vehículos diferentes de camiones 
cisterna  No clasificado  Si en estos cuartos hay alguna abertura 
dentro de la extensión de un lugar exterior 
clasificado, todo el cuarto se debe clasificar 
igual que la clasificación del área en el 
punto de la abertura.  
Almacenaje exterior de barriles  No Clasificado   
Recintos internos o gaveta de almacenamiento 
usados para el almacenamiento de líquidos de 
Clase I 2 2 Todo el recinto o gaveta.  
Almacenamiento interior cuando no hay 
transferencia de líquidos inflamables  No clasificado  Si hay cualquier abertura hacia estos 
cuartos dentro de la extensión de un lugar 
interior clasificado, el lugar clasificado se 
debe extender hasta la salida lo mismo que 
sí la pared, reborde o tabique no existieran.  
Oficinas y cuartos de baño  No clasificado  Si en estos cuartos hay alguna abertura 
dentro de la extensión de un lugar interior 
clasificado, el cuarto se debe clasificar lo 
mismo que si la pared, reborde o tabique 
no existieran.  
Muelles y embarcaderos    Ver la Figura 515 -3. 
1 La liberación de líquidos de Clase I puede generar vapores hasta el punto en que todo el edificio, y posiblemente la 
zona que la rodea, deban consider arse lugares Clase I, División 2 o Zona 2.  
2 Al clasificar la extensión del área, se debe tener en cuenta el hecho de que los vagones y camiones cisterna 
pueden tener distintas posiciones. Por tanto, se deben usar los extremos de las posiciones de carga o descarga.  
515-8. Alambrado subterráneo        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Método de alambrado.  El alambrado subterráneo debe instalarse en tubo conduit metálico tipo pesado 
roscado o en tubo conduit metálico de acero roscado, o cuando esté enterrado a no menos de 60 centímetros 
de una cu bierta, se permite que vaya en tubo conduit Tipo PVC o tubo conduit Tipo RTRC o un cable 
aprobado. Cuando se utilice tubo conduit, Tipo PVC o tubo conduit Tipo RTRC en los últimos 60 centímetros 
del tramo subterráneo hasta que salga del suelo o hasta el pu nto de conexión con la canalización sobre el 
suelo, debe utilizarse tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit metálico semipesado de acero 
roscado. Cuando se utilice cable, el tramo desde el punto más bajo del nivel del cable enterrado hasta el 
punto de conexión con la canalización sobre el piso debe instalarse en tubo conduit metálico pesado roscado 
o tubo conduit metálico semipesado de acero roscado.  
b) Aislamiento.  El aislamiento de los conductores debe cumplir con lo indicado en 501 -20. 
c) Ala mbrado no metálico. Cuando se utilice tubo conduit Tipo PVC, tubo conduit Tipo RTRC o cables 
con cubierta no metálica, se debe incluir un conductor de puesta a tierra del equipo, para que brinde 
continuidad eléctrica al sistema de canalización y permita po ner a tierra las partes metálicas no portadoras de 
corriente.  
 
1) La “fuente de vapor” es el área que rodea a todo el movimiento del brazo de 
carga durante la operación normal y en la posición de almacenamiento o descanso 
en la zona de la brida de conexió n final del brazo de carga (o manguera).  
2) El área de anclaje o amarre adyacente al buque -tanque y barcazas es 
División 2 cubriendo las siguientes extensiones:  
a) 7.50 metros medidos horizontalmente en todas direcciones en el lado del 
muelle o embarcadero  desde la porción del casco de la nave que contiene los 
tanques.  
b) Desde el nivel del agua hasta 7.50 metros por encima de los tanques de 
carga de las naves en su posición más alta.  
3) Las áreas adicionales pueden ser clasificadas según sea necesario por la 
presencia de otras fuentes de líquidos inflamables en el muelle o en el 
embarcadero.  
Figura 515 -3.- Clasificación de área para terminal marítima para manipulación de líquidos inflamables.  
515-9. Sellado. Los requisitos de sellado se aplican tanto a los límites horizontales como a los verticales 
de las áreas clasificadas Clase I. Las canalizaciones y los cables enterrados bajo las áreas definidas como 
Clase I se consideran lugares Clase I, División 1 o Zona 1.  
515-10. Gasolineras. Cuando se suministre gas olina u otros líquidos inflamables volátiles o gases 
licuados inflamables en las estaciones de almacenamiento, se aplican las disposiciones del Artículo 514.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
515-16. Puesta a tierra y unión. Todas las canalizaciones metálicas, las cubiertas metálicas o arm aduras 
metálicas de los cables y todas las partes metálicas de equipo eléctrico fijo o portátil, no portadoras de 
corriente, independientemente de la tensión, deben ser puestas a tierra y unidas de acuerdo con lo indicado 
en el Artículo 250. La puesta a ti erra y la unión en las áreas Clase I deben cumplir con los requisitos indicados 
en 501 -30 para lugares Clase I, División 1 y 2, y en 505 -25 para lugares Clase I, Zona 0, 1 y 2.  
NOTA: Para información adicional sobre puesta a tierra para protección contra l a electricidad estática, 
véase el apéndice B.  
ARTÍCULO 516  
PROCESOS DE APLICACIÓN POR ROCIADO, INMERSIÓN, RECUBRIMIENTO E IMPRESIÓN QUE 
EMPLEAN MATERIALES INFLAMABLES O COMBUSTIBLES  
Parte A. Generalidades  
516-1. Alcance. Este Artículo cubre la aplicación, regular o frecuente, de líquidos inflamables, líquidos 
combustibles y polvos combustibles mediante operaciones de rociado o aspersión y la aplicación de líquidos 
inflamables o líquidos combustibles a temperaturas por encima de su punto de ignición, por roc iado, 
inmersión, recubrimiento, impresión u otros medios.  
NOTA:  Para información adicional sobre las medidas de seguridad en estos procesos, tales como 
protección contra incendios, instalación de señalización de precaución y medidas de mantenimiento, así c omo 
información adicional sobre ventilación, véase el apéndice B.  
516-2. Definiciones.  Para los propósitos de este Artículo se deben aplicar las siguientes definiciones:  
Área de rociado:  Toda área completamente cubierta, parcialmente cubierta o no cubierta  en la que hay 
cantidades inflamables de vapores, neblinas, residuos, polvos o depósitos inflamables o combustibles debido 
a la operación de procesos de rociado, entre las que se incluyen (1) toda área situada en el recorrido directo 
de un proceso de aplic ación por rociado; (2) el interior de una cabina de rociado o de un recinto de rociado o 
de una estación de trabajo limitada a procesos de acabado, según lo definido en el presente; (3) el interior de 
todo pleno de escape, sector del eliminador o sector de l depurador; (4) el interior de todo ducto de escape o 
caño de escape que provenga de un proceso de aplicación por rociado; (5) el interior de toda carcasa o 
gabinete de los filtros de recirculación de aire, incluidos los filtros antipartículas de recircul ación secundarios; 
(6) toda unidad concentradora de solventes (reducción de la contaminación) o unidad de recuperación de 
solventes (destilación); y (7) el interior de un envolvente de membrana.  No se consideran parte del área de 
rociado los siguientes: (1 ) unidades de renovación de aire fresco; (2) conductos de suministro de aire y 
cámaras de distribución del suministro; (3) conductos de suministro de aire de recirculación en dirección de la 
corriente descendente de los filtros secundarios; (4) ductos de e scape de las unidades de concentradores de 
solventes (reducción de la contaminación).  
NOTA:  Las áreas de rociado no cubiertas son lugares situados fuera de edificios u operaciones 
localizadas dentro de una sala o espacio de mayor tamaño. Dichas áreas está n habitualmente equipadas con 
algún sistema local de ventilación/extracción de vapores. En operaciones automatizadas, los límites del área 
constituyen el área máxima del recorrido directo de las operaciones de rociado. En operaciones manuales, los 
límites del área constituyen el área máxima de rociado, cuando esté establecida a 90 grados de la superficie 
de aplicación.  
Área de rociado exterior.  Un área de rociado que está fuera de los límites de un edificio o que tenga una 
cubierta o techo que no limite la disipación del calor de un incendio o dispersión de vapores y no restringe el 
acceso y control de lucha contra incendios. Para los fines de esta norma un área de rociado exterior puede ser 
tratada como un área de rociado sin envolvente.  
Área de rociado si n envolvente.  Toda área de rociado no confinada por una estación de trabajo limitada 
a acabados, cabina de rociado o recinto de rociado.  
Cabina de rociado:  Envolvente con ventilación mecánica, utilizado para una operación o proceso de 
aplicación por rociad o que confina y limita el escape del material que se está rociando, incluidos los vapores, 
neblinas, polvos y residuos producidos por la operación de rociado y que conduce o dirige estos materiales 
hacia un sistema de extracción.  
NOTA:  Una cabina de rociad o es un envolvente o inserto dentro de un recinto de mayores dimensiones 
que se utiliza para aplicaciones de rociado/recubrimiento/inmersión. Una cabina de rociado puede estar 
totalmente encerrada o tener una parte o superficie frontal abierta, y puede inc luir una entrada y una salida 
separada para el transportador. La cabina de rociado está equipada con ventilación por extracción dedicada, 
pero puede extraer aire de alimentación desde el recinto más grande o tener un suministro de aire dedicado.  
Cubierta d e membrana.  Un envolvente temporal usado para el rociado de piezas de trabajo que no 
pueden ser llevadas a la cabina de rociado cuando el rociado abierto no es práctico debido a la proximidad 
con otras actividades, acabado de calidad o temas como la colect a del sobrerrociado.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Estación de trabajo limitada a procesos de acabado . Aparato con capacidad de confinar los vapores, 
neblinas, residuos, polvos o depósitos generados por un proceso de aplicación por pulverización pero que no 
cumple con los requerimiento s de un recinto de rociado o cabina de pulverización  
Recinto de rociado:  Recinto con ventilación mecánica y completamente cubierto con envolvente, que se 
utiliza exclusivamente para la atomización abierta de materiales inflamables o combustibles.  
Parte  B. Contenedores abiertos  
516-4. Clasificación de áreas. Para contenedores abiertos, contenedores de suministro, recipientes de 
basura, limpiadores de pistolas de pulverización, y unidades de destilación de disolventes que contienen 
líquidos Clase I que se enc uentran en Zonas ventiladas, la clasificación de la zona deberá hacerse de acuerdo 
con lo siguiente:  
(1) El área dentro de los 90 cm en todas las direcciones del contenedor o equipo extendiéndose hasta el 
suelo se clasificarán como Clase I, División 1 o Cl ase I, Zona 1, según sea aplicable.  
(2) El área que se extiende 60 cm más allá de la División 1 o Zona 1 se clasificarán como Clase I, 
División 2 o Clase I, Zona 2, según sea aplicable  
(3) El área que se extiende 15 cm horizontalmente más allá del área des crita en el inciso inmediato 
anterior hasta una altura de 45 cm por encima del piso se clasificará como Clase I, División 2 o Clase 
I, Zona 2, según corresponda.  
(4) El área dentro de cualquier tanque o contenedor se clasificarán como Clase 1, División 1 o  Clase 1, 
Zona 0, según sea aplicable.  
(5) Sumideros, pozos o canales por debajo del suelo dentro de los 3.5 m medidos horizontalmente de una 
fuente de vapor, se clasificarán como Clase I, División 1 o Zona 1. Si el sumidero, pozo o canal se 
extiende más a llá de 3.5 m de la fuente de vapor, se deberá proporcionar un tope de vapor o se 
clasificará como Clase I, División 1 o Zona 1 para toda su longitud.  
Para los propósitos de clasificación de áreas eléctricas, el sistema de Divisiones y el sistema de Zonas n o se 
deben mesclar para cualquier fuente de liberación.  
El alambrado y el equipo de utilización instalado en estas áreas debe ser adecuado para el lugar, como se 
muestra en la figura 516 -4. 
 
Figura  516-4.- Clasificación eléctrica de área para actividades con líquidos Clase I alrededor de 
contenedores abiertos, contenedores de suministro, recipientes de basura, limpiadores de pistolas de 
pulverización, y unidades de destilación de disolventes  
Parte C. Proceso de aplicación de rociado  
516-5. Clasificación de  áreas. La clasificación de áreas está basada en cantidades peligrosas de vapores 
inflamables, neblinas combustibles, residuos, polvos o depósitos combustibles que estén presentes o que Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
podrían estar presentes en cantidades suficientes como para generar me zclas inflamables o explosivas con  el 
aire. 
a) Clasificación de los lugares por Zonas.  
(1) Clasificación de lugares.  El sistema de clasificación por Zona de las áreas eléctricas debe aplicarse 
de la siguiente manera.  
a. El interior de contenedores o recip ientes cerrados debe ser considerado un área de Clase I, Zona 0.  
b. Debe permitirse que un área de Clase I, División 1 sea alternativamente clasificada como un área de 
Clase I, Zona 1.  
c. Debe permitirse que un área de Clase I, División 2 sea alternativame nte clasificada como un área de 
Clase I, Zona 2.  
d. Debe permitirse que un área de Clase II, División 1 sea alternativamente clasificada como un área de 
Zona 21.  
e. Debe permitirse que un área de Clase II, División 2 sea alternativamente clasificada como u n área de 
Zona 22.  
(2) Sistemas de clasificación.  Para los fines de la clasificación de las áreas eléctricas, el sistema por 
Divisiones y el sistema por Zonas no deben entremezclarse para ninguna fuente de liberación determinada.  
En los casos en que las á reas dentro de las mismas instalaciones se clasifiquen de manera separada, 
debe permitirse que los lugares de Clase I, Zona 2 sean contiguos, pero que no se superpongan con los 
lugares de Clase I, División 2. Los lugares de Clase I, Zona 0 o Zona 1 no debe n ser contiguos a los lugares 
de Clase I, División 1 o División 2.  
(3) Equipos.  Los equipos o procesos con llamas abiertas, generadores de chispas, y los equipos cuyas 
superficies expuestas excedan la temperatura de autoignición del material que está siend o atomizado no 
deben estar ubicados en un área de rociado ni en ninguna de las áreas circundantes que esté clasificada 
como de División 2, Zona 2 o Zona 22.  
Excepción:  Este requisito no debe aplicarse a aparatos de secado, curado o fusión.  
Todo aparato o equipo que utilice energía eléctrica, que sea capaz de generar chispas o partículas de 
metal caliente y que esté ubicado por encima o adyacente a ya sea un área de rociado o a las áreas de 
División 2, Zona 2 o Zona 22 circundantes debe ser del tipo totalme nte encerrado o debe estar construido de 
modo que se evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.  
b) Lugares Clase I, División I o Clase I, Zona 0 . El interior de cualquier contenedor abierto o cerrado o 
buque con líquido inflamable se deben considerar de Clase I, División I o Clase I, Zona 0, según sea aplicable.  
c) Lugares de Clase I, División 1; de Clase I, Zona 1; de Clase II, División  1; o de Zona 21.  Los 
siguientes espacios se consideran áreas Clase I, División 1, o Clase 1, Zona 1, o Cl ase II, División 1, o de 
Zona 21, según sea aplicable:  
(1) Los interiores de cabinas y cuartos de rociado, excepto como se indica específicamente en  (d) 
siguiente.  
(2) El interior de ductos de extracción.  
(3) Cualquier área en la trayectoria directa de las  operaciones de rociado.  
(4) Lo sumideros, fosas o canales bajo el nivel del suelo, ubicados hasta una distancia de 7.50 metros 
medida horizontalmente de la fuente de vapor. Si los sumideros, fosas o canales se extienden más 
allá de 7.50 metros de la fuent e de vapor deben contar con un retén para detener el vapor o deben 
clasificarse como área Clase I, División 1 en toda su extensión.  
(5) Todo el espacio exterior, en todas direcciones, pero a una distancia máxima de 90 centímetros de 
contenedores abiertos, contenedores de suministro, limpiadores de pistolas para rociado y unidades 
de purificación de solventes que contienen líquidos inflamables.  
(6)  Para estaciones de trabajo limitadas a procesos de acabado, el área interior delimitada por cortinas o 
tabique s. Ver Figura 516 -5(d)(5).  
d) Áreas Clase I, División 2; de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2 o de Zona 22.  Los siguientes 
espacios se consideran áreas Clase I, División 2; de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2; o de Zona 22, 
según sea aplicab le: 
1) Rociado abierto. Para rociado abierto, todo el espacio circundante y comprendido dentro de una 
distancia de 6.00 metros medidos horizontalmente y 3.00 metros medidos verticalmente de un área de rociado       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
cerrada y no separada del área de rociado media nte divisiones extendiendo los límites del área designada 
como División 2, Zona 2 o Zona 22, en la Figura 516 -5(d)(1) será adecuado para lugares Clase 1, División 2; 
Clase 1, Zona 2; Clase II, División 2 o Zona 22, lo que sea aplicable.  
2) Cabinas de rocia do y recintos de rociado con techo cerrado, abierto por la cara y abierto por el 
frente . Si las operaciones de rociado se realizan dentro de una cabina o en un cuarto con techo cerrado, con 
cara abierta, o con frente abierto, como se muestra en la Figura 5 16-5(d)(2), todo el alambrado eléctrico o 
equipo de utilización localizado fuera de la cabina o del cuarto, pero dentro de una distancia de 90 centímetros 
de cualquier abertura, deben ser adecuados para áreas Clase I, División 2; Clase I, Zona 2; Clase II,  División 
2 o Zona 22, según sea aplicable. Las áreas Clase I, División 2, de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2 o 
de Zona 22, mostradas en la Figura 516 -5(d)(2), se deben prolongar desde el extremo de la cara abierta o 
frente abierto de la cabina o cuarto.  
3) Cabinas de rociado con techo abierto.  En operaciones de rociado llevadas a cabo dentro de una 
cabina de rociado con el techo abierto, el espacio de 90 centímetros de radio sobre la cabina y otras aberturas 
de la cabina deberán considerarse Clase  I, División 2; Clase I, Zona 2; Clase II, División 2 o de Zona 22, lo 
que sea aplicable.  
 
FIGURA  516-5(d)(1). - Clasificación eléctrica de las áreas para rociado abierto.  
4) Cabinas y recintos de rociado encerrados.  En operaciones de rociado confinadas en  una cabina  o 
recinto cerrado, la clasificación del área eléctrica debe ser la siguiente:  
(1) El espacio dentro de 90 centímetros en todas las direcciones desde cualquier abertura en la cabina de 
rociado, se debe considerar Clase I, División 2; Clase I, Zo na 2; Clase II, División 2 o Zona 22, según 
corresponda, como se ilustra en la Figura 516 -5(d)(4).  
(2) Donde se use equipo de aplicación de rociado automático, el área fuera de las puertas de acceso será 
sin clasificación siempre que el bloqueo de la puert a prevenga la aplicación del rociado cuando la puerta esté 
abierta.   
(3) Donde el aire expulsado sea recirculado, deben aplicarse ambas de las condiciones siguientes:  
a. El interior de toda trayectoria de recirculación desde los filtros de partículas secun darios hasta la 
cámara de distribución de suministro de aire incluida, debe ser clasificado como un lugar de Clase I, División 
2; Clase I, Zona 2; Clase II, División 2 o Zona 22, según corresponda.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b. El interior de los conductos de suministro de aire fres co no debe estar clasificado.  
(4) Donde no se recircule el aire expulsado, el interior de los conductos de suministro de aire fresco y las 
cámaras de suministro de aire fresco no deben estar clasificados.  
5) Para estaciones de trabajo limitadas a procesos de acabado.  
a) Para estaciones de trabajo limitadas a procesos de acabado, el área interior del espacio de 90 
centímetros, horizontalmente, y que verticalmente se extiende más allá del volumen encerrado por la 
superficie exterior de las cortinas o tabiques  debe ser clasificada como de Clase I, División 2; de Clase I, Zona 
2; de Clase II, División 2 o de Zona 22, como se ilustra en la Figura 516 -5(d)(5).  
b) Una estación de trabajo limitada a procesos de acabado se debe diseñar y construir para que contenga 
todo lo siguiente:  
(1) Un suministro de aire dedicado  
(2) Barreras o divisiones no combustibles o retardantes de flama.  
(3) Un sistema mecánico de extracción y filtración de aire  
(4) Sistema extinguidor automático  
c) La cantidad de material rociado en la es tación de trabajo limitada no excederá de 3.5 litros en un 
periodo de tiempo de 8 horas  
d) Las barreras o divisiones deben estar totalmente cerradas durante cualquier operación de rociado  
e) El equipo dentro de la estación de trabajo limitada debe estar en clavado de tal manera que el equipo de 
aplicación de rociado no pueda ser operado a menos que el sistema de ventilación está funcionando 
adecuadamente y la aplicación de rociado se pare automáticamente si el sistema de ventilación falla  
f) Una estación de trabajo limitada usada para aplicación de rociado no debe ser usada para ninguna otra 
operación capaz de producir chispas o partículas de metal caliente o para operaciones que involucren flamas 
o la utilización de equipo eléctrico capaz de producir chispas  o partículas de metal caliente.  
g) Cuando se utilicen calentadores de aire industriales para elevar la temperatura del aire para secado, 
curado o fusión, se debe proporcionar un interruptor de límite alto para apagar automáticamente el aparato de 
secado s i la temperatura máxima del aire de descarga en la estación de trabajo limitada excede la 
temperatura máxima permitida por la norma por la que el calentador está aprobado o 93°C, lo que sea menor.  
h) Se deben proporcionar medios para mostrar que la estació n de trabajo limitada está en modo de 
operación de secado o curado y que la estación de trabajo limitada va a ser ocupada.  
i) Cualquier contenedor de líquido inflamable o combustible debe ser retirado de la estación de trabajo 
limitada antes de que se ener gice el aparato de secado.  
j) Se permitirá usar cualquier aparato portátil de secado, curado o de fusión en un área de trabajo limitada 
siempre que no esté localizado dentro de un área peligrosa (clasificada) cuando se estén llevando a cabo 
operaciones de rociado.  
k) Se permite la recirculación del aire de escape cuando se cumplan los dos incisos 3) y 4) anteriores.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Figura 516 -5(d)(2). - Lugares de Clase I, División 2; de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2 o de Zona 
22, adyacentes a un recinto o una cabina del rociado cerrados por arriba, abiertos por la cara o 
abiertos por el frente.  
 
FIGURA 516 -5(d)(4). - Lugares de Clase I, División 2; de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2  o de 
Zona 22, adyacentes a un recinto o una cabina de rociado encerra dos. 
516-6. Alambrado y equipo en áreas Clase I  
a) Alambrado y equipos - Vapores.  Todo equipo y alambrado eléctrico dentro de un área Clase I (que 
contenga sólo vapor, no residuos) definida en 516 -35, debe cumplir con las disposiciones aplicables del 
Artículo 501 o del Artículo 505, según sea aplicable.  
b) Alambrado y equipos - Vapores y residuos.  A menos que sea específicamente aprobado para 
lugares que contengan depósitos de cantidades peligrosas de vapores inflamables o combustibles, neblina, Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
residuos, p olvos o depósitos (lo que aplique), ningún equipo eléctrico debe instalarse o usarse en cualquier 
espacio de rociado como ha sido definido o en donde depósitos de residuos combustibles puedan acumularse 
fácilmente, excepto alambrado en tubo conduit metálic o tipo pesado, tubo conduit metálico semipesado, 
cables tipo MI o en cajas o accesorios metálicos que no contengan derivaciones, empalmes o terminales.  
c) Iluminación. Se permite la instalación de luminarias de la manera siguiente:  
(1) Las luminarias, como  las que se muestran en la Figura 516 -6(c)(a), colocadas en los muros o 
cielorrasos de un área de pulverización, pero que estén afuera de cualquier área clasificada y que estén 
separadas del área de pulverización por paneles de vidrio deben ser adecuadas p ara uso en lugares no 
clasificados. Dichos artefactos deben ser mantenidos y reparados desde fuera del área de pulverización.  
(2) Las luminarias, como las que se muestras en la Figura 516 -6(c)(a), colocadas en los muros o el 
cielorraso de un área de pulver ización, que estén separadas del área de pulverización por paneles de vidrio y 
que estén situadas dentro de un lugar de Clase I, División 2; de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2 o de 
Zona 22 deben ser adecuadas para dicha ubicación.  Dichos artefacto s deben ser mantenidos y reparados 
desde fuera del área de pulverización.  
(3) Debe permitirse que las luminarias, como las que se muestran en la Figura 516 -6(c)(b), que sean una 
parte integral de los muros o el cielorraso de un área de pulverización estén separados del área de 
pulverización por paneles de vidrio que sean una parte integral del artefacto.  Dichos artefactos deben estar 
aprobados para uso en lugares de Clase I, División 2; de Clase I, Zona 2; de Clase II, División 2 o de Zona 22, 
lo que corres ponda, y también deben estar aprobados para acumulaciones de depósitos de residuos 
combustibles.  Debe permitirse que dichos artefactos sean mantenidos y reparados desde el interior del área 
de pulverización.  
(4) Los paneles de vidrio que se utilicen para separar las luminarias del área de pulverización que sean 
una parte integral de la luminaria deben cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Los paneles para artefactos de iluminación o para observación deben ser de vidrio con tratamiento 
térmico, vidrio l aminado, vidrio armado o vidrio martillado -armado y deben estar sellados para confinar los 
vapores, neblinas, residuos, polvos y depósitos al área de pulverización.  
Excepción:  Deben permitirse ensambles de cabinas de pulverización aprobados con paneles de visión 
construidos con otros materiales  
b. Los paneles para artefactos de iluminación deben estar separados del artefacto para evitar que la 
temperatura de superficie del panel exceda de 93 °C.  
c. El marco del panel y el método de colocación deben estar di señados de modo que no presenten 
fallas bajo la exposición al fuego antes de que se produzca una falla en el panel de visión.  
d) Equipo portátil.  No se deben usar lámparas eléctricas portátiles u otro equipo de utilización en áreas 
de rociado durante las operaciones de rociado.  
Excepción 1.  Cuando se requieran lámparas portátiles eléctricas para operaciones en espacios no 
adecuadamente iluminados por el alumbrado fijo dentro del área de rociado, deben ser del tipo aprobado para 
áreas Clase I, División 1, o  Clase I, Zona 1 donde puedan estar presentes residuos fácilmente inflamables.  
Excepción 2.  Cuando se usen aparatos eléctricos portátiles de secado en cabinas de pintura por rociado y 
se reúnan los siguientes requisitos:  
a. que el aparato y sus conexiones eléctricas no estén localizados en el recinto de rociado durante 
operaciones de rociado.  
b. que el equipo eléctrico dentro de una distancia no mayor que 50 centímetros del piso esté aprobado 
para áreas Clase I, División 2 o Clase I, Zona 2.  
c. que todas la s partes metálicas del aparato de secado estén eléctricamente unidas y puestas a tierra.  
d. que se provean enclavamientos para evitar la operación del equipo de rociado mientras el aparato de 
secado esté dentro del recinto, y permita una purga del aire del  recinto durante 3 minutos antes de energizar 
al aparato de secado y apagarlo en caso de falla del sistema de ventilación.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Figura  516-6(c)(a). - Ejemplo de una luminaria montada fuera del área de pulverización,  mantenida y 
reparada desde fuera del área d e pulverización.  
e) Equipo electrostático.  El equipo de rociado electrostático o de escurrimiento electrostático debe 
instalarse y utilizarse únicamente como se indica en 516 -10. 
f) Descargas eléctricas estáticas. Todas las personas y todos los objetos elé ctricamente conductores, 
incluida cualquiera de las piezas de metal de los aparatos o equipos de procesos, contenedores de 
materiales, ductos de escape y sistemas de tuberías que transporten líquidos inflamables o combustibles 
deben estar eléctricamente pu estos a tierra.  
516-7. Alambrado y equipos fuera de áreas clasificadas  
a) Alambrado.  Todo alambrado fijo por encima de áreas Clase I y Clase II debe hacerse en 
canalizaciones metálicas, tubo conduit Tipo PVC, tubo conduit Tipo RTRC, tubo conduit no metálic o; cuando 
se usan cables, deben ser Tipo TC, Tipo MC, MC -HL o Tipo MI. Las canalizaciones en pisos celulares 
metálicos se permiten únicamente para alimentar salidas de plafones o extensiones al área por debajo del 
piso de un área Clase I o Clase II, pero e stas canalizaciones no deben tener conexiones que entren, o 
atraviesen un área Clase I o Clase II, a menos que tengan los sellos apropiados.  
b) Equipo.  El equipo que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente, tales como 
lámparas y portal ámparas para alumbrado fijo, desconectadores, contactos, motores u otro equipo con 
contactos de apertura y cierre o deslizantes, cuando se instalen por encima de un área clasificada, o encima 
de un área donde se manejen objetos recién terminados que sean m anipulados, deben ser del tipo totalmente 
cerrado o estar construidos de tal manera que se evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.  
516-10. Equipos especiales.  
a) Equipo electrostático fijo.  Esta sección se debe aplicar a cualquier equipo  que utilice elementos 
cargados electrostáticamente para la atomización, carga y/o precipitado de materiales peligrosos para recubrir 
objetos o para otros fines similares en los que el dispositivo de carga o atomización esté unido a un soporte o 
manipulado r mecánico. Se deben incluir dispositivos robóticos. Esta sección no se debe aplicar a dispositivos 
que se sujeten o manipulen con la mano. Cuando el robot o los procedimientos de programación involucren la 
operación manual del brazo del robot mientras se hace el rociado y existen altas tensiones, se deben aplicar 
las disposiciones del inciso (b) siguiente. La instalación del equipo de rociado electrostático debe cumplir con 
(1) hasta (10) siguientes. El equipo de rociado debe estar aprobado. Todos los sist emas de equipos 
electrostáticos automáticos deben cumplir las condiciones de 516 -6(a) hasta (e).  
1) Equipo de fuerza y control.  Los transformadores, fuentes de alimentación de alta tensión, aparatos de 
control y demás piezas eléctricas del equipo, deben in stalarse fuera de los lugares Clase I, o ser de un tipo 
identificado para el lugar.  
Excepción:  Se permitirá instalar en lugares Clase I rejillas de alta tensión, electrodos y cabezales 
electrostáticos de atomización y sus conexiones.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
 
Figura  516-6(c)(b). - Ejemplo de una luminaria que es una parte integral del área de pulverización, 
mantenida y reparada desde el interior del área de pulverización.  
2) Equipo electrostático.  Los electrodos y los cabezales electrostáticos de atomización deben estar 
soportados adecuadamente en lugares permanentes y deben estar aislados eficazmente de tierra. Se debe 
considerar que cumplen con esta sección los electrodos y cabezales electrostáticos de atomización que estén 
fijos permanentemente a sus bases, soportes, mecanismos d e movimiento alternativos o robots.  
3) Terminales de alta tensión.  Las terminales de los conductores de alta tensión deben estar 
debidamente aisladas y protegidas contra daños mecánicos o contra la exposición a productos químicos 
destructivos. Cualquier el emento expuesto a alta tensión debe estar soportado en forma eficaz y 
permanentemente sobre aisladores adecuados y debe estar protegido eficazmente contra contactos o puesta 
a tierra accidentales.  
4) Soporte de piezas.  Las piezas que se vayan a recubrir me diante estos procesos deben estar 
colocadas en soportes colgantes o transportadores. Estos soportes colgantes o transportadores deben estar 
instalados de modo que: (1) aseguren que las piezas que se van a recubrir estén conectadas eléctricamente a 
tierra c on una resistencia de 1 megaohm o menos y (2) se prevenga que las piezas oscilen.  
5) Controles automáticos.  Los aparatos electrostáticos deben estar equipados con medios automáticos 
que desenergicen rápidamente los elementos de alta tensión si se produce a lguna de las circunstancias 
siguientes:  
(1) Detención de los ventiladores o falla del equipo de ventilación por cualquier causa.  
(2) Detención del transportador de piezas a través de una zona de alta tensión, a menos que esta 
detención sea necesaria por un a condición del proceso de rociado.  
(3) Se presenta excesiva corriente de fuga en cualquier punto del sistema de alta tensión.  
(4) Desenergización de la tensión primario a la fuente de alimentación.  
6) Puesta a tierra.  Todos los objetos conductores de elec tricidad en el área de rociado, excepto los que 
por exigencias del proceso deban mantenerse a alta tensión, se deben poner a tierra adecuadamente. Este 
requisito se debe aplicar a los recipientes de pintura, cubos de lavado, protectores, conectores de mang ueras, 
abrazaderas y cualquier otro objeto o dispositivo conductor de la electricidad que pueda haber en el área.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
7) Separación.  Alrededor del equipo, o incorporado al mismo, se deben instalar protectores adecuados 
como cabinas, cercas, barandillas, enclav amientos u otros medios que, bien por su ubicación, naturaleza, o 
ambas cosas, aseguren que se mantiene una separación segura del proceso.  
8) Anuncios.  Se deben instalar anuncios notablemente visibles para:  
(1) Designar la zona del proceso como peligrosa, con relación a incendio y accidente.  
(2) Identificar los requisitos de puesta a tierra de todos los objetos eléctricamente conductores en el área 
de rociado.  
(3) Limitar el acceso exclusivamente a personas calificadas.  
9) Aisladores.  Todos los aisladores s e deben mantener limpios y secos.  
10) Equipos diferentes de los no incendiarios.  Los equipos de rociado que no se puedan clasificar 
como no incendiarios, deben cumplir con (a) y (b) siguientes:  
a. Los transportadores, soportes colgantes y equipos de aplica ción deben estar instalados de modo que 
mantengan una separación mínima de al menos el doble de la distancia de arqueo entre los 
productos que se pintan y los electrodos, los cabezales de atomización electrostática o  los 
conductores cargados. Se deben fija r advertencias que indiquen esta distancia de seguridad.  
b. El equipo debe tener un medio automático para desenergizar rápidamente los elementos de alta 
tensión en caso de que la distancia entre los productos que se pintan y los electrodos o cabezales 
electrostáticos de atomización se reduzca a un valor inferior al especificado en el inciso (a) anterior.  
b) Equipo electrostático de rociado manual.  Esta sección se debe aplicar a cualquier equipo que utilice 
elementos cargados electrostáticamente para la atom ización, carga o precipitado de materiales inflamables y 
combustibles para el recubrimiento de artículos o para otros fines similares en los que el dispositivo 
atomizador se sujete con la mano o se manipule durante la operación de rociado. Los equipos y di spositivos 
de rociado manual electrostático que se utilicen en operaciones de pintura por rociado deben estar aprobados 
y cumplir con los puntos que se indican a continuación:  
1) Generalidades.  Los circuitos de alta tensión deben estar diseñados de modo qu e no produzcan chispas 
de intensidad suficiente como para encender las mezclas aire - vapor más fácilmente inflamables que se 
puedan encontrar, ni haya peligro de choque eléctrico considerable si entran en contacto con un objeto puesto 
a tierra bajo todas las condiciones de funcionamiento normales. Los elementos expuestos y cargados 
electrostáticamente de la pistola manual deben tener la capacidad de ser energizados sólo mediante un 
dispositivo que controle también el suministro del material de recubrimient o. 
2) Equipos de potencia.  Los transformadores, fuentes de energía, aparatos de control y todas las demás 
partes eléctricas de los equipos, deben estar ubicados fuera del lugar de Clase I o estar identificados para su 
uso en ese lugar.  
Excepción:  Se permit irá usar en lugares Clase I la propia pistola manual y sus conexiones con el 
suministro de energía.  
3) Empuñadura.  La empuñadura de la pistola de rociado debe estar conectada eléctricamente a tierra 
mediante un material conductor y estar fabricada de modo que el operador, utilizándola en la posición normal 
de funcionamiento, esté en contacto eléctrico directo con la empuñadura puesta a tierra con una resistencia 
no mayor a 1 megaohm, para prevenir la acumulación de cargas estáticas en su cuerpo. Se deben in stalar 
anuncios en lugares notablemente visibles que adviertan sobre la necesidad de poner a tierra a todas las 
personas que entren en la zona de rociado.  
4) Equipo electrostático.  Todos los objetos eléctricamente conductores en la zona de rociado, a 
excep ción de aquellos objetos que el proceso requiera que estén a una tensión alta, deben estar 
eléctricamente conectados a tierra con una resistencia no mayor a 1 megaohm. Este requisito se debe aplicar 
a los recipientes de pintura, cubos de lavado y cualquier  otro objeto o dispositivo conductor eléctrico que esté 
en el área. Los equipos deben llevar una advertencia notablemente visible y permanentemente instalada que 
indique la necesidad de esta puesta a tierra.  
5) Soporte de objetos.  Los objetos que se estén pintando se deben mantener en contacto eléctrico con el 
transportador u otro soporte puesto a tierra. Los ganchos se deben limpiar periódicamente para asegurar una 
puesta a tierra eficaz de 1 megaohm o menos. Siempre que sea posible, las partes de contacto  deben ser 
puntas agudas o bordes afilados. Los puntos de soporte del objeto se deben ocultar del rociado aleatorio, 
cuando resulte viable y, cuando los objetos que se estén rociando estén sostenidos de un transportador, el 
punto de sujeción al transportad or debe estar ubicado de modo que no recoja material de rociado durante su 
funcionamiento normal.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
c) Recubrimiento en polvo.  Esta sección se debe aplicar a los procesos en los que se aplican polvos 
secos combustibles. Los riesgos asociados a los polvos com bustibles están presentes en dichos procesos, en 
un grado que depende de la composición química del material, el tamaño, la forma y la distribución de las 
partículas.  
1) Equipo eléctrico y fuentes de ignición.  Los equipos eléctricos y otras fuentes de igni ción deben 
cumplir los requisitos del Artículo 502. Las luminarias eléctricas portátiles y otros equipos de utilización no se 
deben usar en lugares Clase II durante la operación de los procesos de acabado. Cuando se usen dichas 
luminarias o equipos de util ización durante las operaciones de limpieza y reparación, deben ser de un tipo 
identificado para lugares Clase II, División 1 y todas las partes metálicas expuestas deben estar conectadas a 
un conductor de puesta a tierra de equipos.  
Excepción:  Cuando sea necesario usar luminarias eléctricas portátiles para operaciones en espacios no 
iluminados fácilmente por el alumbrado fijo dentro del área de rociado, éstas deben ser de un tipo aprobado 
para lugares Clase II, División 1, cuando pueda haber residuos fácil mente inflamables.  
2) Equipos fijos de rociado electrostático.  A estos equipos se les debe aplicar las disposiciones de (a) y 
(c)(1) anteriores.  
3) Equipos manuales de rociado electrostático.  A estos equipos se les deben aplicar las disposiciones 
de (b) y (c)(1). 
4) Lecho fluidizado electrostático.  El lecho fluidizado electrostático y el equipo asociado deben ser de 
un tipo identificado. Los circuitos de alta tensión deben estar diseñados de modo que cualquier descarga que 
se produzca cuando los electrodos de carga del lecho se aproximen o hagan contacto con un objeto puesto a 
tierra, no tenga una intensidad suficiente para encender cualquier mezcla de polvo y aire que pueda haber, ni 
se produzca un riesgo apreciable de choque eléctrico.  
a. Los transformador es, fuentes de energía, aparatos de control y todas las otras partes eléctricas de 
los equipos deben estar instalados fuera del área de recubrimiento con polvo, o de lo contrario deben 
cumplir los requisitos de (c)(1) anterior.  
Excepción:  Se permitirá que los electrodos de carga y sus conexiones a la fuente de alimentación estén 
dentro del área de recubrimiento con polvo.  
b. Todos los objetos eléctricamente conductores dentro del área de recubrimiento con polvo deben 
estar adecuadamente puestos a tierra. El  equipo de recubrimiento con polvo debe llevar una 
advertencia notablemente visible y permanentemente instalada sobre la necesidad de poner a tierra 
esos objetos.  
c. Los objetos que se están recubriendo se deben mantener en contacto eléctrico (menos de 1 
megaohm) con el transportador u otro soporte para garantizar una puesta a tierra adecuada. Los 
soportes colgantes se deben limpiar periódicamente para asegurar un contacto eléctrico efectivo. Las 
áreas de contacto eléctrico deben ser puntas agudas o bordes afilados, cuando sea posible.  
d. Los equipos eléctricos y suministros de aire comprimido deben estar enclavados con el sistema de 
ventilación, de modo que los equipos no se puedan operar a menos que los ventiladores estén 
funcionando.  
516-16. Puesta a tier ra. Todas las canalizaciones metálicas, las pantallas metálicas o cubiertas metálicas 
de los cables y todas las partes metálicas de equipo eléctrico fijo o portátil que no transporten corriente, 
independientemente de la tensión, deben ser puestas a tierra y unidos. La puesta a tierra y la unión deben 
cumplir con 501 -30, 502 -30 o 505 -25, según sea aplicable.  
Parte  D. Operaciones de aplicación de rociado en envolventes de membrana  
516-18. Clasificación de área para envolventes temporales de membrana.  La clasi ficación del área 
eléctrica será la siguiente:  
(1) El área dentro de la envolvente de membrana se considerará un área de Clase I, División 1, como se 
muestra en la Figura 516 -18.  
(2) Una zona de 1.5 m fuera de la envolvente de membrana se considerará Cla se I, División 2, como se 
muestra en la Figura 516 -18.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Figura 516 -18.- Clasificación eléctrica para envolventes exteriores temporales de membrana.  
516-23. Fuentes de ignición eléctricas y de otras fuentes.  El alambrado y equipos eléctricos ubicados 
dentro de las áreas clasificadas dentro y fuera de los envolventes de membrana durante la pintura en aerosol 
deberán ser adecuados para la ubicación y cumplirán con lo siguiente:  
(1) Todo el polvo en la pieza de trabajo será removido durante la pintura.  
(2) Las piezas de trabajo deberán estar conectadas a tierra.  
(3) El equipo de pintura en aerosol debe estar conectado a tierra.  
(4) Los andamios deben estar unidos a la pieza de trabajo y conectados a tierra por un método aprobado.  
Parte E. Procesos de impres ión, inmersión y recubrimiento  
516-29. Clasificación de lugares. La clasificación se basa en las cantidades de vapores inflamables, 
neblinas combustibles, residuos, polvos o depósitos que estén presentes o que podrían estar presentes en 
cantidades suficien tes como para generar mezclas inflamables o explosivas con el aire. El alambrado y 
equipos eléctricos ubicados en las áreas adyacentes a estos procesos deberán cumplir con los requerimientos 
siguientes. Se ilustran ejemplos de estos requerimientos en las f iguras: 516 -29(a), 516 -29(b), 516 -29(c)  y 516 -
29(d)  
(1) El cableado eléctrico y los equipos de utilización eléctricos ubicados en sumideros, fosos o canales 
situados debajo el nivel del terreno, dentro de 7.5 m horizontalmente, de una fuente de vapor se 
deben considerar lugares de Clase I, División I o de Clase I, Zona 1. Si los sumideros, fosos o 
canales se prolongan más allá de 7.5 m desde la fuente de vapor, se debe instalar una barrera de 
vapor o se deben clasificar como de Clase I, División 1 en toda s u longitud.  
(2) El cableado eléctrico y los equipos de utilización eléctricos ubicados dentro de una distancia radial de 
1.5 m desde las fuentes de vapor se deben considerar lugares de Clase I, División I o de Clase I, 
Zona 1. El espacio interior de un tan que de inmersión, mecanismo de entintado de rodillos, reservorio 
de tinta o tanque de tinta debe ser clasificado como de Clase I, División 1 o de Clase I, Zona 0, lo que 
corresponda.  
(3) El cableado eléctrico y los equipos de utilización eléctricos ubicado s dentro de una distancia de 90 
cm de un lugar de Clase I, División 1 o de Clase I, Zona 1, según se describe en la sección 516 -
3(d)(6)(2) deben ser adecuados para lugares de Clase I, División 2 o de Clase I, Zona 2, lo que 
corresponda  
(4) El espacio de 90  cm situado por encima del piso y que se prolonga 6 metros horizontalmente, en 
todas las direcciones, desde un lugar de Clase I, División 1 o de Clase I, Zona 1, debe ser clasificado 
como de Clase I, División 2 o de Clase I, Zona 2, y el cableado eléctrico  y los equipos de utilización Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
eléctricos ubicados dentro de dicho espacio deben ser adecuados para lugares de Clase I, División 2 
o de Clase I, Zona 2, lo que corresponda.  
(5) Se permitirá que este espacio no esté clasificado, a los fines de las instalacio nes eléctricas, si el área 
de la superficie de la fuente de vapor no excede de 0.5 m2, los contenidos del tanque de inmersión, 
mecanismo de entintado de rodillos, reservorio de tinta o tanque de tinta no exceden de 19 litros y la 
concentración de vapor dur ante los per iodos de funcionamiento y de parada no exceda del 25 por 
ciento del límite de inflamabilidad inferior.  
516-35. Lugares adyacentes a procesos de impresión, inmersión y recubrimiento . Las áreas 
adyacentes a procesos de inmersión y de recubrimient o encerrados se ilustran en la Figura 516 -35, se 
clasificarán de la siguiente manera:  
(1) El interior de todo aparato o proceso de inmersión o recubrimiento encerrado debe ser un lugar de 
Clase I, División 1 o de Clase I, Zona 1 y el cableado eléctrico y l os equipos de utilización eléctricos 
ubicados dentro de dicho espacio deben ser adecuados para lugares de Clase I, División 1 o de 
Clase I, Zona 1, lo que corresponda. El área interior de un tanque de inmersión debe ser clasificada 
como de Clase I, Divisió n 1 o de Clase I, Zona 0, lo que corresponda.  
(2) El espacio de hasta 90 cm en todas las direcciones, desde cualquier abertura de un envolvente y 
extendiéndose hasta el suelo se debe clasificar como un lugar de Clase I, División 2 o de Clase I, 
Zona 2, y e l cableado eléctrico y los equipos de utilización eléctricos ubicados dentro de dicho 
espacio deben ser adecuados para lugares de Clase I, División 2 o de Clase I, Zona 2, lo que 
corresponda.  
(3) Todos los otros espacios adyacentes a un proceso o aparato c errado de inmersión o recubrimiento 
deben ser clasificados como no peligrosos para los propósitos de instalaciones eléctricas.  
 
Figura 516 -29(a). - Clasificación eléctrica de las áreas para procesos abiertos sin contención  de vapor 
ni ventilación.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Figur a 516 -29(b). - Clasificación del área eléctrica para procesos abiertos de inmersión y recubrimiento, 
con ventilación y contención periférica de vapores -Vapores confinados a equipos de procesos.  
516-36. Equipos y contenedores en áreas ventiladas. Los contene dores abiertos, contenedores de 
suministro, recipientes de basura, y unidades de destilación de disolventes que contengan líquidos Clase I, se 
deben ubicar en áreas ventiladas de acuerdo con la sección 516 -4. 
516-37. Luminarias. Para equipos de impresión, inmersión y recubrimiento donde el área del proceso está 
encerrada con paneles de vidrio sellados para confinar los vapores y neblinas dentro del recinto, las 
luminarias colocadas en los muros o el cielorraso del recinto y que están ubicadas fuera de un ár ea clasificada 
se permitirá que sean construidas para propósitos generales. Dichas luminarias deben ser mantenidas y 
reparadas fuera del recinto.  
Luminarias colocadas en los muros o el cielorraso del recinto del proceso, ubicadas dentro de un área 
Clase I,  División 2 o Clase I, Zona 2, y están separadas del área del proceso por paneles de vidrio sellados 
para confinar los vapores y neblinas deben ser adecuadas para uso en estos lugares. Dichas luminarias 
deben ser mantenidas y reparadas fuera del recinto.  
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Figura 516 -29(c). - Clasificación del área eléctrica para procesos abiertos de inmersión y 
recubrimiento, con ventilación y contención periférica parcial de vapores -Vapores NO confinados a 
equipos de procesos.  
 
Figura 516 -29(d). - Clasificación del área el éctrica para un proceso de impresión típico.  
516-38. Alambrado y equipos fuera de áreas clasificados  
a) Alambrado.  Todo alambrado fijo por encima de áreas Clase I y Clase II debe hacerse en 
canalizaciones metálicas, tubo conduit Tipo PVC, tubo conduit Tipo  RTRC, tubo conduit no metálico; cuando 
se usan cables, deben ser Tipo TC, Tipo MC, MC -HL o Tipo MI. Las canalizaciones en pisos celulares 
metálicos se permiten únicamente para alimentar salidas de plafones o extensiones al área por debajo del 
piso de un á rea Clase I o Clase II, pero estas canalizaciones no deben tener conexiones que entren, o 
atraviesen un área Clase I o Clase II, a menos que tengan los sellos apropiados.  
b) Equipo.  El equipo que pueda producir arcos, chispas o partículas de metal caliente , tales como 
lámparas y portalámparas para alumbrado fijo, desconectadores, contactos, motores u otro equipo con 
contactos de apertura y cierre o deslizantes, cuando se instalen por encima de un área clasificada, o encima 
de un área donde se manejen objeto s recién terminados que sean manipulados, deben ser del tipo totalmente 
cerrado o estar construidos de tal manera que se evite el escape de chispas o partículas de metal caliente.  
516-40. Descargas eléctricas estáticas. Todas las personas y todos los objet os eléctricamente 
conductores, incluida cualquiera de las piezas de metal de los aparatos o equipos de procesos, contenedores 
de materiales, ductos de escape y sistemas de tuberías que transporten líquidos inflamables o combustibles 
deben estar eléctricame nte puestos a tierra.  
Deben tomarse las debidas precauciones para disipar las cargas eléctricas estáticas de todos los 
elementos no conductores que se utilizan en los procesos de impresión.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Figura 516 -35.- Clasificación del área eléctrica alrededor de un  proceso de inmersión o recubrimiento.  
ARTÍCULO 517  
INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD  
Parte A. Generalidades  
517-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo establecen criterios para la construcción e 
instalaciones eléctricas en establecimientos de atención de la salud de seres humanos.  
Los requisitos de las Partes B y C se aplican no sólo a edificios con funciones únicas para la atención de la 
salud, sino también a aquellas áreas, lugares y espacios de atención a los pacientes, q ue en forma individual, 
considerando las respectivas formas de atención, están dentro de un edificio de múltiples funciones (por 
ejemplo, una sala de examen médico localizado dentro de un establecimiento para la atención médica 
limitada, requiere que se ap liquen las disposiciones indicadas en 517 -10). Este Artículo no se aplica en 
instalaciones veterinarias.  
NOTA: Es competencia del director del hospital o director médico o responsable del establecimiento para 
la atención médica o  el cuerpo de gobierno, con  el responsable de ingeniería biomédica, el participar, apoyar, 
involucrarse e intervenir en la designación de los establecimientos, ubicaciones, espacios y áreas de acuerdo 
con el tipo de atención y cuidados que se otorguen al paciente y con las siguiente s definiciones: espacios de 
cuidados básicos, espacios de apoyo, espacios de Atención General, espacios de Atención Crítica y 
ubicaciones para procedimientos húmedos.  
517-2. Definiciones  
Agentes anestésicos inhalatorios:  Son sustancias que, introducidas p or inhalación a través de las vías 
respiratorias, producen anestesia general. Las que se utilizan actualmente son Xenón, Isoflurano, Enflurano, 
Sevoflurano, Desflurano y Halotano . Estos agentes anestésicos a ciertas concentraciones forman mezclas 
inflamabl es con gases medicinales como el oxígeno, aire medicinal y el óxido nitroso . 
Analgesia relativa: Estado de sedación en un paciente que le produce bloqueo parcial de percepción de 
dolor, por la inhalación de concentraciones de óxido nitroso insuficientes pa ra producir pérdida de conciencia 
(sedación consciente).  Este término se aplica cuando se utilizan mezclas de óxido nitroso y oxigeno entre 20 y 
60 por ciento.  
Anestesia:  Estado de la pérdida de conciencia (analgesia), pérdida de sensibilidad (relajación m uscular), 
pérdida de movilidad (protección neurovegetativa), pérdida de actividad refleja (protección neurovegetativa) y 
amnesia. Pérdida de conciencia y de reactividad a estímulos dolorosos intensos, producida de forma 
reversible por la existencia de un d eterminado fármaco en el cerebro.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Anestesia general: "Intoxicación" controlada y reversible en el paciente para permanecer inconsciente y 
sin ningún tipo de sensación en la cual se emplean un número variable de fármacos tal es el caso de los 
agentes anesté sicos inhalatorios.  
Anestésicos inflamables:  Gases o vapores tales como fluroxeno, ciclopropano, éter divinílico, cloruro de 
etileno, éter etílico y etileno, los cuales pueden formar mezclas inflamables o explosivas con el aire, oxígeno o 
gases reductores,  tales como el óxido nitroso. Estos también son usados en aplicaciones tópicas como el éter 
etílico que se utiliza para eliminar el exceso de grasa en la piel. 
Áreas de agentes anestésicos inhalatorios:  Lugares diseñados para la aplicación por inhalación d e la 
anestesia general a través del uso de anestésicos inhalatorios en conjunto con oxígeno y/o aire medicinal. Así 
como la aplicación de analgesia relativa.  
Banco de sangre.  Al servicio auxiliar constituido por el área o local con instalaciones, mobiliari o y equipo 
y con personal especializado y de apoyo, destinado a la obtención, procesamiento, conservación y distribución 
de sangre y sus derivados.  
Bitácora. Al instrumento de registro, en donde se inscriben, en hojas foliadas consecutivas, las acciones 
de revisión o de servicio que realiza el personal encargado y la fecha de realización a los equipos médicos.  
Central de enfermeras: Áreas destinadas a proporcionar un centro de actividades a un grupo de 
enfermeras que atienden a los pacientes hospitalizados y donde se reciben las llamadas de los pacientes 
encamados, desde este lugar, las enfermeras son distribuidas y redactan sus informes. Además, en estas 
áreas, las enfermeras recaban los datos de los pacientes que ingresan y preparan las medicinas o 
medicam entos para ser distribuidas a los pacientes encamados.  
Central de Esterilización y Equipos.  Al conjunto de espacios arquitectónicos con características de 
asepsia especiales, con áreas y equipos específicos donde se lavan, preparan, esterilizan, guardan 
momentáneamente y distribuyen equipo, materiales, ropa e instrumental utilizados en los procedimientos 
médicos quirúrgicos, tanto en la sala de operaciones como en diversos servicios del hospital.  
Circuitos derivados críticos:  Son los circuitos alimentadores  y derivados que suministran energía para la 
iluminación de las áreas de trabajo; equipos especiales y contactos seleccionados que funcionan en lo 
relacionado con la atención a los pacientes en las áreas, sistemas y equipos críticos. Estos circuitos están 
conectados a la fuente de suministro normal y se transfieren automáticamente en máximo 10 segundos a las 
fuentes alternas de energía, durante la interrupción o fallas internas de la energía de la fuente normal de 
suministro. La conexión se ejecuta por medi o de uno o varios desconectadores de transferencia, que pueden 
ser con control de retardo de tiempo para la toma de carga o de transición cerrada.  
Circuitos derivados de seguridad de la vida: Son los circuitos alimentadores y derivados que se utilizan 
para proporcionar energía para la iluminación, equipos y contactos que sirven para las funciones de seguridad 
de la vida de todas las personas dentro del establecimiento de atención de la salud, estos circuitos son 
automáticamente conectados hasta en 10 segund os a las fuentes alternas de suministro de energía durante 
las interrupciones de la fuente normal o en casos de presentarse fallas internas del sistema eléctrico.   
Circuitos derivados para equipos:  Circuitos alimentadores y derivados, conformados para su c onexión 
automática con retardo de tiempo o en forma manual a la fuente alterna de energía del sistema eléctrico 
esencial, con los propósitos de suministrar energía a algunos equipos eléctricos de utilización principalmente 
trifásicos, cuya operación es nec esaria para asegurar la continuidad de los servicios y el cese de los servicios 
de seguridad en el establecimiento para la atención de la salud.  
Cirugía de corta estancia . A la intervención quirúrgica programada que se realiza en las salas de 
operaciones d e un hospital o unidad de atención médica, en el cual el paciente no requiere hospitalización y 
su permanencia es menor a 24 horas. A este tipo de pacientes se les conoce como pacientes ambulatorios.  
Consultorio.  Todo establecimiento público, social o priv ado, ligado a un servicio hospitalario o dedicado al 
ejercicio profesional independiente, que tenga como propósito prestar servicios de atención médica a 
pacientes ambulatorios. Un edificio o parte de él en el que se atiende a los pacientes según lo siguie nte: (1) 
Exámenes, procedimientos y tratamientos menores ejecutados bajo la supervisión continua de un médico o un 
dentista profesional. (2) Solamente sedación o anestesia local es aplicada para efectuar los tratamientos y 
procedimientos, los que no hacen al paciente incapaz de tomar decisiones y efectuar acciones de auto       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
preservación en casos de emergencia por contingencias. (3) No se proporcionan servicios de estancia y 
atención las 24 horas.   
Contacto grado hospital. Al dispositivo polarizado que debe co ntar con conectores para instalarle o fijarle 
los conductores de un circuito eléctrico, incluyendo el conductor con aislamiento de puesta a tierra para los 
equipos médicos, que debe servir para que se le enchufe una clavija que debe hacer una conexión efec tiva 
por contacto mecánico y eléctrico de sus espigas con las mordazas del contacto. Además, debe estar 
identificado visiblemente en su parte frontal por un punto imborrable color verde, a este dispositivo deberán 
enchufarse sólo clavijas también identific adas grado hospital e igualmente polarizadas, con igual número de 
espigas y conectores para asegurar flujo de corriente eléctrica con un efectivo contacto con las mordazas del 
contacto, para minimizar la caída de tensión y asegurar la puesta a tierra de lo s equipos médicos. Los 
contactos grado hospital deben instalarse solamente dentro de la vecindad del paciente en las áreas de 
atención general y áreas críticas de pacientes.  
Contactos seleccionados:  Es la cantidad mínima de contactos para la conexión media nte clavijas de 
aparatos no fijos, normalmente requeridos para todas las tareas locales o los que se usen en la atención de 
los pacientes en caso de emergencia.  
Corriente peligrosa: Es la corriente que puede fluir a través de una baja impedancia que se con ecte entre 
cualquiera de los conductores aislados y el conductor de puesta a tierra del monitor de aislamiento en un 
sistema eléctrico aislado.  
Corriente peligrosa de falla:  La corriente peligrosa que puede fluir en un sistema eléctrico aislado con 
todos l os dispositivos y equipos conectados, excepto el monitor de aislamiento.  
Corriente peligrosa del monitor: La corriente peligrosa que circula a través del monitor de aislamiento 
entre línea y tierra.  
Corriente peligrosa total: La corriente peligrosa que cir cula en un sistema eléctrico aislado con todos los 
dispositivos y aparatos fijos conectados a él, incluyendo la corriente peligrosa del monitor.  
Cuerpo de gobierno: El responsable sanitario que tiene la responsabilidad legal de la operación del 
establecimi ento para atención de la salud  
Documentos adecuados: Son los documentos relacionados en el  Apéndice “E” que pueden de 
consultarse desde la planeación, proyecto, selección, construcción, instalación, operación, mantenimiento y 
pruebas de las instalaciones e léctricas en establecimientos para atención de la salud  
Equipo, Aparato, Accesorio, Instrumental de Utilización : Equipo que transforma, con cierta eficiencia, 
la energía eléctrica en energía mecánica, química, calorífica, luminosa u otras   
Espacios de aten ción del paciente: Son los espacios de los establecimientos en lugares de atención de 
la salud, llamados anteriormente áreas de atención a pacientes, en las cuales se examina o se trata al 
paciente; se clasifican como espacios para cuidados básicos, espaci os para atención general, espacios para 
atención crítica y espacios de soporte, pudiendo ser cualquiera de ellos clasificado como área de 
procedimientos húmedos. Oficinas, corredores, salones, salas de espera, salas de estar, no se clasifican 
como lugares de atención al paciente. El cuerpo de gobierno del establecimiento de atención a la salud debe 
designar los espacios para el cuidado de los pacientes, de acuerdo con el tipo de cuidados previstos para los 
pacientes y con las definiciones de la clasificació n de espacios. Las oficinas comerciales, corredores, salones, 
salas de espera, comedores o áreas similares normalmente no se clasifican como espacios para el cuidado de 
los pacientes. El cuerpo de gobierno del establecimiento para atención de la salud desi gna anticipadamente 
estos espacios de acuerdo con los procedimientos para la atención que se otorgará a los pacientes.  
1) Espacios para cuidados básicos.  Espacio categoría 3 en el cual no es probable que la falla de un 
equipo o un sistema provoque lesiones  en los pacientes, en las personas responsables de su cuidado o a los 
visitantes, aunque sí puede causar malestar en los pacientes. El espacio para cuidados básicos de categoría 
3 era anteriormente conocida como cuartos de cuidados básicos, es un espacio e n el que se brindan cuidados 
básicos médicos o dentales, donde se realizan tratamientos y se examina a los pacientes. Entre los ejemplos 
se incluyen, aunque no de manera limitada, a las salas de exámenes o de tratamiento de clínicas, consultorios 
médicos y  odontológicos, y establecimientos, espacios o áreas de cuidados limitados y para la atención de 
enfermería.  
2) Espacios para cuidados generales.  Espacio categoría 2 en el cual es probable que la falla de un 
equipo o un sistema provoque lesiones menores a los pacientes, a las personas responsables de su cuidado o Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
a los visitantes. Estos espacios fueron anteriormente conocidos como cuartos para cuidados generales. Es el 
servicio, que cuenta con camas censables para atender pacientes internos hospitalizados, proporcionar 
atención médica con el fin de realizar diagnósticos, aplicar tratamientos y cuidados de enfermería. El paciente 
está en contacto con dispositivos ordinarios tales como el sistema de llamado a enfermeras, teléfonos y 
aparatos de entretenimiento . En este espacio puede ser necesario que los pacientes estén conectados con 
equipo médico tales como electrocardiógrafos, aspiradores, monitores de signos vitales, otoscopios, 
oftalmoscopios, etc.  
3) Espacios para cuidados críticos.  Espacio categoría 1, a ntes conocidos como cuartos de cuidados 
críticos, en el cual es probable que la falla de un equipo o un sistema provoque lesiones mayores, la muerte 
de pacientes, de las personas que están bajo su cuidado o de los visitantes. Son los servicios de atención 
especial tales como: Terapia Intensiva (adulto, pediátrica y neonatal), Terapia Intermedia, Salas  de 
Operaciones, Área de Recuperación, Cirugía de Corta Estancia, Urgencias, Tococirugía, Unidades de 
Cuidados Coronarios, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal,  Área de Quemados, Salas de Angiografía, Salas  de 
Tomografía Computarizada, Salas de Resonancia Magnética, Gabinete de Radioterapia, y/o áreas similares 
en las cuales los pacientes están sujetos a procedimientos invasivos y conectados a equipos médicos de  alta 
tecnología que estén energizados mediante contactos grado hospital. Para el caso de Laboratorios Clínicos, 
Laboratorios de Citología y/o áreas donde se almacenan reactivos, medicamentos, vacunas, sangre y 
hemoderivados serán también consideradas área s de atención crítica.  
4) Espacios de soporte para pacientes. Espacio categoría 4, anteriormente conocidos como cuartos de 
soporte, es el espacio en el cual no es probable que la falla de un equipo o un sistema tenga un impacto físico 
en los pacientes. Los  espacios para cuidados de soporte son lugares en el que se brindan exámenes físicos 
médicos o dentales básicos, tratamientos o en el que se examina a los pacientes. Entre los ejemplos se 
incluyen, aunque no de manera limitada, cuartos de trabajo de aneste sia, suministros estériles, servicios 
forenses, laboratorios, salas de espera, salas de exámenes físicos o de salas comunes en clínicas, 
consultorios médicos y odontológicos, laboratorios, y cuartos de servicio.  
Equipo médico.  Los equipos, aparatos, acceso rios e instrumental de utilización destinados a la atención 
médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, 
así como aquéllos para efectuar actividades de investigación biomédica. Se considera e quipo médico al 
sistema de energía aislado.  
Equipo de soporte de vida.  Equipo necesario para mantener la vida del paciente que debe permanecer 
en operación continua y óptima. Se considera el siguiente listado de equipos médicos de forma enunciativa 
más no limitativa: Desfibrilador, Incubadora, Sistema de infusión rápida; Ventiladores para pacientes tales 
como: de alta frecuencia, volumétricos adulto, pediátrico y neonatal; Máquina de anestesia, Máquina de 
hemodiálisis, Lámparas quirúrgicas, Unidad de circul ación extracorpórea, Microscopio quirúrgico, Torres de 
laparoscopia, etc. En esta definición se consideran también los equipos de Banco de Sangre para 
conservación de la sangre y hemoderivados tales como: refrigeradores y congeladores, equipos de laborator io 
clínico: tales como: refrigeradores para reactivos, equipos para la conservación de vacunas y medicamentos, 
por ejemplo, refrigeradores.  
Establecimientos para la atención de enfermería. Un edificio o parte de él utilizado las 24 horas, para la 
atención con base en enfermeras, de pacientes que, por causas de sus imposibilidades mentales o físicas, 
son incapaces de tomar decisiones o ejecutar acciones propias de autopreservación en casos de 
contingencias.  
Establecimiento de atención limitada: Un edificio o parte de él que funciona las 24 horas del día para 
albergar personas que, en casos de contingencias, sean incapaces de tomar una acción y valerse por sí 
mismos por vejez, por limitaciones físicas, debido a accidente o enfermedad o limitaciones mentales, tales 
como enfermedad mental y fármaco dependencia.  
Establecimientos para la atención de pacientes ambulatorios. Un edificio o una porción de este usada 
para proveer servicios de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación a pacientes ambulatorios en cualqui era de 
los siguientes casos:  
(1) Las instalaciones para la atención y tratamiento a pacientes que sean incapaces de tomar una acción 
para su autopreservación en condiciones de emergencia y contingencias, sin la asistencia de otras personas; 
tales como unid ades de hemodiálisis, de estudios especiales como radiología, endoscopias y otros.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Las instalaciones para la atención de pacientes ambulatorios que requieren tratamiento quirúrgico 
con anestesia. Ejemplo cirugía de corta estancia.  
Evacuación . Medida de  prevención que consiste en el alejamiento temporal de la población y pacientes, 
de una zona de riesgo con el fin de ubicarla durante las contingencias o emergencias en lugares adecuados 
protegiéndola ante los efectos colaterales de un desastre.  
Farmacia.  Área donde se reciben, guardan, controlan y despachan los medicamentos y lácteos para los 
pacientes con tratamiento farmacológico.  
Fuentes alternas de energía:  Son uno o más generadores o sistemas de energía ininterrumpible o 
sistemas de baterías normalmen te fijos dentro del lugar de atención de la salud, con las funciones de 
proporcionar la energía eléctrica al sistema eléctrico esencial durante la interrupción del suministro de la 
fuente normal o por fallas internas del sistema eléctrico del establecimien to. 
Grado hospital: Denominación que se utiliza para los dispositivos por el que pasa el fluido eléctrico tales 
como contactos, clavijas, cajas de pared, interruptores de circuito por falla a tierra, entre otros y que cumplen 
con especificaciones y estén a probados para su uso.  
Hospital: Al establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación y que tenga 
como finalidad la atención de enfermos que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 
Puede también tratar enfe rmos ambulatorios y efectuar actividades de formación y desarrollo de personal para 
la salud y de investigación.  
Iluminación en lugares de atención a la salud: Provisión del nivel mínimo de iluminación de 
reemplazamiento requerido para desarrollar las labo res necesarias en las áreas de atención del paciente, 
incluyendo la iluminación para el acceso seguro a los suministros y equipamiento. Así como, para la 
iluminación al acceso y tránsito seguro en las vías de evacuación y para la iluminación de la señaliza ción de 
las salidas o accesos a lugares seguros en caso de emergencia.  
Iluminación en lugares de trabajo:  Equipos de alumbrado mínimos requeridos para realizar los trabajos 
necesarios en las áreas descritas, incluido el acceso seguro a los suministros y eq uipos y el acceso a las 
salidas.  
Iluminación de evacuación y señalización. Iluminación mínima necesaria para el acceso y tránsito 
seguro en las vías de evacuación y para la señalización de las salidas o accesos a lugares seguros en casos 
de emergencia.  
Instalaciones en lugares de atención a la salud: Son las instalaciones en edificios o partes de edificios 
o unidades móviles que proporcionan servicios médicos, tales como hospitales, establecimientos para la 
atención médica de pacientes ambulatorios, estable cimientos de atención limitada, clínicas y consultorios 
médicos o dentales.  
Laboratorio clínico. Establecimiento público, social o privado, independiente o ligado a un 
establecimiento de atención médica, que tenga como fin realizar análisis clínicos y así coadyuvar en el 
estudio, prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de salud.  
Luminarias alimentadas por baterías.  Equipos individuales para iluminación de respaldo que consisten 
en lo siguiente:  
(1) Batería recargable  
(2) Medios de  carga de las baterías  
(3) Disposiciones para una o más lámparas montadas en el equipo o con terminales para lámparas 
remotas o ambas.  
(4) Dispositivo de protección con relés dispuesto para energizar  las lámparas automáticamente ante la 
falla de la aliment ación del equipo de la unidad.  
Locales de anestesia:  Un área dentro de un hospital, que ha sido diseñada para ser utilizada durante la 
aplicación de gases y vapores anestésicos de inhalación, inflamables o no inflamables, durante el curso de un 
examen para  diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, incluyendo el uso de gases o vapores para tratamientos 
de anestesia general y analgesia relativa.  
Paciente. Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de atención médica.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Paciente ambu latorio. Todo aquel usuario de servicios de atención médica que no necesite 
hospitalización.  
Procedimiento Invasivo:  Cualquier procedimiento médico que rompe y penetra la protección superficial 
del cuerpo del paciente como la piel, las membranas mucosas y la córnea, que se realiza en un espacio para 
procedimientos en un campo estéril aséptico. No se incluye en esta categoría la colocación agujas 
perimetrales intravenosas o catéteres usados para administrar fluidos y medicamentos, ni las endoscopías 
gastroin testinales con sigmoscopios, así como la inserción de catéteres uretrales y otros procedimientos 
similares.  
Punto de conexión equipotencial a tierra de equipos médicos en la vecindad del paciente: Un 
conector o barra terminal destinado como punto para cone xión a tierra redundante de equipos médicos, 
sirviendo en la vecindad del paciente. Además, para la conexión a tierra, con objeto de eliminar problemas de 
interferencia electromagnética en equipos médicos sensibles.  
Punto de referencia de puesta a tierra: La barra para conexión a tierra del tablero de alumbrado y 
control o del tablero del sistema eléctrico aislado, que suministra energía a las áreas de atención de 
pacientes.  
Rayos X móvil: Un equipo de rayos X, con rodamientos que le permite ser desplazado por una persona. 
Su diseño le permite operar con baterías o conectado a la red eléctrica y moverse con facilidad de un lugar  a 
otro. 
Rayos X portátil:  Equipo de rayos X que puede ser transportado manualmente por una sola persona.  Su 
diseño le permite oper ar con baterías o conectada a la red eléctrica y moverse con facilidad de un lugar a otro.  
Rayos X régimen momentáneo:  Equipo de rayos X que trabaja en un intervalo de operación de hasta 
cinco segundos.  
Rayos X régimen prolongado: Equipo de rayos X que tra baja en un intervalo de operación de cinco 
minutos o más.  
Rayos X transportable: Equipo de rayos X para ser armado y operado dentro de un vehículo automotor o 
remolque y que puede ser desarmado para transportarlo en un vehículo y armado y operado en un lug ar 
específico.  
Sala de expulsión o parto. Al espacio físico donde se atiende a la parturienta, aséptico al iniciar la 
expulsión.  
Sala de operaciones.  Al local donde se realizan las intervenciones quirúrgicas y aquellos procedimientos 
de diagnóstico y trata miento que requieren efectuarse en un local aséptico.  
Sistema eléctrico esencial: Sistema compuesto por los circuitos derivados de seguridad de la vida, del 
circuito derivado crítico y del circuito derivado para equipos, constituido por una o varias fuente s alternas  de 
energía con todos los circuitos de distribución, dispositivos y equipos eléctricos conectados. Debe de 
diseñarse para garantizar la continuidad de la energía eléctrica en establecimientos de atención de la salud, 
durante la interrupción del suministro de la fuente normal y para minimizar los problemas ocasionados por las 
fallas internas en los sistemas eléctricos esencial y no esencial.  
Superficies conductoras expuestas:  Superficies metálicas de aparatos, dispositivos y equipos no 
protegidas  ni resguardadas permitiendo el contacto con ellas, estas superficies pueden quedar energizadas y 
conducir energía eléctrica. La pintura y recubrimientos similares, no se consideran aislamientos adecuados a 
menos que estén aprobados para ese uso.  
Sistema e léctrico aislado: Un sistema integrado por un transformador de aislamiento o su equivalente, 
un monitor de aislamiento línea y sus conductores de circuito no puestos a tierra . 
Terapia intensiva.  Al espacio físico con el equipamiento especializado para reci bir pacientes en estado 
crítico (adulto, pediátrico o neonatal), que exigen asistencia médica y de enfermería permanente, con equipos 
de soporte de la vida.  
Terapia intermedia.  Al espacio físico con el equipamiento para recibir pacientes en estado de grave dad 
moderada, que exigen asistencia médica y de enfermería, iterativa, con equipo de monitoreo.  
Tiempo de exposición de régimen momentáneo de los equipos de rayos X. Régimen basado en un 
intervalo de operación de hasta cinco segundos de exposición.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tiempo de exposición de régimen prolongado de los equipos de ray os X con fluoroscopi a. Régimen 
basado en un intervalo de operación de hasta cinco minutos o más de exposición.  
Transformador de aislamiento.  Un transformador del tipo multidevanado con los devanados primario y 
secundario separados físicamente entre sí, en el que el devanado y los conductores no puestos a tierra del 
secundario, están acoplados sólo inductivamente al devanado primario y a los conductores del primario 
alimentados por un sistema eléctrico  puesto a tierra.  
Ubicación de la cama del paciente:  Ubicación de la cama del paciente hospitalizado, cama o mesa de 
tratamiento o mesa quirúrgica usada en el área de atención crítica del paciente.  
Ubicación de  procedimientos húmedos: Son las áreas de los espacios de atención a pacientes donde 
normalmente existen condiciones de humedad mientras está presente el paciente. Estas áreas incluyen 
permanentes fluidos a nivel del piso o áreas de trabajo que rutinariamente estén húmedas, siempre y cuando 
alguna de estas condiciones esté íntimamente relacionada con los pacientes y con el personal. Los 
procedimientos de limpieza rutinarios y derrames accidentales de líquidos no definen un lugar con 
procedimientos húmedos. Es responsabilidad del responsable sanitario o  cuerpo de gobierno del 
establecimiento para atención de la salud, designar las áreas de procedimientos húmedos. Las rutinas de 
limpieza y la fuga accidental de líquidos, no define un área de procedimientos húmedos.  
Unidad quirúrgica. Al conjunto de locale s y áreas tales como: vestidores con paso especial a un pasillo 
“blanco”, pasillo “gris” de transferencia, prelavado, sala de operaciones, área de recuperación y central de 
esterilización y equipos (CEyE).  
Unidad tocoquirúrgica. Al conjunto de áreas, espac ios y locales en los que se efectúan acciones 
operatorias de tipo obstétrico.  
Vecindad de un paciente:  Es el espacio dentro del cual el paciente puede estar en contacto con las 
superficies expuestas o aisladas que pueda tocar. Típicamente la vecindad de un  paciente comprende un 
espacio de al menos de 1.80 metros alrededor del perímetro de la cama o mesa de procedimientos o mesa 
quirúrgica o hasta donde se encuentre una pared, mampara o cortina de separación. Extendiéndose además 
verticalmente, a no menos de  2.30 metros sobre el nivel del piso.  
Parte B. Alambrado y protección  
517-10. Aplicación.  
a) Aplicación. La Parte B debe aplicarse a todos los establecimientos y espacios de atención de la salud, 
identificados de acuerdo con los servicios médicos que se ot orguen a los pacientes, estos establecimientos y 
espacios están descritos en 517 -2. En los establecimientos de atención de la salud, corresponde al 
responsable sanitario o cuerpo de gobierno la designación de los espacios de atención a los pacientes.  
b) No  Aplicación. La parte B no se aplica en lo siguiente:  
(1) Oficinas administrativas, corredores o espacios de circulación, estacionamientos, casas de 
máquinas, salas de espera y espacios generales de los hospitales, así como en espacios similares 
en estable cimientos de atención de la salud tales como clínicas, centros de salud, unidades de 
consulta externa y consultorios médicos y dentales.  
(2) En las áreas de atención limitada y cuidados de enfermería, en las que se utilicen exclusivamente 
como dormitorios y alojamiento de pacientes, las instalaciones eléctricas para estos locales o áreas, 
se les debe aplicar lo indicado en los Capítulos 1 a 4 de esta NOM.  
517-11. Criterios generales de instalación y construcción. El objetivo de esta sección es establecer lo s 
requisitos y las especificaciones técnicas que deben aplicarse a las instalaciones eléctricas y en los métodos 
de alambrado, con el propósito de minimizar los peligros derivados de la utilización de la energía eléctrica al 
mantener bajas las diferencias de potencial al quedar energizadas, por diversas causas, las superficies 
conductoras expuestas y con las cuales el paciente, médicos y enfermeras pueden tener contacto directo  o 
indirecto.  
NOTA:  En las áreas de atención crítica, es difícil impedir la incid encia de una trayectoria conductiva o 
capacitiva desde el cuerpo del paciente a cualquier objeto o superficie metálica conectada a tierra, porque esa 
trayectoria se puede establecer accidentalmente, a través del uso de equipos y dispositivos médicos 
direct amente conectados al paciente y las superficies eléctricamente conductivas conectadas a tierra con las Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
que el paciente pueda tener contacto directo o indirecto, entonces los equipos o dispositivos médicos pueden 
convertirse en posibles fuentes de energía e léctrica y el flujo o paso de corriente pudiera incluir en su 
trayectoria al cuerpo del paciente y también al personal médico y de enfermería, estos riesgos se incrementan 
al asociar más equipos, dispositivos médicos con el paciente y, por tanto, se requie re incrementar las 
precauciones y minimizar los riesgos derivados del uso de la energía eléctrica. Para el control de los riesgos 
de descargas eléctricas dentro de la vecindad del paciente, es necesario limitar el flujo de corriente 
obteniéndose una reducc ión en las diferencias de potencial que puedan aparecer entre las superficies 
conductoras expuestas y los dispositivos y equipos médicos conectados directamente a los pacientes, este 
flujo de corriente pudiera recorrer una trayectoria cuyo circuito incluye  el cuerpo del paciente y debe limitarse 
mediante algún método para interrumpir o limitar el flujo de la corriente peligrosa, estos métodos consisten en 
incrementar la resistencia del circuito conductor o aumentar el nivel del aislamiento de las superficie s 
expuestas que podrían energizarse, en algunos casos es conveniente la aplicación en forma combinada de 
los dos métodos antes mencionados. Se presenta un problema especial en el paciente con una trayectoria 
conductiva directa desde el exterior hasta el mú sculo del corazón, en estas condiciones el paciente puede 
resultar electrocutado con diferencias de potencial de 5 milivolts y niveles de corriente tan bajos de 10 micro 
amperes , por lo que se requiere protección adicional en las instalaciones eléctricas con la utilización de los 
sistemas eléctricos aislados instalados en las áreas de atención críticas con procedimientos invasivos 
aplicados a los pacientes, esta protección adicional requiere incrementarse con la utilización de conductores, 
equipos y dispos itivos eléctricos con bajas corrientes de fuga entre otras características de fabricación, los 
que deberán de instalarse de acuerdo a los métodos de alambrado seguros y con las conexiones y 
conductores para puesta a tierra redundante. Asimismo, se debe apl icar esta protección adicional en el diseño 
de los equipos y dispositivos médicos, en los aislamientos de los catéteres y en el control para vigilar y 
supervisar la práctica médica en las áreas críticas como son: Las salas de operaciones, las unidades  de 
terapia intensivas y en los servicios para estudios especializados de diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación con la aplicación de métodos invasivos y no invasivos.  
517-12. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado e n los 
Capítulos 1 al 4 de esta NOM, excepto por modificaciones que se especifiquen en este Artículo.  
517-13. Conexión de puesta a tierra de contactos y equipo eléctrico fijo en los espacios de cuidado 
de pacientes . El alambrado en los espacios para el cuid ado de pacientes debe cumplir con 517 -13(a) y (b).  
a) Métodos de alambrado:  Todos los circuitos derivados que alimenten a los espacios de atención de 
pacientes deben proveerse de una trayectoria efectiva de puesta a tierra de equipos para conducir la corri ente 
eléctrica de falla a tierra, esta trayectoria debe establecerse a través de un sistema de canalización metálica, 
cable armado conteniendo una cubierta metálica o un cable ensamblado en fábrica con cubierta metálica.  El 
sistema de canalización metálic a, cable armado con cubierta metálica o cable ensamblado en fábrica, deben 
calificarse como conductores eficientes de puesta a tierra de acuerdo con lo indicado en 250 -118. 
b) Conductores con aislamiento para puesta a tierra de equipos y puentes de unión a islados para 
equipos.  
1) Generalidades.  En los espacios de atención a pacientes, se debe de utilizar un conductor de cobre con 
aislamiento color verde para la puesta a tierra de equipos instalado con los conductores del circuito derivado, 
todos los conduct ores del circuito derivado deben instalarse de acuerdo con los métodos de alambrado 
requeridos en el inciso (a) inmediato anterior.  
El conductor de cobre con aislamiento color verde para la puesta a tierra de equipos, debe conectarse 
directamente a las ter minales o conectores para la puesta a tierra de los equipos y dispositivos médicos  como 
sigue:  
(1) Al conector color verde de la terminal para la puesta a tierra de los contactos, que no sean, los 
contactos con conector aislado para puesta a tierra.  
(2) A los conectores para puesta a tierra de las cajas metálicas, de paso, para dispositivos y de 
conexiones, así como a los conectores o barras de los envolventes metálicos que alojan a los 
dispositivos de desconexión.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) A las superficies expuestas de los equ ipos fijos y dispositivos médicos que funcionen a más de 100 
volts, que puedan quedar energizadas y estén sujetas al probable contacto con pacientes o 
personas.  
Excepción 1:  Para contactos que no sean con conector aislado para puesta a tierra, se permite q ue un 
puente de unión formado por un conductor con aislamiento color verde, conecte directamente el conductor 
para puesta a tierra de equipo a la caja metálica para dispositivos y al conector para la puesta a tierra de los 
contactos. Los contactos con cone ctor aislado para puesta a tierra se deben conectar el conductor aislado 
color verde del circuito para puesta a tierra de equipos, como se requiere en 517 -16.  
Excepción 2: Se permite que las placas exteriores metálicas de los contactos se conecten a tierr a por 
medio de tornillos metálicos, los cuales fijan la placa metálica al portadispositivo y éste, a la caja metálica que 
aloja al dispositivo de salida o al dispositivo de salida del alambrado o al conector de la terminal de puesta a 
tierra de los contact os 
Excepción 3:  Se permitirá que las luminarias ubicadas a más de 2.30 metros sobre el piso y los 
interruptores localizados fuera de la vecindad del paciente, estén conectadas a una trayectoria de retorno de 
puesta a tierra de equipos que cumpla con 517 -13(a) o 517 -13(b)  
2) Tamaño.  Los conductores aislados para puesta a tierra de equipos y los puentes de unión de equipos, 
deben seleccionarse de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250 -122. 
517-14. Puentes de unión entre tableros de alumbrado y control.  Las b arras para la conexión de los 
conductores de puesta a tierra de los tableros de alumbrado y control, tanto de los circuitos normales como de 
los circuitos del sistema eléctrico esencial, que sirven a la misma vecindad del paciente, deben 
interconectarse co n conductores de cobre aislados de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG). 
Donde haya dos o más tableros del sistema eléctrico esencial alimentados por diferentes desconectadores de 
transferencia que suministren energía a la misma vecindad del pacien te, se deben de unir las barras para la 
conexión de los conductores de puesta a tierra de equipos de estos tableros, con un conductor de cobre 
tamaño 5.26 mm2 (10 AWG), se permite que el conductor de un tablero que une a otro termine en cada barra 
para la conexión de los conductores para puesta a tierra de equipos.  
517-16. Uso de los contactos con terminal aislada para puesta a tierra.  
a) Dentro de la vecindad del paciente.  
Dentro de la vecindad del paciente, no se deben instalar contactos con terminal aisl ada para puesta  a 
tierra.  
b) Fuera de la vecindad del paciente.  
Los contactos con terminal aislada para puesta a tierra localizados en los espacios fuera de la vecindad 
del paciente deben cumplir con 517 -16 b) 1) y 517 -16 b) 2).  
1) Las terminales aisladas  de los contactos conectados a los circuitos derivados localizados en los 
espacios para el cuidado de pacientes, deben conectarse a un conductor aislado para puesta a tierra de 
equipos de acuerdo con 250 -146 d), además de la trayectoria del conductor para puesta a tierra requerido en 
517-13 a). El aislamiento del conductor para puesta a tierra de equipos debe identificarse en toda su longitud 
con un color verde y una o varias franjas amarillas.  
2) El conductor aislado requerido en 517 -13 b), debe identifica rse en toda su longitud con el aislamiento 
color verde sin franjas color amarillo y no debe de conectarse a las terminales aisladas de los contactos, pero 
debe conectarse a las cajas o envolventes indicados en 517 -13 b) 1) 2) y a las superficies no conduct oras de 
los equipos fijos requeridos en 517 -13 b) 1) 3).  
NOTA 1:  Este tipo de instalaciones son usadas donde se requiere la reducción del ruido (interferencia 
electromagnética) es necesaria y trayectorias paralelas para puesta a tierra deben evitarse.  
NOTA  2: Debe tenerse cuidado al especificar este tipo de contactos con terminal aislada para puesta a 
tierra, ya que la impedancia de tierra es controlada por los conductores, y no se beneficia de cualesquier 
tubería o estructura del edificio en paralelo con l a trayectoria de puesta a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
517-17. Protección contra falla a tierra  
a) Aplicación.  Los requerimientos de esta sección se deben aplicar a los hospitales y a otros edificios, 
incluidos los edificios con múltiples ocupaciones que proporcionen servicios  de atención de la salud a 
pacientes que requieren cuidados críticos (Espacios categoría 1) o que utilicen equipos de soporte de vida. 
También se deben aplicar en los edificios que proporcionan el requerimiento de suministro al sistema eléctrico 
esencial, para la operación de los espacios de atención crítica (Espacios categoría 1) o para la operación de 
los equipos de soporte de vida.  
b) Alimentadores. Cuando la protección de equipos contra falla a tierra, está instalada en el medio 
principal de desconexión  de la acometida o del alimentador, de acuerdo a las especifica ciones de las 
secciones 230 -95 o 215-10 respectivamente, se debe instalar una protección adicional del mismo tipo al de  
los instalados en el medio de desconexión principal de la acometida o de l alimentador, esta protección 
adicional debe instalarse en el siguiente nivel o etapa hacia la carga en cada uno de los circuitos 
alimentadores. Tales protecciones consistirán de dispositivos de sobrecorriente y transformadores de corriente 
o por otro equ ipo de protección equivalente, el cual debe iniciar la apertura del dispositivo de desconexión 
abriendo solamente el circuito alimentador involucrado en la falla.  
No se deben de instalar estos dispositivos adicionales de protección de equipos contra falla a tierra en el 
lado de la carga del generador ni del lado de la carga de los desconectadores de transferencia de los circuitos 
derivados del sistema eléctrico esencial.  
c) Selectividad.  Para la selectividad completa al 100 por ciento entre las protecciones  de los equipos por 
falla a tierra instalados en los medios de desconexión principal de la acometida o del alimentador, y las 
protecciones para los equipos por falla a tierra instaladas en los medios de desconexión de los circuitos 
alimentadores de la segu nda etapa hacia la carga, los ajustes y calibraciones se deben efectuar de tal manera 
que si se presenta una falla a tierra en el lado de la carga de cualesquier circuito alimentador, se deberá abrir 
el dispositivo de desconexión del alimentador y no el de l medio de desconexión principal de la acometida o del 
alimentador. Para este efecto, los ajustes y calibraciones requeridas se deben realizar de acuerdo con las 
características de las gráficas tiempo -corriente de las protecciones y estar conforme a las re comendaciones 
del fabricante. Los ajustes y calibraciones deben establecer un intervalo de tiempo de separación entre  las 
bandas de operación de la protección del desconectador principal de la acometida o del alimentador y de las 
protecciones de los desco nectadores de la segunda etapa o nivel de protección hacia la carga en los circuitos 
alimentadores. Para obtener una precisión del 100 por ciento de selectividad, se deben considerar  los 
tiempos de funcionamiento desde la detección de la falla hasta la ap ertura de los medios de desconexión  y 
las tolerancias entre las bandas de operación de los dispositivos de desconexión que se coordinarán.  
NOTA: Ver 230 -95 nota informativa, para la transferencia a la fuente alternativa de energía, donde la 
protección con tra a falla a tierra para equipos es instalada. Si en un sistema de suministro normal de energía 
eléctrica del establecimiento de atención de la salud, se instale en el medio de desconexión principal una 
protección para equipos contra falla a tierra y adem ás se instala un desconectador de transferencia en el 
sistema de suministro normal, para la interconexión con otro sistema de suministro alternativo de energía 
eléctrica en casos de interrupciones, se podrán requerir e instalar medios y dispositivos que as eguren que los 
sensores capten completamente la corriente de falla a tierra.  
d) Pruebas.  Cuando se instale el equipo de protección de falla a tierra por primera vez, debe probarse 
cada nivel para asegurar el cumplimiento con 517 -17 c) anterior.  
517-18 Espa cios de atención general (Categoría 2).  
 a) Ubicación de la cama del paciente . A cada ubicación de la cama de paciente, se le debe suministrar 
cuando menos dos circuitos derivados, uno del circuito derivado crítico y otro del sistema eléctrico normal, 
todos los circuitos derivados del sistema normal deben originarse en el mismo tablero de alumbrado y control. 
Los circuitos derivados sirviendo a la ubicación de la cama del paciente, no deben formar parte de un circuito 
derivado multiconductor. Los contactos eléctricos o la placa que cubre los contactos eléctricos alimentados 
desde el circuito derivado crítico deben tener un color distintivo o marca, de manera que puedan ser       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
fácilmente identificados y deben también indicar el tablero o panel de distribución y el número del circuito 
ramal que lo alimenta.  
Excepción 1:  Un circuito  derivado que alimente solamente a salidas o contactos para un propósito 
especial tal como una salida para equipo de rayos X móvil o portátil, no se requiere que sea alimentado desde 
el (los) mismo (s) panel (es) de distribución.  
Excepción 2:  Los requerimientos del 517 -18(a) no se aplican a la ubicación de camas de pacientes en 
clínicas, consultorios médicos y dentales, instalaciones de consulta externa, hospitales para rehabilitación, 
hospitales psiquiátricos, hospitales para el tratamiento contra las adicciones, cuartos de atención de 
enfermería utilizados por los pacientes para dormir y en atención limitada, los que deben cumplir 
cuidadosamente los requerimientos indicados en 517 -10 b)  2). 
Excepción 3:  La ubicación de la cama de atención general (Categoría 2), no requiere de un circuito del 
sistema eléctrico normal, si los circuitos derivados están alimentados por dos desconectadores de 
transferencia diferentes conectados al circuito de rivado crítico.  
b) Contactos dentro de la ubicación de las camas de pacientes. Cada ubicación de la cama del 
paciente debe estar provista como mínimo de ocho contactos, deben ser de los tipos sencillo, dúplex y 
cuádruplex o una combinación de estos tipos. Todos los contactos, si son ocho o más, deben ser aprobados 
tipo grado hospital y así identificarlos. Cada contacto debe estar puesto a tierra por medio de un conductor de 
cobre aislado de tamaño nominal seleccionado de acuerdo con la Tabla 250 -122. 
Excepc ión 1: Los requisitos de la sección 517 -18 b) no deben aplicarse al os hospitales psiquiátricos, de 
tratamiento contra las adicciones y para rehabilitación, deben reunir los requerimientos indicados en  517-
10(b)(2)  
Excepción 2:  Los cuartos de seguridad ps iquiátrica no requieren salidas de contactos.  
NOTA . En instalaciones existentes con contactos que no sean grado hospital, no es necesario su 
reemplazo inmediato por contactos  grado hospital, pero cada vez que sea necesario reemplazar alguno se 
debe prepara r dicho reemplazo e instalar contactos grado hospital. Igualmente se deberán instalar contactos 
grado hospital cuando se remodele, se adapte o se ejecuten obras para ampliar o modificar cualquier espacio 
de atención general.  
c) Designación de cuidados gene rales (Categoría 2) en ubicaciones de pediatría. Los contactos que 
se localicen dentro de los cuartos, baños, cuartos para juegos, cuartos para actividades y unidades o espacios 
para pediatría y diferentes a los de enfermería, designados por el responsable  sanitario o cuerpo de gobierno 
con iguales riesgos, deben ser contactos listados como resistentes a la manipulación o deben de contar con 
una cubierta listada como resistente a la manipulación.  
517-19. Espacios de atención crítica (Categoría 1).  
a) Circui tos derivados dentro de la ubicación de las camas de pacientes . Cada ubicación de la cama 
debe tener cuando menos dos circuitos derivados, uno o más del circuito derivado crítico y uno o más del 
sistema normal; cuando menos un circuito derivado crítico deb e alimentar a una o más salidas en esta 
ubicación de la cama. Todos los circuitos del sistema normal deben originarse en el mismo tablero de 
alumbrado y control. Los contactos de los circuitos derivados críticos deben estar identificados y también 
deben in dicar el tablero de alumbrado y el número del circuito derivado al que están conectados. Los circuitos 
derivados que alimentan a la ubicación de la cama del paciente no deben formar parte de un circuito 
multiconductor. Los contactos que son conectados a lo s circuitos derivados de seguridad de la vida y circuitos 
derivados críticos o las placas que los cubren, deben de tener un color o marcas distintas que los hagan 
fácilmente identificables.  
Excepción 1:  Los circuitos derivados que alimentan sólo a contact os y a equipo de uso especial, dentro 
de los espacios para la atención crítica (Categoría 1), se permite sean alimentados desde otros tableros de 
alumbrado y control de la fuente normal.  
Excepción 2: Los espacios de atención crítica (Categoría 1), no requi ere de un circuito del sistema 
eléctrico normal, si dos circuitos derivados críticos diferentes, están alimentados de dos desconectadores de 
transferencia distintos que alimentan a los circuitos derivados críticos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b) Contactos dentro de la ubicación de la s camas de pacientes.  
1) Cantidad mínima y su alimentación del sistema.  Cada ubicación de la cama para el paciente debe 
estar provista como mínimo de catorce contactos, cuando menos uno debe ser conectado como sigue:  
(1) Al circuito derivado del sistema no rmal requerido en 517 -19(a)  
(2) A un circuito derivado crítico alimentado por un desconectador de transferencia diferente del de los 
otros contactos conectados a los circuitos derivados críticos dentro de la misma ubicación.  
2) Requerimientos de los contac tos. Los contactos requeridos en 517 -19(b)(1), pueden ser del tipo 
sencillo, dúplex, cuádruplex o una combinación de ellos. Todos los contactos deben ser grado hospital y 
deben estar así identificados; cada contacto debe contar con una conexión a un punto de referencia para 
puesta a tierra, por medio de un conductor aislado de cobre para la puesta a tierra de equipo.  
c) Contactos en salas de operaciones o quirófanos.  
1) Cantidad mínima y alimentación.  Cada quirófano debe estar provisto de como mínimo 36 con tactos, 
de los cuales al menos 12 deben estar conectados a alguno de los siguientes:  
(1) El circuito derivado del sistema normal exigido en la sección 517 -19(a)  
(2) A un circuito derivado crítico alimentado por un interruptor de transferencia diferente al de los otros 
contactos, en la misma ubicación.  
2) Requisitos de los contactos.  Los contactos exigidos en la sección 517 -19(c)(1) pueden ser del de tipo 
de seguridad o no, en configuraciones simples, dobles o cuádruples o una combinación de los tres. Todos los 
contactos del tipo de no seguridad deben estar identificados como “grado hospital” e identificados como tales. 
La terminal de puesta a tierra de cada contacto debe estar conectada al punto de puesta a tierra de referencia, 
por medio de un conductor de cobre aislado para puesta a tierra de equipos.  
d) Puesta a tierra y puentes de unión en la vecindad del paciente.  Dentro de la vecindad del paciente 
se debe instalar un punto o barra para la puesta a tierra de equipos, dotado de conectores aprobados para 
puesta a tierra redundante de los equipos y dispositivos médicos. Adicionalmente debe instalarse un puente 
de unión de tamaño nominal no menor de 5.26 mm2 (10 AWG), para conectar la terminal de puesta a tierra de 
todos los contactos con terminal de puesta a  tierra, con ese punto de referencia a tierra en la vecindad  del 
paciente. El conductor para puesta a tierra mencionado puede ser instalado en forma radial o en anillo, según 
convenga.  
Para cumplir con lo requerido en la sección 517 -11 sobre la protección a los pacientes sujetos a 
procedimientos invasivos con trayectorias directas al corazón, se debe minimizar la distancia entre el punto de 
puesta a tierra en la vecindad del paciente y el punto de referencia a tierra del tablero del sistema eléctrico 
aislad o y minimizar cualquier diferencia de potencial, la que no debe superior a 20 milivolts.  
e) Puesta a tierra y unión de equipo.  Cuando se tiene un sistema eléctrico puesto a tierra y se instalan 
canalizaciones metálicas o cables tipo MI o MC los cuales está n aprobados como conductores de puesta a 
tierra de equipos de acuerdo con 250 -118, se debe asegurar una trayectoria de puesta a tierra entre las 
tuberías y cubiertas metálicas de los cables y las envolventes o gabinetes metálicos de los tableros de 
distrib ución, de los tableros de alumbrado y control y de los centros de control, por algunos de los métodos 
siguientes:  
(1) Una contratuerca o un monitor aprobados para fijar al gabinete o envolvente la tubería o el cable tipo 
MI o MC, y asegurar la trayectoria a tierra con la conexión de un conductor de cobre continuo 
utilizado como puente de unión, seleccionado de acuerdo a 250 -122 y conectado en el otro extremo 
al punto de referencia a tierra de la envolvente o gabinete metálico.  
(2) Efectuar la conexión de la  canalización metálica o cables MC o MI del alimentador a la envolvente o 
gabinete metálico, por medio de bridas terminales roscadas planas o bridas tipo campana.  
(3) Otros herrajes aprobados para puesta a tierra, tales como contratuercas o monitores. Tuer cas y 
contratuercas estándar, no deben de utilizarse para unión  
f) Técnicas de protección adicional en espacios de atención crítica (Categoría 1). Los sistemas de 
energía aislados se deben instalar en los espacios para atención crítica de acuerdo con 517 -11, estas áreas 
son: Salas de operaciones, terapias intensivas, así como en áreas donde se practique rutinariamente       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
cualquier procedimiento invasivo en el que se pudiera involucrar el cuerpo y el corazón del paciente y en el 
que con el uso de un sistema de energía puesto a tierra o aterrizado, pudiera el paciente morir electrocutado. 
El sistema de energía aislado debe ser aprobado en conjunto con todas sus partes componentes 
ensambladas y contenidas dentro de su gabinete o envolvente metálica, para este prop ósito, el sistema debe 
ser seleccionado, diseñado, instalado, operado, conservado y probado cumpliendo con lo indicado  en 517 -
160. 
Excepción:  En las salas de operaciones, terapias intensivas y áreas de monitoreo, se permite que las 
señales digitales y anal ógicas de los indicadores audibles y visibles del monitor de aislamiento de línea, sean 
reproducidas y conducidas a través de conductores hasta la central de enfermeras del servicio que se otorga 
al paciente.  
g) Conductor de puesta a tierra de equipos en e l sistema eléctrico aislado.  Si se utiliza una fuente de 
energía aislada no puesta a tierra para alimentar el sistema eléctrico aislado y se limita la primera falla  de 
corriente a una baja magnitud, no se permite que el conductor de puesta a tierra de equ ipos asociado con el 
circuito secundario se instale fuera de la canalización de los conductores de energía del mismo circuito, ya 
que se tendrían problemas en caso de una segunda falla a tierra.  
h) Puesta a tierra de contactos para usos especiales. El cond uctor de puesta a tierra de los contactos 
para propósitos o usos especiales, tal como el de un equipo móvil o portátil de rayos X, debe prolongarse y 
conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y dispositivos médicos en la vecindad de l 
paciente de todas las probables ubicaciones a ser alimentadas desde esos contactos. Cuando este circuito de 
contactos para propósitos especiales se alimente desde un sistema eléctrico aislado no puesto a tierra, el 
conductor de puesta a tierra de equipos  no se requiere que vaya con los conductores de energía, sin 
embargo, la terminal para la conexión del conductor de puesta a tierra de equipo del contacto para propósitos 
especiales debe conectarse al punto de conexión equipotencial a tierra de equipos y d ispositivos médicos en 
la vecindad del paciente.  
517-20. Ubicaciones con procedimientos húmedos.  
a) Contactos y equipos fijos. Ubicaciones con procedimientos húmedos deben dotarse de protecciones 
especiales por uno de los medios siguientes:  
(1) Sistema de distribución de energía que inherentemente limite a un bajo valor la posible corriente 
originada al presentarse la primera falla a tierra, sin desconectar el suministro de energía a los 
equipos médicos.  
(2) Un sistema de distribución de energía, en el cual  se debe instalar un dispositivo para que interrumpa 
la energía automáticamente a los equipos médicos en el caso de que la corriente de falla a tierra 
exceda de hecho un valor de 6 miliamperes.  
Para determinar cuál utilizar de las protecciones mencionadas en (1) y (2), se debe cumplir con lo indicado 
en 517 -11 Criterios generales de instalación y construcción. Así como, considerar las consecuencias de que al 
utilizar la protección (2), dejan de funcionar los equipos y dispositivos médicos conectados y por c onsiguiente, 
el paciente puede resultar afectado.  
Excepción:  Circuitos derivados que alimenten solamente equipo terapéutico y para diagnóstico fijo y 
listado, podrán alimentarse de un servicio normal puesto a tierra, ya sea monofásico o trifásico siempre q ue: 
a. El alambrado para los circuitos aislados y de los circuitos puestos a tierra no ocupen las mismas 
canalizaciones, y  
b. Todas las superficies conductoras del equipo y dispositivos médicos estén conectadas a un conductor 
de cobre aislado para la puest a a tierra de equipos.  
b) Sistema eléctrico aislado.  Cuando se utilice un sistema eléctrico aislado, el equipo de energía aislado, 
debe estar aprobado para este propósito y diseñado, instalado y probado de tal manera que cumpla con lo 
requerido en el 517 -160. 
NOTA:  Para los requisitos de la instalación en albercas y tinas terapéuticas, véase la Parte F del  Artículo 
680. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
c) Pruebas mínimas. Los interruptores automáticos de falla a tierra y los contactos grado hospital, con 
este tipo de protección, deben pro barse para que operen a valores mayores de 6 miliamperes.  
517-21. Protección para las personas mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra.  No se 
requiere protección para personas, mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra, en  contactos 
instalados en espacios de cuidados críticos (Categoría 1), donde el lavabo y el excusado estén instalados 
dentro del cuarto del paciente.  
Parte  C. Sistema eléctrico esencial.  
517-25. Alcance.  El sistema eléctrico esencial para estos lugares debe  comprender un sistema capaz de 
suministrar energía a una cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, los cuales son considerados 
críticos, para la seguridad de la vida y para que se suspendan ordenadamente los procedimientos en 
ejecución durante  el tiempo que se interrumpa el servicio eléctrico normal por cualquier causa. Esto incluye: 
clínicas, consultorios médicos y dentales, lugares para pacientes ambulatorios, enfermerías, lugares de 
atención limitada, hospitales y otros establecimientos para  atención de la salud.  
517-26. Aplicación de otros artículos.  El circuito derivado para seguridad de la vida debe cumplir con el 
Artículo 700, excepto con lo que es requerido, especificado y corregido en este Artículo 517.  
517-29. Sistemas eléctricos esenc iales para hospitales y otros establecimientos para atención  de 
la salud.  
a) Aplicación. Los requerimientos de la Parte C secciones 517 -29 a 517 -30, se deben aplicar en áreas de 
cuidados críticos (Categoría 1) y en áreas de cuidados generales (Categoría 2) localizadas en hospitales y 
otros establecimientos para la atención de la salud que utilicen el sistema eléctrico esencial tipo 1 y los 
pacientes son atendidos por equipos médicos de soporte de vida.  
b) Espacios con áreas para cuidados críticos (Categor ía 1), se deben servir solamente por un sistema 
eléctrico esencial tipo 1.  
517-30. Fuentes de energía  
a) Dos fuentes de alimentación independientes. Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un 
mínimo de dos fuentes de energía independientes. Una fue nte normal que generalmente alimenta a todo el 
sistema eléctrico del establecimiento y una o más fuentes alternativas de energía para uso cuando se 
interrumpa la fuente del servicio normal.  
b) Tipos de fuente alternativa de energía. La fuente alternativa d e energía debe ser una de  las 
siguientes:  
1) Donde la fuente normal consista de varios generadores acoplados individualmente a un motor para 
accionamiento por fuerza motriz Diésel y están ubicados en el establecimiento o en el predio, la 
fuente alternativa  deberá ser otro generador o una acometida externa del servicio público.  
2) Sistemas de celdas de combustible . Sistemas de celdas de combustible deben permitirse como 
fuentes alternativas de energía para todo o partes del sistema eléctrico esencial, previe ndo las 
siguientes condiciones.  
(1) La instalación de las celdas de combustible deberá cumplir los requerimientos de las Partes A 
hasta G, del artículo 692 para 1000 volts o menos  
(2) Cuando el número de unidades (N) tiene suficiente capacidad para sumini stras energía a la 
demanda de las cargas de la porción del sistema eléctrico esencial a servir, se deberá de 
instalar (N+1) una unidad más.  
3) El sistema deberá ser capaz de conectar y abastecer las cargas dentro de los 10 segundos después 
de la perdida de  energía de la fuente normal.  
4) El sistema debe de contar con suficiente suministro continuo de combustible, así como suficiente 
almacenamiento de combustible en el sitio, de acuerdo al tipo del sistema eléctrico esencial requerido 
por el establecimiento de atención a la salud.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
5) Se debe instalar un medio para prever la conexión de una unidad generadora a Diésel transportable, 
para suministrar energía a las cargas de los circuitos derivados críticos y de seguridad de vida que 
forman parte del sistema eléc trico esencial de distribución.  
6) Los sistemas de celdas de combustible deben estar aprobados para su aplicación y uso en los 
sistemas de emergencia   
c) Localización de los componentes del sistema eléctrico esencial. Se debe considerar 
cuidadosamente la u bicación de los locales donde se encuentren los componentes del sistema eléctrico 
esencial, para minimizar interrupciones causadas por emergencias o contingencias derivadas de fuerzas 
naturales comunes, por ejemplo: tormentas, inundaciones, terremotos y ri esgos creados por estructuras o 
actividades contiguas. Debe considerarse la separación física de los alimentadores principales de la fuente 
alternativa de los alimentadores principales de la fuente eléctrica normal, a fin de evitar interrupciones 
simultáne as. 
También deben considerarse las posibles interrupciones, por causas similares, de los servicios eléctricos 
normales proporcionados por el suministrador externo, así como la interrupción del servicio eléctrico normal 
debido a las fallas internas del alam brado o de los equipos.  
NOTA:  Las instalaciones cuya fuente de alimentación normal tienen dos o más acometidas 
independientes provenientes de subestaciones diferentes del servicio eléctrico normal, son más confiables 
que aquellas que tienen una sola acomet ida. La doble fuente de suministro normal, consiste de dos o más 
servicios de energía eléctrica alimentados desde subestaciones independientes o desde una red de 
distribución del suministrador con múltiples fuentes de alimentación separados mecánica y eléc tricamente, de 
tal manera que una falla entre las instalaciones, las fuentes generadoras o subestaciones del suministrador, 
es poco probable que se presente una interrupción en más de uno de los alimentadores que suministran el 
servicio al establecimiento para atención de la salud.  
517-31. Requerimientos para el sistema eléctrico esencial.  
a) Varios circuitos derivados. El sistema eléctrico esencial para hospitales debe estar compuesto por 
tres circuitos derivados independientes capaces de suministrar una c antidad limitada de energía eléctrica para 
el servicio de alumbrado, a equipos médicos de utilización y fuerza, que se consideren esenciales para la 
seguridad de la vida, la atención crítica y la operación segura y efectiva del hospital durante el tiempo q ue el 
servicio eléctrico normal se interrumpe por cualquier razón. Estos tres circuitos derivados deben ser el circuito 
derivado crítico, el circuito derivado de seguridad de vida y el circuito derivado de equipos.  
Cuando sean requeridos más de un desconec tador de transferencia, la división de los circuitos derivados y 
su carga debe hacerse en cada desconectador de transferencia.  
b) Desconectadores de transferencia con desconectador de aislamiento en derivación integrado. El 
número de desconectadores de tr ansferencia con desconectadores de aislamiento en derivación integrado 
debe estar sustentado en los proyectos y memorias técnicas eléctricas y se deben cubrir altos grados de 
confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenim iento. La capacidad o 
tamaño de cada desconectador de transferencia, debe determinarse de acuerdo con el tipo de las cargas a 
conectar y estar de acuerdo con los cálculos basados en las características o datos de los equipos de 
utilización a alimentar y a las consideraciones especiales de las cargas. Cada circuito derivado crítico, de 
seguridad de vida y cada circuito derivado de equipos, deben alimentarse por un desconectador de 
transferencia individual como se muestra en los diagramas de las Figuras 517 -30 (a) y (b), se permite que 
este desconectador de transferencia individual alimente dos o más circuitos derivados críticos, de seguridad 
de vida y de equipos.  
Se permite que un sólo desconectador de transferencia con desconectador de aislamiento en derivac ión 
integrado, alimente los tres circuitos derivados en una instalación, con una demanda máxima en el sistema 
eléctrico esencial de 150 kVA.  
NOTA:  Para mayor información de las características y de los requerimientos de funcionamiento, 
operación, mantenimi ento y pruebas, de los desconectadores de transferencia automáticos y no automáticos 
para hospitales y establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, ver apéndices B y E.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
1) Cargas opcionales.  Las cargas alimentadas por el equipo gener ador y que no estén específicamente 
mencionadas en 517 -33, 517 -34 y 517 -35, deben alimentarse por su propio desconectador de transferencia 
de tal forma que estas cargas.  
(1) No sean transferidas en caso de que se pueda producir una sobrecarga al equipo gen erador, y  
(2) Se desconecten automáticamente al producirse una sobrecarga en el equipo generador.  
2) Establecimientos de atención de la salud dentro del mismo predio.  Se permite que el sistema 
eléctrico normal y el sistema eléctrico esencial de un hospital , suministren energía a otros sistemas eléctricos 
esenciales de establecimientos ubicados dentro del mismo edificio o en edificios dentro del mismo predio.  
 
Figura 517 -30 (a). - Requisito mínimo de tres desconectadores de transferencia para hospitales y 
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, con una demanda máxima 
superior a 150 kVA de la carga conectada a los tres circuitos derivados.         (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
 
Figura 517 -30 (b) requisitos mínimos de un desconectador de transferencia para hospitales y  
establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, con una demanda máxima  de 
hasta 150 kVA de la carga conectada al sistema eléctrico esencial  
c) Requisitos de alambrado  
1) Separación de otros circuitos.  El circuito derivado de seguridad  para la vida y el circuito derivado 
crítico deben estar completamente independientes entre sí y de cualquier otro alambrado de equipos, y no 
deben ocupar las mismas canalizaciones, cajas, o gabinetes con otros alambrados.  
Cuando las ubicaciones de atenció n de cuidados generales son alimentadas por dos desconectadores de 
transferencia del circuito derivado crítico de acuerdo con 517 -18(a) Excepción 3, estos circuitos de las dos 
transferencias separadas deben permanecer independientes uno del otro.  
Cuando la s ubicaciones de cuidados críticos son alimentadas por dos desconectadores de transferencia 
separados del circuito derivado crítico, de acuerdo con 517 -19(a), Excepción 2, los circuitos de cuidados 
críticos de las dos transferencias separados deben permane cer independientes uno del otro.  
Los alambrados de los circuitos derivados de seguridad de la vida y los circuitos derivados críticos, se 
permite que ocupen la misma canalización cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte de estos 
circuitos der ivados donde tales alambrados cumplan con una de las siguientes condiciones:  
(1)  Estén dentro del gabinete o envolvente del equipo de transferencia; o  
(2)  Estén en las luminarias de salida o de emergencia que son alimentadas de dos fuentes 
independientes ; o 
(3)  Estén en una caja de empalmes común conectada a las luminarias de salida o de emergencia 
alimentadas de dos fuentes independientes, o  
(4)  Sea para dos o más circuitos alimentados desde el mismo circuito derivado y el mismo 
desconectador de transf erencia.  
Se permite que el alambrado de un circuito derivado de equipos ocupe la misma canalización, caja o 
gabinete de otros circuitos que no sean parte de los circuitos derivados de seguridad de la vida ni del crítico  
2) Sistema eléctrico aislado.  Los si stemas eléctricos aislados se deben instalar en las áreas indicadas en 
517-34(a)(1) y (a)(2) y cada sistema eléctrico aislado, debe ser alimentado por un circuito derivado crítico 
individual, este circuito único, no debe alimentar a ninguna otra carga cone ctada que no sea el sistema 
eléctrico aislado. Para lograr la máxima confiabilidad en la continuidad del suministro de energía al circuito 
derivado crítico individual antes mencionado, se permite la instalación de sistemas ininterrumpidos, siempre y 
cuando  se cumpla con lo requerido en 517 -31(g) sobre la coordinación de protecciones, para evitar que 
cualesquier falla de las protecciones, componentes y equipos del sistema ininterrumpido, así como, fallas en Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
sus circuitos de distribución y operación de sus pr otecciones, interrumpan la energía al sistema eléctrico 
aislado. Además, en estas áreas mencionadas en 517 -34(a)(1) y (a)(2), los equipos médicos de utilización 
incluida la luminaria quirúrgica, deben ser catalogados como equipos de soporte de vida y conte ner, integrado 
a su circuito interno y en la misma envolvente o carcaza, un sistema ininterrumpido. Los sistemas eléctricos 
aislados deben ser ensamblados en fábrica con todas sus partes instaladas y así deben estar aprobados para 
su instalación y funciona miento, se permite utilizar sistemas eléctricos aislados armados en sitio con partes 
originales aprobadas y, antes de su puesta en operación, deben probarse con todos los circuitos alambrados, 
los contactos grado hospital y equipos fijos instalados.  
3) Pro tección mecánica del sistema de emergencia.  El alambrado de los circuidos derivados críticos y 
de seguridad de vida para el cuidado de pacientes, debe estar protegido mecánicamente. Cuando se instalen 
como circuitos derivados en espacios de atención de pac ientes, la instalación debe cumplir los requisitos de 
517-13 (a) y (b). Solamente se permiten los siguientes métodos de alambrado:  
(1) Canalizaciones metálicas no flexibles, cables del tipo MI, cables RTRC marcados con el sufijo –XW, 
conduit de PVC Cédula 80. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar para circuitos derivados críticos 
y de seguridad de vida que alimentan áreas de atención de pacientes.  
(2) Si están empotrados en no menos de 50 milímetros (2 pulgadas) de concreto, conduit de PVC 
Cédula  40, canalizaciones no metálicas flexibles o metálicas con cubierta, o ensamble de cables metálicos 
con cubierta aprobados para su instalación en concreto. Las canalizaciones no metálicas no se deben usar 
para circuitos derivados críticos y de seguridad de  vida que alimentan áreas de atención de pacientes.  
(3) Canalizaciones metálicas flexibles aprobadas y ensamble de cable con cubierta metálica aprobados 
en cualquiera de las siguientes:  
 a. Cuando se usan en consolas o cabeceras médicas prefabricadas.  
 b. En mobiliario para oficina.  
 c. Cuando se tienden con sonda en paredes o plafones existentes, sin ningún otro acceso y no 
sometidos a daños físicos.  
 d. Cuando sea necesario para la conexión flexible al equipo.  
 e. Para equipo que requiera una conexión fle xible por movimiento, operación y vibración.  
 f. Luminarias instaladas en plafones soportados por estructuras rígidas metálicas y no se tiene 
acceso por arriba del plafón después de que la luminaria es instalada.  
(4) Cordones flexibles de alimentación de l os equipos de utilización o de otros equipos médicos 
conectados a los circuitos críticos y de seguridad de vida.  
(5) Sistemas de cables para circuitos Clase 2 o Clase 3 permitidos en la parte F de este Artículo, con o 
sin canalizaciones.  
NOTA:  Ver 517 -13 para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención del paciente.  
d) Capacidad de los sistemas. El sistema eléctrico esencial, debe tener capacidad suficiente para 
satisfacer la demanda de la operación de todas las funciones y equipos alimen tados por cada circuito 
derivado.  
Los alimentadores deben dimensionarse de acuerdo con lo indicado en los Artículos 215 -2 y la Parte C del 
Artículo 220. Los grupos generadores deben tener capacidad suficiente y un rango adecuado para cubrir la 
demanda requ erida por la carga de los tres circuitos derivados del sistema eléctrico esencial  en todo 
momento.  
El cálculo de la demanda para dimensionar los generadores debe basarse en cualquiera de los siguientes:  
(1) Factores prudentes de demanda y datos históricos;  o 
(2) Carga conectada; o  
(3) Procedimiento de cálculos de alimentadores como se describe en el Artículo 220, o  
(4) Cualquier combinación de las consideraciones anteriores.  
Los requisitos para dimensionar el generador descritos en 700 -4 y 701 -4 no deben ap licarse para 
dimensionar los generadores para hospitales.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e) Identificación de contactos . Los contactos alimentados por el sistema eléctrico esencial deben tener 
un color distintivo o una marca en las placas que los cubren o en los mismos contactos que los  haga 
fácilmente identificables.  
f) Alimentadores de la fuente de energía alternativa. Debe permitirse un solo alimentador abastecido 
por una fuente alternativa de energía local o remota, para abastecer al sistema eléctrico esencial hasta el 
punto en que s e separan los circuitos derivados para la seguridad de vida, críticos y de equipos. Debe 
permitirse la instalación de los equipos de transferencia en un lugar diferente al de la fuente de alimentación 
alternativa.  
g) Coordinación.  Los dispositivos de prote cción contra sobrecorriente que se utilizan en el sistema 
eléctrico esencial deben estar coordinados para un período en el que la duración de la falla se extienda más 
allá de 0.1 segundo.  
Excepción 1:  Entre los dispositivos de protección contra sobrecorrie nte del primario y del secundario de 
los transformadores, donde haya solamente un dispositivo de protección contra sobrecorriente o un conjunto 
de dispositivos de protección contra sobrecorriente en el secundario del transformador.  
Excepción 2:  Entre dispo sitivos de protección contra sobrecorriente del mismo tamaño (valor nominal en 
amperes) conectados en serie.  
NOTA : Los términos coordinación y coordinado, según se emplean en esta sección no abarcan todo el 
rango de las condiciones de sobrecorriente.  
517-32. Circuitos derivados que requieren conexión automática.  
a) Aquellas funciones de atención de pacientes que dependan de la iluminación, de equipos, aparatos y 
dispositivos que son conectados al sistema eléctrico esencial, deben estar divididos en dos circ uitos derivados 
obligatorios: el circuito de seguridad de vida y el circuito derivado crítico, descritos en 517 -33 y 517 -34, 
respectivamente.  
b) Los circuitos derivados de seguridad de la vida y los circuitos derivados críticos, deben estar instalados 
y conectados a la fuente alternativa de alimentación especificada en 517 -30 a) y b), de manera que las 
funciones especificadas en 517 -33 y 517 -34 del sistema eléctrico esencial, deben ser automáticamente 
restablecidas para operar dentro de diez segundos despué s de la interrupción de la fuente normal.  
517-33. Circuito derivado para la seguridad de vida. Al circuito derivado de la seguridad de vida no 
debe conectarse ninguna otra función diferente a las mencionadas en los incisos del (a) al (h) de esta sección. 
El circuito derivado de seguridad de vida debe alimentar las luminarias para el alumbrado, contactos y equipos 
indicados a continuación:  
a) Iluminación de las rutas de evacuación.  La iluminación de las rutas de evacuación tales como: 
corredores, pasillos, e scaleras y descansos en las puertas de salida o de acceso a zonas seguras y en 
general a todas las vías necesarias que conduzcan a las mismas, se permite un arreglo en la disposición de 
circuitos para transferir el alumbrado de los pasillos de los paciente s en los hospitales, desde los circuitos de 
alumbrado general a los circuitos de alumbrado nocturno siempre y cuando se pueda seleccionar sólo uno de 
los dos circuitos y que ambos circuitos no puedan quedar sin energía al mismo tiempo.  
b) Señalización de s alidas. Las señales de salida y las que indiquen las rutas de evacuación hasta las 
áreas seguras.  
c) Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta incluyen lo siguiente:  
(1) Alarmas contra incendio.  
(2) Sistemas de alarma y alerta (otras que  el sistema de alarma contra fuego), deben conectarse al 
circuito derivado de seguridad de vida o al circuito derivado crítico  
(3) Alarmas para los sistemas utilizados en tuberías de gases para uso médico no inflamables.  
(4) Se permitirá conectar al circu ito derivado de seguridad de vida, los accesorios mecánicos, de control 
y otros accesorios exigidos para la operación efectiva de los sistemas de seguridad de vida  
d) Sistemas de comunicación. Los s istemas de comunicación en hospitales, donde se usan para 
transmitir instrucciones durante condiciones de emergencia.  
e) Local del grupo generador y desconectadores de transferencia. Espacios y locales para el 
generador como sigue:  
(1) Iluminación del área de trabajo y maniobras.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(2) El cargador de las baterías de las unidades para iluminación de emergencia por baterías.  
(3) Contactos seleccionados en la ubicación del generador y los contactos seleccionados en la ubicación 
de los desconectadores de transferencia del sistema eléctrico esencial.  
f) Accesorios del g rupo generador. Los accesorios del grupo generador, según se exija para el 
funcionamiento del generador.  Cargas dedicadas a un generador espe cífico , entre ellas las bombas de 
transferencia de combustible, extractores, rejillas accionadas por electricidad, controles, sistemas de 
enfriamiento y otros accesorios de generadores esenciales para el funcionamiento del generador, deben estar 
conectados al circuito derivado para la seguridad de vida o a los terminales de salida del generador equipados 
con dispositiv os de protección contra sobrecorriente.  
g) Elevadores. La iluminación de las cabinas de los elevadores y los sistemas de control, señalización y 
comunicación de las cabinas de los elevadores.  
h) Puertas automáticas.  Puertas operadas automáticamente utiliza das para las salidas y evacuación de 
los edificios.  
517-34. Circuito derivado crítico  
a) Iluminación de áreas de trabajo y contactos seleccionados. El circuito derivado crítico del sistema 
eléctrico esencial debe abastecer energía para el alumbrado del lug ar de trabajo y para equipo fijo y circuitos 
especiales de alimentación y contactos seleccionados que sirvan a las siguientes áreas y tengan funciones 
relacionadas con la atención de pacientes:  
(1) Iluminación de las áreas de trabajo de atención crítica al  paciente (espacios categoría 1) donde se 
utilicen agentes anestésicos inhalatorios, contactos seleccionados y equipo fijo.  
(2) Los sistemas eléctricos aislados requeridos e instalados en salas de operaciones y áreas de atención 
crítica.  
(3) Espacios de at ención del paciente, iluminación del lugar de trabajo y contactos seleccionados en:  
a. Cuartos para recién nacidos.  
b. Áreas de preparación de medicamentos.  
c. Área de despacho de la farmacia.  
 d. Áreas de enfermería para cuidados agudos o intensivos selec cionadas.  
e. Áreas de dormitorios psiquiátricos (sin contactos).  
 f. Salas de tratamientos.  
 g. Estaciones de enfermeras (si no están bien alumbradas por las luminarias de los corredores).  
(4) Iluminación de trabajo y contactos seleccionados en lugares de atención especializada de pacientes, 
donde se necesite.  
(5) Sistema de llamadas y comunicaciones de enfermeras.  
(6) Banco de sangre, de huesos y de tejidos.  
(7) Cuartos y armarios para equipo de telefonía y equipos de datos.  
(8) Iluminación de áreas de tra bajo, contactos y circuitos de alimentación seleccionados para:  
 a. Camas de atención general (categoría 2) al menos un contacto doble por cada cama de pacientes.  
 b. Laboratorios o salas de angiografía  
 c. Laboratorios o salas para cateterismo cardiaco.  
 d. Unidad de cuidados coronarios.  
 e. Áreas o salas de hemodiálisis.  
 f. Áreas de tratamientos en salas de urgencias (seleccionados).  
 g. Laboratorios clínicos y fisiología humana.  
 h. Unidad de terapia intensiva.  
 i. Salas de recuperación postoperatoria ( seleccionados).        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(9) Iluminación de lugares de trabajo, contactos y circuitos seleccionados adicionales, necesarios para la 
operación efectiva del establecimiento. Se permite que los motores fraccionarios monofásicos estén 
conectados del circuito derivado c rítico.  
b) Desconectadores:  Se debe permitir utilizar desconectadores para el control de la iluminación de 
trabajo o tareas en los circuitos derivados críticos.  
c) Subdivisión del circuito derivado crítico.  Está permitido dividir el circuito derivado críti co en dos o 
más circuitos derivados.  
Es importante analizar las consecuencias de alimentar un área solamente con un circuito derivado crítico, 
cuando ocurre una falla entre esa área y el desconectador de transferencia. Puede ser apropiado alimentar 
una par te con sistema normal y crítico, o del circuito derivado crítico, desde desconectadores de transferencia 
separados.  
517-35. Conexión del sistema de equipo a la fuente alternativa de energía. El circuito derivado de 
equipos debe estar instalado y conectado a la fuente alternativa de energía, de tal manera que el equipo 
descrito en 517 -35(a) se restablezca automáticamente en operación en un intervalo de tiempo apropiado, 
después de energizar al sistema eléctrico esencial. Estos arreglos también permiten la co nexión posterior del 
equipo descrito en 517 -35 (b).  
Excepción:  Se permite para los sistemas eléctricos esenciales menores de 150 kVA de demanda máxima, 
suprimir el intervalo de tiempo de retardo para la conexión automática del sistema de equipos.  
a) Conexi ón con retardo automático de equipo. El siguiente equipo debe ser programado para una 
conexión con retardo automático a la fuente alterna de energía.  
(1) Sistemas centrales de vacío y sus controles que sirvan a funciones médicas y quirúrgicas. Tales 
sistem as de vacío son permitidos en el circuito derivado crítico.  
(2) Las bombas de desagüe u otro equipo cuya operación sea requerida para la seguridad de los 
equipos y dispositivos médicos mayores, incluyendo sus sistemas asociados de control y alarma.  
(3) Sistemas de aire comprimido medicinal que sirvan a funciones médicas y quirúrgicas incluyendo los 
controles. Tales sistemas de aire son permitidos en el circuito derivado crítico.  
(4) Sistemas de control de humos o de presurización de escaleras o ambos.  
(5) Sistemas de inyección o extracción o ambos para campanas de cocina, si se requiere su operación 
durante un incendio al interior o debajo de la campana.  
(6) Sistemas de inyección, retorno y extracción de la ventilación para las salas de 
aislamiento/infeccion es aerógenas, salas con protección de ambiente, ventiladores de extracción para las 
campanas de vapores de laboratorio, áreas de medicina nuclear donde se usa material radioactivo, 
evacuación de óxido de etileno y de productos de anestesia. Cuando la conex ión automática retardada no sea 
adecuada, se permitirá que estos sistemas de ventilación se conecten al circuito derivado crítico.  
(7) Sistemas de inyección, retorno y extracción de ventilación para salas de operación y salas de 
expulsión.  
(8) Sistemas de inyección, retorno y extracción de la ventilación o sistemas de aire acondicionado que se 
utilizan en salas y armarios de equipos telefónicos y en salas y armarios de equipos de datos.  
Excepción.  Cuando los estudios de ingeniería indiquen que es necesario,  se permite la conexión con 
retardo automático secuencial a la fuente alterna de energía, para prevenir sobrecargas al generador.  
b) Conexión con retardo automático o manual al circuito derivado de equipos. El siguiente equipo 
debe ser programado para cone xión a la fuente alterna de energía ya sea con retardo automático o manual:  
(1) Equipos para calefacción que dan servicio a las áreas, cuartos, salones o locales siguientes: salas de 
operaciones, tococirugía, salas de expulsión o parto, terapias intensivas , terapias intermedias, cuidados 
coronarios, cuartos o cubículos para pacientes aislados, áreas o locales para tratamientos de urgencia, 
cuartos para camas de atención general y además, las bombas que mantienen la presión del sistema de 
protección contra i ncendio a base de agua.  
Excepción:  La calefacción de salas generales de pacientes y salas de aislamiento por infección durante la 
interrupción de la fuente normal de energía, no se requiere bajo ninguna de las siguientes condiciones:  
a) Si la temperatura e xterna de diseño es mayor que -6.7 ºC.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b) Si la temperatura externa de diseño es menor que -6.7 ºC, y donde se ha provisto un cuarto 
seleccionado para las necesidades médicas de todos los pacientes confinados, únicamente este cuarto 
requiere calefacción.  
c) Las instalaciones son alimentadas por una doble fuente normal de energía.  
NOTA 1: La temperatura de diseño está basada en el 97.5 por ciento del valor de diseño.  
NOTA 2:  Para descripción de una doble fuente normal de energía, véase la nota de 517 -30(c).  
(2) Un elevador seleccionado para proporcionar servicio a pacientes entre las salas de operaciones, 
salas de expulsión o parto, salas de tococirugía y la planta baja del inmueble durante una interrupción de una 
fuente normal. En los casos de que la interru pción sea tal que se provoque un paro de elevadores entre pisos, 
se deben proveer medios de transferencia que permitan el funcionamiento temporal de cualquier elevador 
para poder sacar a los pacientes u otras personas que hayan quedado atrapadas.  
(3) Local es de servicios hiperbáricos.  
(4) Locales de servicios hipobáricos.  
(5) Puertas automáticas.  
(6) Se permite que un mínimo de esterilizadores eléctricos estén dispuestos para conectarse en forma 
automática o manual, a la fuente alterna de energía.  
(7) Contr oles para equipos aprobados en 517 -35. 
(8) Se permite que otros equipos seleccionados sean conectados al circuito derivado de equipos  
c) Equipo de corriente alterna para conexión automática sin retardo.  Los accesorios para 
generadores, incluyendo, pero sin  limitarse a las bombas de transferencia de combustible, rejillas de 
ventilación operadas eléctricamente y otros accesorios para generadores esenciales para su funcionamiento, 
se deben disponer para su conexión automática a la fuente alternativa de aliment ación.  
517-40. Sistemas eléctricos esenciales tipo 2 para establecimientos de enfermerías y 
establecimientos de atención limitada.  
Los establecimientos mencionados y otros para cuidados limitados pueden clasificarse espacios de 
atención a pacientes como cu idados críticos (categoría 1) o cuidados generales (categoría 2), dependiendo 
del diseño y tipos de cuidados otorgados a los pacientes en el lugar, espacio o el establecimiento. Para menos 
complejos y pequeños establecimientos o espacios, se requiere de un a mínima cantidad de energía 
alternativa para iluminación y alarmas. En los establecimientos en los que los pacientes no están conectados 
a equipos de soporte de vida ni requieren servicios de hospitalización, los requerimientos de las secciones 
517-40 a 5 17-41 se deben aplicar. Si el nivel de cuidados a los pacientes es igual al proporcionado en un 
hospital, los requerimientos de las secciones 517 -29 y 517 -30 se deben aplicar.   
a) Aplicación.  Los requisitos de la Parte C, Secciones 517 -40(c) a 517 -41, debe n aplicarse en los 
establecimientos de enfermerías y en los de atención limitada.  
Excepción:  Los requisitos de la Parte C, Secciones 517 -40(c) hasta 517 -41, no deben aplicarse a edificios 
independientes utilizados como asilo de ancianos y establecimientos de atención limitada, siempre que se 
aplique lo siguiente:  
a. Que se mantengan políticas de admisión y salida de pacientes que impidan la prestación de cuidados 
a pacientes o residentes que puedan requerir equipo de soporte a la vida.  
b. Que no se ofrezca un tratamiento quirúrgico que requiera anestesia general.  
c. Que esté provista de sistema(s) automático(s) operado(s) con baterías o equipo que sea efectivo por 
lo menos 1.5 horas y esté por otra parte, de acuerdo con lo indicado en la Sección 700 -12. Adem ás, debe ser 
capaz de suministrar alumbrado de emergencia para puertas y corredores de salidas, escaleras, centrales de 
enfermeras, áreas de preparación de medicamentos, cuartos de calderas y áreas de comunicaciones. Este 
sistema debe también suministrar e nergía para operar todos los sistemas de alarma.  
b) Centros para cuidado hospitalario de pacientes internos. En los establecimientos, espacios y áreas 
de atención limitada y de enfermería, que admitan pacientes que requieran equipos para soporte de vida, 
deben contar con el sistema eléctrico esencial desde la alimentación hasta la parte de la instalación donde se 
tratan y atienden a tales pacientes y deben cumplir con lo requerido en la Parte C, Secciones 517 -29  a 517 -
30.       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Instalaciones contiguas o ubica das dentro de hospitales. Se permite que las áreas de atención 
limitada y de enfermerías contiguas o ubicadas dentro de hospitales tengan su sistema eléctrico esencial 
alimentado por el del hospital.  
517-41. Fuentes de energía eléctrica requeridas.  
a) Dos fuentes independientes de energía. El sistema eléctrico esencial debe contar con el mínimo de 
las siguientes dos fuentes de energía independientes. Una fuente normal que generalmente suministra 
energía a todo el sistema eléctrico y una o más fuentes altern ativas para su uso durante las interrupciones de 
la fuente normal.  
b) Tipos de fuentes de energía. Cuando la fuente normal sea un generador localizado en el predio, la 
fuente alternativa debe ser otro generador o una acometida de la empresa que suministra el servicio público 
de energía eléctrica  
c) Localización de las componentes o partes del sistema eléctrico esencial.  El sistema eléctrico 
esencial se debe localizar donde se minimicen las interrupciones causadas por contingencias naturales que se 
puedan pr esentar en la zona geográfica (tormentas de agua, nieve, ciclones, tornados, temblores o terremotos 
o peligros ocasionados por estructuras y actividades adjuntas). Las instalaciones de las acometidas eléctricas 
del suministrador deben localizarse, para red ucir las interrupciones de la fuente normal por causas similares a 
las antes mencionadas, así como para la posible interrupción del servicio normal debido a las fallas internas 
de la instalación en el alambrado y del equipo eléctrico. Los alimentadores de la fuente normal y de las 
fuentes alternativas deben de instalarse por separado para evitar en lo posible las interrupciones simultáneas 
de las fuentes.  
517-42. Sistemas eléctricos esenciales.   
a) Generalidades.  Los sistemas eléctricos esenciales de estos establecimientos, espacios y las áreas de 
atención limitada y de enfermería, deben constar de dos circuitos derivados capaces de suministrar una 
cantidad limitada de servicios de alumbrado y fuerza, los cuales sean considerados esenciales para la 
seguridad  de la vida y la operación efectiva del establecimiento durante el tiempo que se interrumpa el servicio 
eléctrico normal por cualquier causa. Estos dos circuitos derivados independientes deben ser el circuito 
derivado de seguridad de vida y el circuito der ivado de equipos.  
La división de los circuitos entre los circuitos derivados mencionados debe efectuarse dentro de los 
desconectadores de transferencia, cuando se requiera más de un desconectador de transferencia.  
b) Desconectadores de transferencia. El nú mero de desconectadores de transferencia a utilizar se debe 
basar en la confiabilidad, diseño y consideraciones de carga.  
(1) Cada circuito derivado del sistema eléctrico esencial debe estar alimentado por uno o más 
desconectadores de transferencia.  
(2) Se permite que un desconectador de transferencia alimente a uno o más circuitos derivados o sistemas 
en un establecimiento cuya carga continua en el desconectador de hasta 150 kilovoltamperes.  
NOTA 1: Ver Figura 517 -42 (a).  
NOTA : Ver Figura 517 -42 (b).  
c) Capacidad del sistema. El sistema eléctrico esencial debe tener la capacidad necesaria para satisfacer 
la demanda para la operación de todas las funciones y de los equipos a ser alimentados por cada circuito 
derivado en un mismo tiempo.  
d) Separación de ot ros circuitos. El circuito derivado de seguridad de vida debe estar totalmente 
independiente de otros alambrados y equipos, y no ocupar la misma canalización, cajas o gabinetes de otros 
alambrados, excepto en los casos siguientes:  
(1)  En los desconectador es de transferencia.  
(2)  Estén en las luminarias de salidas o de emergencia que son alimentadas por dos fuentes  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
(3)  Estén en una caja de empalmes común fijada a las luminarias de salida o de emergencia 
alimentadas de dos fuentes.  
Se permite que el alambr ado del circuito derivado de seguridad de vida ocupe las mismas canalizaciones, 
cajas o gabinetes de otros circuitos que no sean parte del circuito derivado de equipos  
e) Identificación de los contactos . Las placas cubiertas exteriores para los contactos o  los contactos por 
sí mismos suministrados por el sistema eléctrico esencial deben tener un color distinto o marcas que los 
hagan fácilmente identificables.  
NOTA:  Si se usa un  color para identificar estos  contactos, se debe usar el mismo color en toda la 
instalación de todo el establecimiento de atención a la salud.  
 
Figura 517 -41(a). - Requisito mínimo de dos desconectadores de transferencia para establecimientos 
de atención de enfermería y de atención limitada, para una demanda superior a 150 kVA de los 
circuitos derivados de seguridad de la vida y de equipos.  
 
Figura 517 -41(b). - Requisito mínimo un desconectador de transferencia para establecimientos de 
atención de enfermería y de atención limitada, para una demanda de hasta 150 kVA de los circuitos 
derivados de seguridad de la vida y de equipos.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
517-43. Conexión automática al circuito derivado de seguridad para la vida. El circuito derivado de 
seguridad de vida debe ser instalado y conectado a una fuente alterna de energía de manera que todas las 
funcion es de los servicios especificados en esta Sección se restablezcan automáticamente para su 
funcionamiento en un lapso máximo de 10 segundos después de la interrupción de la fuente normal. Ninguna 
otra función que las enumeradas en 517 -43(a) hasta (g) deben conectarse al circuito derivado de seguridad de 
vida. El circuito derivado de seguridad de vida debe suministrar energía para la iluminación, contactos y 
equipos de las funciones siguientes:  
a) Iluminación de las rutas de evacuación. La iluminación de las rutas de evacuación, tal como el 
alumbrado requerido para corredores, pasillos, escaleras, helipuerto y acceso a puertas de salida y de las vías 
necesarias para llegar a las salidas y áreas seguras. Se permite medios de conmutación para transferir el 
alumb rado de los pasillos de los pacientes a los circuitos generales de alumbrado, siempre que uno de los dos 
circuitos se seleccione y que ambas fuentes de energía no puedan interrumpirse al mismo tiempo.  
b) Señalización de salidas. Las señales de salidas y se ñales de las rutas de salida.  
c) Sistemas de alarma y alerta. Los sistemas de alarma y alerta incluyen lo siguiente:  
(1) Alarmas de incendio.  
(2) Alarmas requeridas por los sistemas de distribución de gases medicinales no inflamables.  
d) Sistemas de comuni cación. Sistemas de comunicación, cuando éstos se utilicen para transmitir 
instrucciones durante las situaciones de emergencia o contingencia.  
e) Comedores y áreas de recreación. Luminarias suficientes en comedores y áreas de recreación para 
proporcionar i luminación en las rutas de salida a un mínimo de 16.4 metros -candela (5  pies-candela).  
f) Local del grupo generador. El alumbrado del área de trabajo y contactos seleccionados en el lugar 
destinado para el grupo generador, además de para la iluminación de emergencia a base de baterías.  
g) Elevadores. Sistemas de alumbrado,  control, comunicaciones y de señalización en las cabinas de los 
elevadores.  
517-44. Conexión al circuito derivado de equipos. El circuito derivado de equipos debe instalarse y 
conectarse a la fuente alterna de energía, de forma que el equipo citado en 517 -44(a) se restablezca 
automáticamente a intervalos de tiempo apropiados siguiendo la secuencia de restablecimiento de la 
operación del circuito derivado de seguridad de la vida. Este arreg lo debe también proceder para la conexión 
adicional del equipo indicado en 517 -44(b) por otros retardadores automáticos o de operación manual.  
Excepción: Para sistemas eléctricos esenciales de hasta de 150 kVA, se permite la conexión sin retardo 
automático  del circuito derivado de equipos al único desconectador de transferencia.  
a) Conexión automática con retardo. El siguiente equipo debe conectarse al circuito derivado de 
equipos y adecuarse para una conexión automática con retardo a la fuente alterna de e nergía.  
(1) Iluminación de trabajo y contactos seleccionados en:  
a. Espacios para cuidados de pacientes.  
b. Espacios de preparación de medicamentos.  
c. Espacios de despacho en farmacias.  
d. Central de enfermeras. (a menos que sean iluminadas por el alumbra do de los corredores).  
(2) Sistemas para el suministro, extracción, ventilación y retorno para salas de aislamiento de infecciones 
aerotransportadas.  
(3) Bombas para desagüe y otros equipos requeridos para operar con seguridad los equipos mayores y 
sus sis temas de control y alarmas.  
(4) Sistemas de control de detección de humos y presurización de escaleras.  
(5) Sistemas de inyección y extracción, o ambos, para gases y humos en campanas de cocina, que 
requieran operar durante un incendio en o bajo la campana . 
(6) Sistemas de llamadas a enfermeras.  
b) Conexión manual o automática con retardo al circuito derivado de equipos.  El siguiente equipo 
debe conectarse al circuito derivado de equipos y adecuarse ya sea para una conexión manual o automática 
con retardo d e tiempo a la fuente alterna de energía.  
(1) Equipo de calefacción para cuartos de pacientes.  
Excepción:  La calefacción en las salas generales de pacientes durante la interrupción de la fuente normal 
no se requiere bajo cualquiera de las siguientes condici ones:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
a. La temperatura exterior de diseño es mayor que -6.7 ºC o  
b. La temperatura externa de diseño es menor que -6.7 ºC y donde se ha provisto un cuarto 
seleccionado para las necesidades médicas de todos los pacientes que se alberguen, únicamente 
este c uarto requiere calefacción, o  
c. La instalación está alimentada por una fuente doble de energía como la descrita en 517 -41 (c).  
NOTA: La temperatura exterior de diseño está basada en el 97.5 por ciento del valor de diseño.  
d. Servicio de elevadores. En los  casos en que la interrupción de energía provoque el paro de elevadores 
entre pisos, la instalación debe permitir la operación temporal de cualquier elevador para liberar a los 
pasajeros. Para los requisitos de alumbrado, control y sistemas de señalización , de la cabina del elevador, 
véase 517 -43 (g).  
e. Iluminación, contactos y equipos adicionales se permitirán conectarse solamente al circuito  derivado 
crítico.  
517-45. Sistemas eléctricos esenciales para otros establecimientos de atención médica.  
a) Distri bución eléctrica esencial. Si es requerido por el Cuerpo de gobierno, el sistema eléctrico 
esencial de distribución en espacios para cuidados básicos de pacientes (Categoría 3,) tendrá instalado un 
sistema alternativo capaz de suministrar energía a una red ucida carga para iluminación y energía para el 
servicio, con el propósito de cesar los procedimientos ordenadamente durante el tiempo en el que el sistema 
eléctrico normal es interrumpido  
b) Equipo de soporte de vida.  Donde se requiera equipo de soporte d e vida, el sistema eléctrico esencial 
debe ser como se describe en las secciones 517 -29 a 517 -30. 
c) Espacios para cuidados de pacientes. Cuidados críticos ( categoría 1). Donde existan áreas de 
atención crítica, el sistema eléctrico esencial de distribució n debe ser como se describe en las secciones  517-
29 a 517 -30. 
d) Espacios para cuidados de pacientes. Cuidados generales (categoría 2). En espacios donde se 
otorguen cuidados generales a los pacientes, el sistema eléctrico esencial de distribución debe ser  como se 
describe en 517 -40 hasta 517 -45  
Parte D. Locales de anestesia por inhalación.  
517-60. Clasificación de locales de anestesia  
NOTA:  Refiérase a la sección 517 -20, si las salas de operaciones, salas de tococirugía y locales donde se 
practique aneste sia general con la aplicación al paciente de agentes anestésicos inhalatorios de acuerdo con 
517-60 a) y b), se clasifican como lugares con procedimientos mojados o húmedos.  
a) Áreas peligrosas (clasificadas)  
1) Utilización del local. En locales donde se u tilicen agentes anestésicos inhalatorios inflamables, el 
volumen hasta 1.52 metros por encima del piso terminado se debe clasificar como área peligrosa clasificada 
Clase 1, División 1. El volumen remanente hasta la estructura del techo se considera como un  área encima de 
un área peligrosa (clasificada).  
2) Locales para almacenamiento. Cualquier cuarto o local en el cual se almacenen agentes anestésicos 
inhalatorios o agentes desinfectantes inflamables se debe considerar área Clase 1 División 1 todo el volum en 
de piso a techo.  
b) Áreas distintas a las peligrosas (clasificadas). Cualquier local para aplicación de anestesia por 
inhalación, diseñado para el uso exclusivo de agentes anestésicos no inflamables, no se debe considerar 
como área peligrosa (clasificad a). 
517-61. Alambrado y equipo  
a) Dentro de áreas peligrosas (clasificadas).  
1) Aislamiento. Excepto como se permite en 517 -160, respecto a las fuentes de energía aisladas, cada 
circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área de anestesia infla mable como se define en 517 -60 
(a), debe aislarse de cualquier sistema de distribución eléctrico conectado a tierra, mediante el uso de un 
sistema eléctrico aislado.  
2) Diseño e instalación. El equipo del sistema eléctrico aislado debe estar aprobado para este propósito y 
el sistema debe estar diseñado, instalado y probado para cumplir con 517 -160. 
3) Equipo funcionando a más de 10 volts.  En las áreas peligrosas (clasificadas) referidas en 517 -60 (a), 
todo el alambrado y equipo fijo y todo equipo portátil o  móvil incluyendo luminarias y otros equipos que operen       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a más de 10 volts entre conductores, debe cumplir con los requisitos indicados en 501 -1 a 501 -25, 501 -100 
hasta 501 -150, y 501 -30 (a) y (b) para áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 División 1. Tod os los equipos 
deben estar aprobados específicamente para las atmósferas peligrosas involucradas.  
4) Extensión del área peligrosa (clasificada).  Si una caja, dispositivo, accesorio o envolvente, se 
encuentra parcial pero no totalmente dentro de un área pel igrosa (clasificada), el área peligrosa incluirá a toda 
la caja, dispositivo, accesorio o envolvente involucrado.  
5) Contactos y clavijas.  Los contactos y clavijas dentro del área peligrosa (clasificada), deben estar 
aprobados para uso en áreas peligrosas (clasificadas) Clase 1 Grupo C y deben tener un medio para la 
conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos.  
6) Cordones flexibles.  Los cordones flexibles utilizados en áreas peligrosas (clasificadas) para la 
conexión de equipo portátil o móvil, i ncluso luminarias que funcionen a más de 8 volts entre conductores 
deben ser aprobados para uso extra rudo de acuerdo con lo indicado en la Tabla 400 -4, e incluir un conductor 
adicional de puesta a tierra de equipos.  
7) Almacenamiento del cordón flexible.  Se debe incluir un dispositivo para guardar el cordón flexible y 
éste no debe someterse a dobleces de un radio menor que 75 milímetros.  
b) Áreas ubicadas por encima de áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia  
1) Métodos de alambrado.  El alambrado por encima de áreas peligrosas (clasificadas) descritas en  517-
60, debe instalarse en conduit metálico pesado, tubo conduit metálico ligero, conduit metálico semipesado o 
cables del tipo MI o del tipo MC con una cubierta metálica continua hermét ica al gas y al vapor.  
2) Envolventes de equipos eléctricos.  El equipo instalado que pueda producir arcos, chispas o 
partículas de metal caliente, tales como luminarias y portalámparas para alumbrado fijo, interruptores, 
cortacircuitos, generadores, motore s u otros equipos con contactos de cierre, escobillas o contactos 
deslizantes, debe de ser del tipo totalmente cerrado o construido de forma que evite el escape de chispas o 
partículas de metal caliente.  
Excepción:  Los contactos montados en los muros por e ncima del área peligrosa (clasificada) en los que 
se utilicen anestésicos inflamables, no requieren estar totalmente encerrados o sus aberturas cubiertas o 
protegidas para prevenir la dispersión de partículas.  
3) Luminarias.  Las lámparas quirúrgicas y otra s luminarias deben cumplir con lo establecido en  501-
130(b).  
Excepción 1: No se deben aplicar las limitaciones de temperatura superficial establecidas en 501 -130(b).  
Excepción 2:  No se exigirá que los interruptores integrados o colgantes ubicados por arri ba de, y que no 
puedan bajarse hasta el área peligrosa (clasificada), sean a prueba de explosión.  
4) Sellos.  Los sellos aprobados deben ser proporcionados de acuerdo con lo indicado en 501 -15  y 501 -15 
(a)(4), en los límites tanto horizontales como vertica les del área peligrosa (clasificada).  
5) Contactos y clavijas.  Los contactos y clavijas localizados por encima del área peligrosa (clasificada) 
en áreas de aplicación de anestesia, deben ser grado hospital y para las características de tensión, 
frecuencia,  capacidad y número de conductores, con una terminal para la conexión de un conductor de puesta 
a tierra. Estos requisitos deben de aplicarse para servicio en corriente alterna en los contactos monofásicos 
para 120 y 127 Volts.  
6) Contactos y clavijas para  250 volts y de 50 y 60 amperes.  Las clavijas y contactos para 250 volts, 
para la conexión de equipo médico de 50 y 60 amperes de corriente alterna instalados por encima de áreas 
peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que permita conectar clavijas de 50 o 60 amperes en 
un contacto de 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 60 
amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con un tercer terminal para la conexión del conductor 
con ais lamiento (verde o verde con franja amarilla) de puesta a tierra de equipo del sistema eléctrico.  
c) Otras áreas distintas a las áreas peligrosas (clasificadas) para aplicación de anestesia.  
1) Métodos de alambrado.  El alambrado que alimenta a otras áreas d istintas a las peligrosas 
(clasificadas), como se define en 517 -60, debe instalarse en canalización metálica o con ensamble de cables. 
La canalización metálica o la armadura del cable o la cubierta del ensamble de cables deben estar aprobadas 
como conducto r de puesta a tierra de equipo de acuerdo con lo indicado en 250 -118. Los cables tipo MC y 
tipo MI, deben tener una armadura metálica o cubierta del ensamble aprobada como conductor de puesta a 
tierra de equipo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Excepción:  Los contactos colgantes que emple en cordones flexibles aprobados tipo SJO o equivalente, al 
de uso rudo o uso extra rudo suspendidos a no menos de 1.80 metros del piso, no requieren ser instalados en 
canalización metálica o cable armado.  
2) Contactos y clavijas.  Los contactos y clavijas i nstalados en áreas distintas a las áreas peligrosas 
(clasificadas), deben ser grado hospital y para las características en cuanto a tensión, frecuencia, capacidad 
nominal y número de conductores con una terminal para la conexión de un conductor de puesta a  tierra. Estos 
requisitos deben aplicarse a los contactos monofásicos de 120, 127, 208, 220 y 240 Volts.  
3) Contactos y clavijas para 250 volts y con capacidad de 50 y 60 amperes.  Las clavijas y contactos 
para 250 volts, para la conexión de equipo médico d e 50 y 60 amperes utilizado en áreas distintas a las 
peligrosas (clasificadas), deben seleccionarse de forma que el contacto de 60 amperes reciba indistintamente 
clavijas de 50 o 60 amperes y los contactos de 50 amperes deben seleccionarse para no aceptar clavijas de 
60 amperes. Las clavijas deben ser de dos polos, tres hilos con el tercer conector para la conexión a un 
conductor con aislamiento (verde o verde con una franja amarilla) de puesta a tierra del equipo  al sistema 
eléctrico.  
517-62. Puesta a tier ra. En cualquier área de anestesia, todas las canalizaciones metálicas y cables con 
cubiertas metálicas y todas las partes conductoras metálicas no portadoras de corriente de equipo eléctrico 
fijo, deben ser puestas a tierra. La puesta a tierra y los puent es de unión en áreas Clase 1 debe cumplir  con 
501-30. 
Excepción:  El equipo que opere a no más de 10 volts entre conductores no requiere ser conectado  a 
tierra.  
517-63. Sistemas de energía puestos a tierra en locales de anestesia  
a) Unidades de alumbrado de  emergencia alimentadas por baterías.  Deben proporcionarse uno o más 
unidades de iluminación de emergencia alimentadas por baterías, y se permite que sean alambradas al 
circuito de iluminación crítico en el área y conectadas antes de cualquier interruptor local.  
b) Alambrado de circuitos derivados. Se permite que los circuitos derivados que alimenten sólo a 
equipos médicos fijos y aprobados, permanentemente instalados por encima de áreas peligrosas 
(clasificadas) y en otras áreas distintas a las peligrosas (clasificadas), se alimenten desde una acometida 
normal puesta a tierra, de una o de tres fases, siempre que:  
(1) El alambrado para circuitos aislados y puestos a tierra no ocupen la misma canalización o cable.  
(2) Todas las superficies conductoras del equ ipo estén conectadas a un conductor de puesta a tierra  de 
equipos.  
(3) El equipo (excepto los tubos de rayos X confinados y las terminales de dichos tubos) se localice al 
menos a 2.50 metros por encima del piso o fuera del local de anestesia.  
(4) Los desc onectadores para el circuito derivado puesto a tierra se localicen fuera del área peligrosa 
(clasificada)  
Excepción:  Lo que se señala en (3) y (4) anteriores no aplica en locales y áreas distintas a las peligrosas 
(clasificadas)  
c) Circuitos derivados para  alumbrado fijo. Se permite que los circuitos derivados que alimenten 
solamente alumbrado fijo se alimenten por una acometida normal puesta a tierra, siempre que:  
(1) Las luminarias se ubiquen al menos a 2.50 metros por encima del nivel del piso.  
(2) Todas  las superficies conductoras de las luminarias estén conectadas a un conductor de puesta a tierra 
de equipos.  
(3) El alambrado de los circuitos que alimenten a las luminarias no esté en la misma canalización o cable 
del sistema eléctrico aislado.  
(4) Los d esconectadores sean del tipo montaje en pared y se ubiquen por encima de las áreas peligrosas 
(clasificadas).  
Excepción:  No aplica lo que se señala en (1) y (4) anteriores en áreas distintas a las peligrosas 
(clasificadas).  
d) Dispositivos de control remot o. Los dispositivos para el control a distancia montados en la pared y 
que operen a 24 volts o menos, se permite que se instalen en cualquier local de anestesia. Ejemplo de estos 
dispositivos para controles a distancia son los termostatos para el aire acon dicionado o calefacción.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
e) Ubicación de los sistemas eléctricos aislados. Cuando se utilice un sistema eléctrico aislado debe 
estar aprobado como tal. Se debe instalar un sistema eléctrico aislado y su circuito alimentador dentro del 
local de aplicación d e anestesia, siempre que se localice por encima del área peligrosa (clasificada) o dentro 
del área distinta al área peligrosa (clasificada).  
f) Circuitos en locales de aplicación de anestesia. Excepto como se permite en secciones anteriores, 
cada circuito de energía dentro o parcialmente dentro de un área peligrosa (clasificada), como se define en 
517-60 (a), debe ser aislado de cualquier sistema eléctrico de distribución que alimente a otras áreas distintas 
a las áreas peligrosas (clasificadas).  
517-64. Eq uipo e instrumentos de baja tensión  
a) Requisitos para equipo. El equipo de baja tensión que esté en contacto con el cuerpo de las personas 
o tengan partes metálicas expuestas que puedan ser energizadas deben cumplir con uno de los siguientes 
requerimiento s: 
(1) Operar a potenciales eléctricos de 10 volts o menos.  
(2) Estar aprobado como intrínsecamente seguro o como equipo con doble aislamiento.  
(3) Ser resistente a la humedad.  
b) Fuentes de energía. La energía para el equipo, aparato o dispositivo de baja  tensión debe 
suministrarse desde uno de los siguientes medios:  
1) No se deben utilizar autotransformadores y los transformadores, deben ser portátiles e individuales 
conectados por medio de un cordón y clavija apropiada a un contacto grado hospital alimen tado de un circuito 
derivado que forma parte de un sistema eléctrico aislado . 
2) Un transformador de aislamiento común de baja tensión, instalado en un área distinta al área peligrosa 
(clasificada).  
3) Baterías individuales secas individuales.  
4) Baterías comunes, compuestas por celdas de almacenamiento o acumulador, localizadas en un área 
distinta al área peligrosa (clasificada).  
c) Circuitos aislados. Los transformadores de tipo de aislamiento para suministrar baja tensión a los 
circuitos deben cumplir co n las dos condiciones siguientes : 
(1) Medios apropiados para separar el circuito primario del secundario, y  
(2) El núcleo y la envolvente o cubierta metálica están conectadas a un conductor de puesta a tierra  de 
equipo.  
d) Controles. Se permite el uso de dispositivos a base de resistencias o de impedancias para controlar 
equipo de baja tensión, pero éstos no deben ser utilizados para limitar la tensión máxima disponible para el 
equipo.  
e) Equipos alimentados con baterías. Las baterías de los equipos de uti lización no deben cargarse 
mientras el equipo esté en operación, a menos que el circuito de carga tenga integrado un transformador de 
aislamiento.  
f) Contactos o clavijas. Los contactos o clavijas que se usen en circuitos de baja tensión deben ser de un 
tipo que no permita una conexión intercambiable con circuitos de mayor tensión.  
NOTA:  En cualquier punto de la trayectoria de un circuito la disminución del aislamiento de los 
conductores, la interrupción por medio de un desconectador o por conexiones flojas  o defectuosas, aun 
tratándose de tensiones tan bajas como 10 volts, se pueden generar chispas con la suficiente energía para 
provocar la ignición de gases anestésicos inflamables.  
Parte E. Instalaciones para rayos X  
517-70. Aplicabilidad. Nada de lo descr ito en esta parte puede ser interpretado como una especificación 
de seguridad contra del rayo útil o radiación dispersa de los equipos generadores de rayos X.  
NOTA:  para información adicional consultar la Norma Oficial Mexicana NOM -229-SSA1 -2002, Salud 
ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas 
de los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.  
517-71. Conexión al circuito alimentador  
a) Equipo fi jo y estacionario. El equipo de Rayos X fijo y estacionario debe ser conectado a la fuente de 
suministro a través de un método de alambrado que cumpla con los requisitos generales indicados en los 
Capítulos 1 al 4, de esta NOM.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
Excepción:  Equipo debidament e alimentado por un circuito derivado cuya capacidad especificada no 
exceda los 30 amperes, puede alimentarse a través de una clavija apropiada con cordón o cable para servicio 
rudo o pesado.  
b) Equipo portátil, móvil y transportable. Para equipo portátil,  móvil o transportable de rayos X, no se 
requiere circuito derivado individual cuando su capacidad no excede de 60 amperes.  
c) Suministro con tensión mayor que 1000 volts. El equipo y circuitos que operan con tensiones 
superiores a 1000 volts, deben cumpli r con el Artículo 490.  
517-72. Medios de desconexión  
a) Capacidad. El circuito alimentador para un equipo de rayos X, debe contar con un medio de 
desconexión con capacidad adecuada de al menos del 50 por ciento como mínimo del régimen momentáneo 
o de 100 p or ciento del régimen prolongado del equipo de rayos X, cualquiera que sea mayor.  
b) Ubicación. El medio de desconexión debe ser operable desde un lugar fácilmente accesible desde la 
consola de control del equipo de rayos X.  
c) Equipo portátil y móvil. Para equipo conectado a circuitos derivados de 120 volts y 30 amperes o 
menos, se permite el uso de contactos y clavijas del tipo de puesta a tierra de capacidad adecuada como 
medio de desconexión.  
517-73. Ampacidad de los conductores y de las protecciones po r sobrecorriente  
a) Equipo de diagnóstico  
1) Circuitos derivados. La ampacidad de los conductores de un circuito derivado y la capacidad de los 
dispositivos de protección por sobrecorriente no deben ser inferiores al 50 por ciento de la capacidad de 
corrie nte del régimen momentáneo o de 100 por ciento del régimen prolongado, cualquiera que sea mayor.  
2) Alimentadores. La ampacidad de los conductores y la capacidad de los dispositivos de protección por 
sobrecorriente de los alimentadores, para dos o más circ uitos derivados que alimenten equipos de rayos X no 
deben ser menores al 50 por ciento de la demanda máxima momentánea del equipo más grande de rayos X, 
más el 25 por ciento de la demanda máxima momentánea del siguiente equipo de mayor capacidad, más 10 
por ciento de la demanda momentánea de cada uno de los demás equipos de rayos X. Donde se hagan 
exámenes simultáneos biplanares con unidades de rayos X, los conductores de alimentación y los dispositivos 
de protección por sobrecorriente deben ser del 100 por  ciento de la demanda máxima momentánea de 
corriente de cada equipo de rayos X.  
NOTA:  El conductor de menor tamaño nominal para circuitos derivados y alimentadores está también 
determinado por los requerimientos de regulación de la tensión eléctrica. Para una instalación específica, el 
fabricante usualmente requiere de los tamaños mínimos de transformadores y conductores, capacidad de 
corriente eléctrica de los medios de desconexión y de la protección por sobrecorriente.  
b) Equipo terapéutico.  La ampacidad de los conductores y la capacidad de los dispositivos de 
sobrecorriente no deben ser menores que 100 por ciento de la capacidad de corriente del equipo médico de 
rayos X para terapia.  
NOTA:  La ampacidad de los conductores del circuito derivado, la capacida d del medio de desconexión y 
de las protecciones por sobrecorriente de los equipos de rayos X, normalmente es establecida por el 
fabricante para cada instalación específica.  
517-74. Conductores del circuito de control  
a) Número de conductores alojados en u na canalización. El número de conductores de los circuitos 
para control, alojados en una canalización, debe ser determinado de acuerdo con lo indicado en 300 -17. 
b) Tamaño mínimo de los conductores. En los circuitos para controles y la operación de los equ ipos de 
rayos X, así como para sus dispositivos y equipos auxiliares, se permite el uso de alambres y cordones 
flexibles tamaños 0.824 mm² (18 AWG) o de 1.31 mm² (16 AWG) como se especifica en 725 -49, siempre y 
cuando su protección por sobrecorriente no se a mayor que 20 amperes.  
517-75. Instalaciones de equipo. Todo equipo para nuevas instalaciones de rayos X y todos los equipos 
de rayos X usados y reacondicionados o reconstruidos, para ser trasladados y reinstalados en otro local, 
deben ser del tipo aproba do. 
517-76. Transformadores y condensadores. No se requiere que los transformadores y condensadores 
que formen parte de un equipo de rayos X, cumplan con lo establecido en los Artículos 450 y 460. Los 
capacitores deben montarse dentro de envolventes de mat erial aislante o de metal puesto a tierra.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
517-77. Instalación de cables de alta tensión para equipo de rayos X. Los cables con pantalla puesta a 
tierra para conexión de tubos de rayos X y para intensificadores de imagen, se permite que sean instalados en 
soportes para cables tipo charolas o en ductos suministrados por el fabricante, junto con los conductores de 
control, de alimentación y derivados, sin requerir de barreras que separen los conductores.  
517-78. Protección contra daños y puesta a tierra.  
a) Partes de alta tensión. Todas las partes de alta tensión eléctrica, incluyendo los tubos de rayos X, 
deben montarse en envolventes puestos a tierra. Se podrá usar aire, aceite, gas u otra sustancia aislante 
apropiada para aislar la alta tensión de la envolv ente, chasis o cubierta metálica puesta a tierra. La conexión 
desde el transformador de alta tensión a los tubos de rayos X y otros componentes de alta tensión, deberá 
hacerse con cables para alta tensión con pantalla para puesta a tierra.  
b) Cables de baj a tensión. Los cables de baja tensión que conectan dispositivos en aceite que no están 
completamente sellados, tales como: transformadores, condensadores, enfriadores de aceite e interruptores 
de alta tensión, deben tener aislamiento de tipo resistente al aceite.  
c) Partes metálicas no portadoras de corriente. Las partes metálicas que no conducen corriente del 
equipo de rayos X y del equipo asociado al mismo como consolas de controles, mesas, soportes de tubo de 
rayos X, tanque de transformadores, cables bl indados, cabezales o envolventes para tubo de rayos X, etc., 
deben ser conectados a tierra como se especifica en la Parte G del Artículo 250 y se modifica en 517 -13(a)  y 
(b). 
Parte F.  Sistemas de comunicaciones, de señalización, de información, de  señali zación de protección 
contra incendio y sistemas de menos de 120 volts  
517-80. Espacios y áreas para atención de pacientes. El mismo nivel de aislamiento de los conductores 
instalados en circuitos para sistemas de distribución eléctrica en áreas para atenci ón de pacientes, se debe 
aplicar en los conductores de los sistemas de intercomunicación, señalización, datos o informática, alarmas 
contra incendio y sistemas menores de 120 volts.  
No se exigirá que los circuitos, de los sistemas de comunicación o señaliz ación Clase 2 y Clase 3 cumplan 
con los requisitos de puesta a tierra de 517 -13, para cumplir con los requerimientos de protección mecánica 
de 517 -30(c)(3)(5), o estén encerrados en canalizaciones, a menos que el Capítulo 7 o el 8 especifiquen  algo 
diferen te. 
Los circuitos secundarios de sistemas de comunicación o señalización alimentados por un transformador, 
no se requiere que estén en canalizaciones, a menos que se especifique de otra manera en los Capítulos  7 u 
8. 
517-81. Áreas distintas a las de atenc ión del paciente. En otras áreas distintas a las de atención del 
paciente, las instalaciones deben cumplir con las disposiciones aplicables correspondientes de otras partes de 
esta NOM.  
517-82. Transmisión de señales entre y equipos médicos.  
a) Generalidad es. Para la instalación permanente del alambrado desde equipos eléctricos en la vecindad 
del paciente a un aparato remoto, debe emplearse un sistema de transmisión de señales que prevenga la 
interconexión de puesta a tierra peligrosa de los equipos.  
NOTA:  Véase 517 -13 (a), para requisitos adicionales de puesta a tierra en áreas de atención  de los 
pacientes.  
b) Puesta a tierra común para conductores de señales.  Se permite usar un sistema común de puesta a 
tierra (por ejemplo, una carcasa o chasis para conect ar una terminal del conductor de señales de transmisión), 
entre equipos localizados en la vecindad del paciente, previendo que dichos equipos sean servidos y 
conectados desde el mismo punto de referencia a tierra.  
Parte G. Sistemas eléctricos aislados  
517-160. Sistemas eléctricos aislados  
a) Instalaciones  
1) Circuitos eléctricos aislados conectados a la fuente del sistema eléctrico aislado. Cada circuito 
eléctrico aislado debe controlarse por un desconectador o por un interruptor automático que tenga un pol o 
para la desconexión de cada conductor de línea o vivo del circuito aislado, con el fin de interrumpir 
simultáneamente los conductores vivos y toda la energía del circuito. El aislamiento puede lograrse por medio 
de uno o más transformadores, por medio de  conjuntos motor generador o por medio de un sistema aislado 
de baterías. Los conductores de los circuitos eléctricos aislados no deben instalarse en cables, canalizaciones 
u otras envolventes conteniendo conductores de otros sistemas eléctricos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
2) Caract erísticas de los circuitos. Los circuitos que alimenten los primarios de los transformadores de 
aislamiento deben operar a no más de 600 volts entre conductores y deben tener protección apropiada contra 
sobrecorriente. La tensión del secundario de los tran sformadores de aislamiento no debe exceder de 600 volts 
entre conductores de cada circuito. Todos los circuitos alimentados desde los secundarios deben ser no 
puestos a tierra y deben tener un dispositivo de protección contra sobrecorriente y de valor nomi nal apropiado 
para cada conductor. Los circuitos alimentados directamente desde las baterías o del conjunto motor 
generador deben ser no puestos a tierra, y deben protegerse contra sobrecorriente de la misma manera que 
los circuitos secundarios alimentados  del transformador. Si existe una pantalla electrostática, debe conectarse 
al mismo punto de referencia a tierra.  
3) Ubicación del equipo. Los transformadores de aislamiento, los conjuntos motor generador, las baterías 
y cargadores de baterías y las protec ciones contra sobrecorriente asociadas al primario o secundario, no 
deben instalarse en áreas peligrosas (clasificadas). El alambrado del circuito secundario aislado que se 
prolongue dentro de un área peligrosa (clasificada) para la aplicación de anestesia , debe instalarse de 
acuerdo con lo indicado en 501 -10. 
4) Transformadores de aislamiento.  Un transformador de aislamiento no debe alimentar a más de una 
sala de operaciones o cama para atención crítica en áreas de terapia intensiva, excepto lo especificad o en (a) 
y (b) siguientes.  
Para la aplicación de esta sección, se considera que las salas de inducción de anestesia son parte de las 
salas de operaciones a las que da servicio.  
a. Salas de inducción de anestesia: Si una sala de inducción da servicio a más de una sala de 
operaciones, se permite que los circuitos aislados de la sala de inducción se alimenten desde el transformador 
de aislamiento de cualquiera de las salas de operaciones.  
b. Tensiones mayores a 150 Volts entre conductores llamadas altas tensio nes. Se permiten los 
transformadores de aislamiento para alimentar varios contactos grado hospital sencillos instalados en 
diferentes áreas de atención de pacientes donde se cumpla y aplique lo siguiente:  
(1) Los contactos grado hospital estén reservados p ara alimentar equipos que necesiten 150 volts o más, 
por ejemplo, unidades de rayos X portátiles y equipos láser, y  
(2) Los contactos y clavijas no sean intercambiables con los contactos del sistema eléctrico aislado para la 
sala de operaciones.  
5) Identif icación de los conductores. Los conductores de los circuitos aislados deben identificarse  como 
sigue:  
(1) Conductor con aislamiento línea 1: Color naranja con al menos una banda continua de color distinto al 
verde, blanco o gris en toda la longitud del co nductor.  
(2) Conductor con aislamiento línea 2: Color café con al menos una banda continua de color distinto al 
verde, blanco o gris en toda la longitud del conductor.  
Para sistemas eléctricos aislados trifásicos, el tercer conductor con aislamiento deberá  identificarse en 
color amarillo con al menos una banda continua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud del 
conductor. Cuando los circuitos aislados se conecten a contactos de 120 volts de una fase de 15 y 20 
amperes, el conductor na ranja con raya o banda continua debe conectarse a las terminales de los contactos, 
identificadas de acuerdo con 200 -10 (b) para la conexión del conductor puesto a tierra del circuito.  
6) Compuestos para el jalado de alambres durante su instalación. No debe n usarse compuestos para 
el jalado de los conductores durante su instalación, según el método de alambrado, que incrementen la 
constante dieléctrica y la constante de aislamiento de los conductores de los circuitos conectados al 
secundario del transformado r de aislamiento.  
NOTA 1: Se recomienda limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovoltamperes o menos 
y se utilizar conductores con aislamiento de baja corriente eléctrica de fuga, para que una vez instalados y 
conectados todos los circui tos, se cumpla con que la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor  a 200 
000 ohms.  
NOTA 2: Si se reduce al mínimo posible la longitud de los conductores de los circuitos derivados y se 
deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una cons tante dieléctrica menor que 3.5 y una 
constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm -metro (a 16 °C), con el objetivo de reducir la corriente 
eléctrica de fuga de cada línea a tierra de toda la instalación terminada, reduciendo con esto la corriente 
peligro sa. 
b) Monitor de aislamiento de línea (MAL).        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
1) Características. Además de los dispositivos de control y de protección por sobrecorriente normalmente 
utilizados, cada sistema eléctrico aislado debe incluir un monitor de aislamiento de línea (MAL) que oper e 
continuamente, para monitorear la corriente de fuga o fallas de corriente eléctrica de cada conductor aislado 
de tierra e indique la corriente peligrosa total. El monitor debe estar diseñado de tal manera, que una lámpara 
señalizadora de color verde pued a verse fácilmente por las personas dentro de la sala de operaciones o áreas 
de agentes anestésicos inhalatorios y permanecer iluminada cuando el sistema esté adecuadamente aislado 
de tierra. Además, debe contener una lámpara color rojo señalizadora y una alarma audible, que deben 
energizarse cuando la corriente total peligrosa, que consiste en posibles corrientes de fuga resistivas o 
capacitivas de cualquier conductor aislado de tierra, alcance un valor cercano a 5 miliamperes bajo 
condiciones de tensión e léctrica nominal. El monitor no debe alarmarse para valores menores a 3.7 
miliamperes de corriente peligrosa de falla, ni para una corriente peligrosa total en el umbral de los 5 
miliamperes.  
Excepción:  Se permite el diseño de un sistema para operar a un v alor menor al del umbral de la corriente 
peligrosa total. El monitor de aislamiento de línea para tal sistema debe ser aprobado para que la corriente 
peligrosa de fuga deba ser reducida, pero no menor al 35 por ciento de la correspondiente al umbral de la 
corriente peligrosa total y la corriente peligrosa del monitor consecuentemente se debe permitir reducirla a no 
más del 50 por ciento del valor del umbral de alarma de la corriente peligrosa total.  
2) Impedancia.  El monitor de aislamiento de línea debe ser  diseñado para tener suficiente impedancia 
interna de tal manera que, cuando se conecte apropiadamente al sistema eléctrico aislado, la corriente 
máxima interna que pueda circular a través del monitor de aislamiento de línea, cuando cualquier conductor o 
parte del sistema eléctrico aislado sea conectado a tierra, debe ser de 1 miliampere.  
Excepción: Se permite que el monitor de aislamiento de línea sea del tipo de baja impedancia, de tal 
manera que la corriente eléctrica a través de él, cuando cualquier con ductor del sistema eléctrico aislado sea 
conectado a tierra, no exceda de dos veces el valor del umbral de alarma para un periodo que no exceda  de 5 
milisegundos.  
NOTA: La reducción de corriente de peligro del monitor permite que esta reducción, resulte en  un 
incremento de los valores de no alarma para la corriente peligrosa de falla, por lo que se incrementará la 
capacidad de circuito.  
3) Amperímetro. Se debe conectar un amperímetro analógico calibrado que indique la corriente peligrosa 
total, la instalaci ón debe de efectuarse a la vista del monitor de aislamiento de línea y plenamente visible a 
todas las personas dentro de la sala de operaciones, con la zona de alarma en el umbral de los 5 miliamperes 
al centro de la escala aproximadamente.  
Excepción:  Se p ermite que el monitor del aislamiento de línea sea una unidad compuesta, con una 
sección de detección cableada a una sección separada de la pantalla del tablero, en la que estén ubicadas las 
funciones de alarma o prueba  
NOTA:  Se recomienda instalar el ampe rímetro de modo que sea plenamente visible para todas las 
personas que haya en el lugar de aplicación de anestesia  
4) Pruebas. El sistema eléctrico aislado debe de probarse, ver sección 517 -30(c)(2), antes de su puesta 
en operación y después de que exista una falla que encienda la luz roja y opere la señal audible  
5) Pruebas periódicas. Los sistemas eléctricos aislados y sus instalaciones hasta las salidas de los 
circuitos se deben probar periódicamente, bajo un programa de modo que resulten aceptables a la  autoridad 
competente, a fin de asegurar que los sistemas e instalaciones eléctricas se mantienen en condiciones 
seguras para preservar la vida de los pacientes en espacios y áreas críticas categoría 1. Las pruebas 
mínimas, además de las requeridas en otro s artículos de esta norma, son:  
a. Que la impedancia capacitiva y resistiva a tierra de cualquier conductor de un sistema eléctrico aislado, 
debe exceder de 200 000 Ohms cuando se instale y posteriormente en uso.  
b. Que el monitor de aislamiento de línea ( MAL) del sistema aislado, no debe alarmarse para corrientes 
peligrosas de falla de menos de 3.7 miliamperes ni para corrientes peligrosas totales en el umbral de los  5 
miliamperes.  
c. Que los interruptores de falla a tierra (GFCI) y los contactos con este tipo de protección operen a menos 
de 6 miliamperes.  
d. Que la tensión medida bajo condiciones de no fallas, entre un punto de referencia a tierra la superficie 
conductiva expuesta de equipo fijo instalado dentro de la vecindad del paciente no exceda de 20 milivolts.  
e. Que el límite de la impedancia medida entre un punto de referencia a tierra y la terminal para conexión a 
tierra de los contactos instalados dentro de la vecindad del paciente sea de 0.1 Ohms.  
f. Que la corriente de fuga de los equipos de uti lización conectados con cordón y clavija, que se usen en la 
vecindad del paciente, no exceda de 300 microamperes.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
g. Que los equipos conectados en forma permanente, dentro de la vecindad del paciente, no exceda de 5 
miliamperes probados antes de que se ins talen y que estén conectados a tierra.  
 h. Que la resistencia del conductor para puesta a tierra de los equipos de utilización, medida desde el 
chasis o envolvente del equipo hasta la terminal (espiga) para enchufar al contacto, sea de 0.15 Ohms para 
fabricantes y de 0.5 Ohms en campo.  
i. Que los pisos conductivos tengan una resistencia promedio menor a 1 000 000 de Ohms y no inferior a 
un promedio de 25 000 Ohms.  
j. Que se mantenga la polaridad de las conexiones en los contactos y estos sean físicamente in tegrados, 
así como, que la fuerza de retención de los conectores de línea y el de puesta a tierra no sea menos a 115 
gramos.  
k. Que se mantenga la continuidad eléctrica, entre el punto de puesta a tierra localizado en la vecindad del 
paciente con todas las  partes metálicas expuestas de equipos e instalaciones y con las terminales de 
conexión a tierra de los contactos instalados dentro de la vecindad del paciente.  
l. Que el tablero del sistema eléctrico aislado y sus componentes, operen y proporcionen result ados de 
acuerdo a su diseño, con base en los manuales, instructivos y especificaciones técnicas de los fabricantes, 
cumpliendo con su instalación, operación, mantenimiento, ajustes y pruebas.  
m. El monitor de aislamiento de línea (MAL) debe de ser probado después de su instalación y antes de ser 
puesto en servicio, para esto, cada línea energizada del sistema eléctrico aislado debe conectarse a tierra 
sucesivamente a través de una resistencia con valor de 200 por los Volts medidos entre las líneas del siste ma 
aislado. Las alarmas de peligro audibles y visibles deben alarmarse.   
ARTÍCULO 518  
LUGARES DE REUNIÓN  
518-1. Alcance.  Excepto para los lugares de reunión tratados explícitamente en 520 -1, este Artículo cubre 
requisitos para todos los inmuebles o parte d e ellos o estructuras diseñadas o previstas para reuniones de 100 
o más personas con propósitos de deliberación, culto religioso, entretenimiento, consumo de alimentos y 
bebidas, distracción, espera de medios de transporte o propósitos similares.  
518-2. Cl asificación general.  
a) Ejemplos. Los lugares de reunión incluyen de manera enunciativa, mas no limitativa a:  
- Auditorios  
- Bares, cantinas y discotecas  
- Boliches y billares  
- Capillas funerarias  
- Comedores  
- Cuarteles  
- Gimnasios  
- Iglesias y templos  
- Mercados  
- Museos  
- Restaurantes  
- Salas de conferencias  
- Salas de espera de pasajeros  
- Salas de exhibición  
- Salas de juzgados  
- Salones de baile  
- Salones de clubes  
- Salones de reunión  
- Salones de usos múltiples  
- Teatros y cines        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Inmuebles múltip les. Cuando un lugar de reunión forma parte de un edificio que tiene otras 
ocupaciones, el Artículo 518 se aplica únicamente a la parte del edificio que se considera como un lugar de 
reunión cualquier salón o espacio para propósitos de reunión de menos de 100 personas en un edificio o en 
otro local que está destinado para otro uso, debe clasificarse como parte del otro local, es decir, para los fines 
a que está destinado y estará sujeto a las disposiciones que le sean aplicables.  
c) Áreas de teatro. Cuando cualquiera de estas estructuras de edificios o parte de ellos tengan una 
cabina de proyección o un escenario o área para la presentación de espectáculos teatrales o musicales, sea 
fija o portátil, el alambrado en esa área, incluidas las áreas asociadas de asientos para el público, y todos los 
equipos que se utilicen en el área mencionada, así como los equipos e instalaciones portátiles que se utilicen 
en la producción y no estén conectados al alambrado instalado permanentemente, deben cumplir lo 
establecido  en el Artículo 520.  
518-3. Otros Artículos  
a) Áreas peligrosas (clasificadas).  El alambrado y el equipo eléctrico en las áreas peligrosas 
(clasificadas) localizadas en lugares de reunión, deben cumplir con lo establecido en el Artículo 500.  
b) Alambrado p rovisional. En las salas de exhibición utilizadas para puestos de exhibición, como en las 
ferias comerciales, se permitirá instalar alambrado provisional según lo establecido en el Artículo 590. Se 
permitirá tender sobre el suelo cables y cordones flexible s aprobados para trabajo pesado o extrapesado, si 
están protegidos del contacto con el público en general. No aplican los requisitos de 590 -6 sobre interruptores 
automáticos de circuito contra fallas a tierra. Se deben aplicar todos los otros requisitos pa ra interruptores 
automáticos de circuito contra fallas a tierra de esta NOM.  
Cuando se proporcione protección de interruptor de circuito por falla a tierra mediante un cordón de 
conexión y clavija al circuito derivado o al alimentador, el interruptor del c ircuito por falla a tierra debe estar 
aprobado como interruptor del circuito por falla a tierra portátil o proporcionar un nivel de protección 
equivalente a un interruptor del circuito por falla a tierra portátil, ya sea que se haya ensamblado en campo o 
en fábrica.  
Excepción:  Cuando las condiciones de supervisión y mantenimiento aseguren que solamente personas 
calificadas prestan servicio técnico a la instalación, se permite utilizar cordones o cables flexibles identificados 
en la Tabla 400 -4 para uso rudo  o extra rudo, en soportes tipo charola, solamente para alambrado provisional. 
Todos los cordones o cables deben instalarse en una sola capa. A cada soporte tipo charola se le debe 
colocar un letrero permanente a intervalos no superiores a 7.50 metros, el letrero debe llevar lo siguiente:  
CHAROLA PORTACABLES PARA ALAMBRADO PROVISIONAL ÚNICAMENTE  
c) Sistema de emergencia.  El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con lo establecido en 
el Artículo 700.  
518-4. Métodos de alambrado.  
a) Generalidades . Los métodos de alambrado fijo deben ser en canalizaciones metálicas, canalizaciones 
metálicas flexibles o en canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que  5 
centímetros, empleando conductores con aislamiento resistente a l a propagación de incendios de baja o 
despreciable emisión de gas ácido halogenado y baja emisión de humo o con cables tipos MC, MI, LSOH  o 
AC. El método de alambrado debe calificar como conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250 -
118 o debe  tener un conductor con aislamiento de puesta a tierra, dimensionado de acuerdo con  la Tabla 250 -
122. 
Excepción:  Los métodos de alambrado fijo deben ser como se dispone en:  
a. Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio, Art ículo 640.  
b. Circuitos de comunicaciones, Artículo 800.  
c. Circuitos de señalización y control remoto de Clase 2 y Clase 3, Artículo 725.  
d. Circuitos de alarma contra incendio, Artículo 760.  
b) Construcción no clasificada.  Además de los métodos de alambr ado 518 -4(a), se permite instalar 
cables con pantalla no metálica, cables del tipo AC, tubo conduit no metálico y tubo conduit rígido de 
policloruro de vinilo en los edificios o parte de ellos que, de acuerdo con la norma de construcción aplicable, 
no se e xige que sean a prueba de fuego.  
NOTA: La construcción a prueba de propagación de incendio es la clasificación de resistencia al fuego 
que se utiliza en las normas de construcción.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
c) Espacios con acabados resistentes al fuego.  Se permite instalar tubo con duit no metálico y tubo 
conduit rígido de policloruro de vinilo en restaurantes, salas de clubes, salas de conferencia y reuniones de 
hoteles o moteles, salas de juzgados, comedores colectivos salas de velación, museos, bibliotecas y lugares 
de culto relig ioso, en donde se aplican las condiciones siguientes:  
(1) El tubo conduit no metálico o el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo se instalen ocultos dentro 
de las paredes, pisos y plafones, siempre y cuando éstos ofrezcan una barrera térmica de un 
material con clasificación de resistencia al fuego del acabado de 15 minutos como mínimo, según se 
establece en las listas de ensambles aprobados como resistentes al fuego.  
(2) El tubo conduit no metálico o el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo se  instalen por encima de 
plafones suspendidos, cuando éstos ofrezcan una barrera térmica de material con una clasificación 
de resistencia al fuego del acabado mínima de 15 minutos, según se establece en las listas de 
ensambles aprobados como resistentes al fuego.  
El tubo conduit no metálico y el tubo conduit rígido de policloruro de vinilo no se reconocen para su 
utilización en otros espacios utilizados para el manejo de aire ambiental, de acuerdo con la Sección 300 -22(c).  
NOTA:  Se establece una clasificació n del acabado para ensambles que tengan soportes combustibles 
(madera). La clasificación del acabado se define como el tiempo en el cual la viga o caballete de madera 
alcanza una elevación de temperatura promedio de 121 ºC o una elevación de temperatura in dividual de  163 
ºC, medida sobre el plano de la madera más cercano del fuego. No se pretende que una clasificación  del 
acabado represente una clasificación para un plafón de membrana.  
518-5. Salidas de alimentación.  Los tableros de distribución portátiles y el equipo portátil de distribución 
deben alimentarse solamente desde una salida de alimentación de potencia con suficiente valor nominal de 
corriente y tensión. Dicha salida de alimentación debe protegerse con dispositivos contra sobrecorriente. Los 
dispositivos de sobrecorriente y las salidas de potencia no deben estar accesibles al público en general. Se 
deben tener medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. El conductor neutro de 
los alimentadores para un suministro con aten uadores de luz con control de fase de estado sólido de 3 fases 4 
hilos, debe considerarse como un conductor portador de corriente para los propósitos del ajuste de la 
ampacidad. El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas d e reguladores de 
intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal, 3 fases, 4 hilos no se debe considerar como un conductor 
portador de corriente para los propósitos del ajuste.  
Excepción:  El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a  sistemas de reguladores 
de intensidad de estado sólido de control de fase o de onda sinusoidal, se debe considerar como un conductor 
portador de corriente para los propósitos de ajuste de la ampacidad  
NOTA:  Con respecto a las definiciones de los tipos de reguladores de intensidad de estado  sólido,  ver 
520-2. 
ARTÍCULO 520  
TEATROS, ÁREAS DE AUDIENCIA EN CINES Y ESTUDIOS DE TELEVISIÓN,  
ÁREAS DE ACTUACIÓN Y LUGARES SIMILARES  
Parte A. Generalidades  
520-1. Alcance.  Este Artículo aplica a todos los edificios o pa rte de ellos o estructura, interior o exterior, 
diseñados o utilizados para representaciones teatrales, musicales, proyecciones cinematográficas, o usos 
similares y áreas específicas para espectadores dentro de estudios de cine y televisión.  
520-2 Definici ones.  
Adaptador: Un dispositivo utilizado para adaptar un circuito con una configuración similar a un accesorio 
de enchufe o el contacto para recibir otra configuración con la misma corriente nominal.  
Agrupados:  Cables o conductores ubicados uno al lado de  otro, pero no en contacto permanente  entre 
ellos.  
Área de presentación:  Escenario y área de sillas para la audiencia asociada, con una estructura de 
escenario temporal, sea interior o exterior, construida con andamios, armaduras, plataformas o dispositiv os 
similares, que se utiliza para la presentación de producciones teatrales o musicales o para presentaciones 
públicas.  
Atado de cables:  Cables o conductores que están físicamente enlazados, enrollados, encintados o de 
otra manera atados juntos periódicame nte.       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Batería de lámparas:  Un conjunto de lámparas con arreglo en línea.  
Batería de lámparas suspendida:  Es una batería de lámparas instalada permanentemente arriba  del 
escenario.  
Batería de contactos:  Un ducto metálico que contiene contactos empotrados o c olgantes.  
Caja colgante de contactos:  Una caja que contiene contactos colgantes o empotrados sujetos a un cable 
multiconductor o a un conector múltiple mediante una abrazadera de alivio de la tensión mecánica.  
Candilejas:  Fila de lámparas montadas al nivel  de piso a lo largo del escenario o sobre él.  
Dispositivo de elevación de luces de escenarios.  Dispositivo de elevación motorizado que contiene una 
posición de montaje para una o más luminarias, con dispositivos de alambrado para conectar las luminarias a 
los circuitos derivados y a los cables flexibles integrados que posibilitan que las luminarias se reubiquen sobre 
el rango de elevación del dispositivo, mientras esté energizado.  
Derivador doble.  Un cable adaptador que contiene una clavija y dos contactos usado para conectar dos 
cargas a un circuito derivado.  
Ensamble de desconexión:  Adaptador usado para conectar un conector multipolar que contiene dos o 
más circuitos derivados a múltiples conectores de circuitos derivados individuales.  
Equipos de escenario s. Los equipos situados en cualquier ubicación de las instalaciones, integrados a la 
producción escénica, entre los que se incluyen, aunque no de manera limitada, los equipos de iluminación, 
audio, efectos especiales, control de movimientos, proyección o v ideo.  
Equipo portátil.  Equipo alimentado con cordones o cables portátiles destinado a ser movido de un  lugar 
a otro.  
Extensión doble:  Un ensamble que contiene una clavija macho y dos conectores de cordón hembras, 
usado para conectar dos cargas a un circui to derivado.  
Lámparas de contorno:  Batería de lámparas en aéreas instaladas permanentemente.  
Lámpara de pedestal (luz de trabajo):  Un pedestal portátil que contiene una luminaria de propósito 
general o una lámpara de mano con guarda con el propósito de pro porcionar iluminación general en el 
escenario o en el auditorio.  
Proscenio.  La pared y el arco que separan el escenario del auditorio (sala).  
Regulador de intensidad con control de fase de estado sólido:  Regulador de intensidad de estado 
sólido en el cual la forma de onda de la corriente de régimen permanente no sigue la forma de onda de la 
tensión aplicada, de modo que la forma de onda no es lineal.  
Regulador de intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal. Regulador de intensidad de estado 
sólido en e l cual la forma de onda de la corriente de régimen permanente sigue la forma de onda de la tensión 
aplicada, de modo que la forma de onda es lineal.  
Tablero portátil del escenario.  Un bastidor portátil o paquete con atenuadores o relevadores con 
dispositiv os de protección contra sobrecorriente asociados o s ólo dispositivos de protección contra 
sobrecorriente que se utilizan para alimentar el equipo del escenario.  
Tablero de distribución del escenario. Tablero de distribución o bastidor que contiene los regu ladores 
de intensidad o relevadores con dispositivos de protección contra sobrecorriente asociados o únicamente los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente, que son utilizados principalmente para alimentar a los 
equipos del escenario.  
Unidad portá til de distribución de energía:  Una caja de distribución de energía que contiene contactos y 
dispositivos de protección contra sobrecorriente.  
520-3. Proyectores de cine. El equipo proyector de cine, su instalación y uso deben cumplir con lo 
establecido en  el Artículo 540.  
520-4. Equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. Los equipos de 
procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio y su instalación deben cumplir con lo 
establecido en el Artículo 640.  
520-5. Métodos de alambrado.  
a) Generalidades. Los métodos de alambrado fijos deben ser en canalizaciones metálicas o en 
canalizaciones no metálicas embebidas en concreto con un espesor no menor que 50 milímetros, o con Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
cables tipos MC, MI o AC que contengan un c onductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos 
dimensionado de acuerdo con la Tabla 250 -122. 
Excepción:  Los métodos fijos de alambrado deben ser como se dispone en el Artículo 640 para equipos 
de procesamiento, amplificación y reproducción de señal es de audio; en el Artículo 800 para circuitos de 
comunicaciones; en el Artículo 725 para circuitos de señalización y control remoto de Clase 2 y Clase 3 y en el 
Artículo 760 para circuitos de alarma contra incendios.  
b) Equipos portátiles.  Se permite que el alambrado para tableros de control y distribución, conjuntos de 
luces del escenario, efectos escénicos, todos ellos portátiles y otros alambrados no fijos, se conecten 
mediante cables y cordones flexibles según se establece en diferentes partes del Artí culo 520. No se permite 
sujetar esos cables o cordones mediante grapas o clavos sin aislamiento.  
c) Construcciones no clasificadas resistentes al fuego.  Se permite instalar cables sin pantalla metálica, 
cables tipo AC, tubo conduit no metálico y tubo condu it rígido de policloruro de vinilo en los inmuebles o parte 
de ellos que, según la norma de construcción aplicable, no requieren ser de construcción resistente al fuego.  
520-6. Número de conductores en canalizaciones. El número de conductores permitidos en  cualquier 
tubo conduit metálico o no metálico como se permite en este Artículo, o para conductores de control remoto, o 
tuberías metálicas eléctricas para circuitos de candilejas o de circuitos de contactos del escenario no deben 
exceder el número de cond uctores de la Tabla 1 del Capítulo 10. Cuando los conductores se encuentren en 
ductos con tapa, o en canal auxiliar, la suma de las áreas de las secciones transversales de ellos incluyendo 
su aislamiento no debe exceder del 20 por ciento del área de la sec ción transversal del ducto o del canal 
auxiliar. No es aplicable la limitación de treinta conductores indicada en 366 -22 y 376 -22. 
520-7. Envolvente y protección de partes vivas. Las partes vivas deben encerrarse o protegerse para 
evitar el contacto accide ntal por personas u objetos. Todos los desconectadores deben ser del tipo de 
operación externa. Los reguladores de intensidad, incluyendo los reóstatos, deben ser colocados en cajas o 
gabinetes que encierren todas las partes vivas.  
520-8. Sistemas de emerg encia. El control de los sistemas de emergencia debe cumplir con lo indicado 
en el Artículo 700.  
520-9. Circuitos derivados. Un circuito derivado de cualquier tamaño que alimente a uno o más 
contactos, puede alimentar al alumbrado del escenario. El valor d e la tensión de los contactos no debe ser 
menor que la tensión del circuito. El valor nominal de corriente de los contactos y la ampacidad de los 
conductores del circuito derivado no debe ser menor que el valor nominal de corriente de la protección contra 
sobrecorriente del circuito derivado. No aplica la Tabla 210 -21(b)(2) y las secciones 210 -23 y 210 -8 (b)(4).  
520-10. Equipo portátil para ser usado en exteriores.  El equipo portátil para escenarios y para 
alumbrado de estudios y equipo de distribución de e nergía no identificado para uso en exteriores, se permitirá 
su uso temporal en exteriores si el equipo es supervisado por personal calificado mientras esté energizado y 
esté protegido con barreras para el público en general.  
Parte B. Tableros de distribuci ón fijos en escenarios  
520-21. Generalidades. Los tableros de distribución de escenarios fijos deben cumplir con lo establecido 
en los numerales siguientes:  
(1) Los tableros de distribución de escenarios fijos deben estar certificados.  
(2) Los tableros de distribución de escenarios fijos deben estar fácilmente accesibles, pero no se 
requiere que estén ubicados en o de manera adyacente a los escenarios. Se permiten múltiples tableros de 
distribución de escenarios fijos en diferentes ubicaciones.  
(3) Un table ro de distribución de escenario fijo debe contener dispositivos de protección contra 
sobrecorriente para todos los circuitos derivados alimentados por este tablero de distribución.   
(4) Se permite que un tablero de distribución de escenario fijo alimente t anto a equipos del escenario 
como a equipos que no estén en el escenario.  
520-25. Reguladores de intensidad.  Los reguladores de intensidad deben cumplir lo indicado en (a) 
hasta (d) siguientes:  
a) Desconexión y protección contra sobrecorriente.  Cuando los reguladores de intensidad se instalen 
en conductores de fase, cada regulador de intensidad debe tener una protección contra sobrecorriente no 
mayor que 125 por ciento del valor nominal del regulador de intensidad, y deben estar desconectados de       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
todos los c onductores de fase cuando el desconectador principal, el interruptor individual o el interruptor 
automático que alimenta a dicho regulador, se encuentre en la posición de abierto.  
b) Reguladores de intensidad del tipo de resistencia o de reactancia.  Los re guladores de intensidad 
tipo de resistencia o reactancia en serie pueden instalarse en un conductor del circuito puesto o no a tierra. 
Cuando se diseñen para abrir el circuito alimentador del regulador de intensidad o el circuito controlado por él, 
dicho r egulador de intensidad debe entonces cumplir con lo indicado en 404 -2(b). Los reguladores del tipo de 
resistencia o reactancia en serie instalados en el conductor del neutro puesto a tierra del circuito no deben 
abrir el circuito.  
c) Reguladores de intensi dad del tipo autotransformador.  El circuito que alimente a un regulador de 
intensidad del tipo autotransformador no debe exceder de 150 volts entre conductores. El conductor puesto a 
tierra debe ser común a los circuitos de entrada y salida.  
NOTA: Véase 21 0-9 relacionada con los circuitos derivados de autotransformadores.  
d) Reguladores de intensidad del tipo de estado sólido.  El circuito que alimente a un regulador de 
intensidad de estado sólido no debe exceder de 150 volts entre conductores, a menos que e l regulador de 
intensidad esté aprobado específicamente para operar a una tensión mayor. Cuando un conductor puesto a 
tierra alimente a un regulador de intensidad, éste debe ser común para los circuitos de entrada y salida.  El 
bastidor del regulador de int ensidad debe estar conectado al conductor de puesta a tierra del equipo.  
520-26. Tipos de tableros de distribución. Los tableros de distribución para escenarios deben ser 
cualquiera o una combinación de los tipos siguientes:  
a) Manual.  Los reguladores de i ntensidad y desconectadores son operados mediante manijas unidas 
mecánicamente a los dispositivos de control.  
b) Control remoto.  Los dispositivos se operan eléctricamente desde un tablero o consola de control tipo 
piloto. Las consolas de control deben form ar parte del tablero de distribución o estar ubicadas en cualquier 
otro lugar.  
c) Intermedio.  Un tablero de distribución para escenario con interconexiones de circuitos, es un tablero de 
distribución secundario (tablero de conexiones) o un tablero de distr ibución remoto al tablero primario  de 
distribución del escenario. El tablero debe contener una protección contra sobrecorriente. Cuando la 
protección contra sobrecorriente del circuito derivado, está instalada en la consola de reguladores de 
intensidad, s e permite omitir esta protección del tablero de distribución intermedio.  
d) Potencia constante.  Tablero de distribución del escenario que contiene solamente dispositivos de 
protección contra sobrecorriente y ningún elemento de control.  
520-27. Alimentadore s de tableros de distribución para escenarios  
a) Tipo de alimentador.  Los alimentadores de tableros de distribución para escenarios deben ser uno de 
los siguientes:  
1) Alimentador individual.  Un alimentador individual que se desconecte por un dispositivo d e 
desconexión individual.  
2) Alimentadores múltiples para tableros de distribución intermedios para escenario (tablero de 
interconexiones).  Se permiten alimentadores múltiples en cantidad ilimitada, siempre que todos ellos sean 
parte de un solo sistema. Cu ando estén combinados, los conductores de neutros en una canalización deben 
tener la suficiente ampacidad para llevar la máxima corriente de desbalanceo de los conductores del 
alimentador múltiple que haya en la misma canalización, pero no necesariamente m ayor que la ampacidad del 
neutro que alimenta el tablero de distribución primario del escenario. Los conductores de neutros en paralelo 
deben cumplir con lo indicado en 310 -10(h).  
3) Alimentadores separados para un solo tablero de distribución  primario  para escenarios (banco 
de reguladores de intensidad).  Las instalaciones con alimentadores independientes que lleguen a un solo 
tablero de distribución primario del escenario deben tener un medio de desconexión para cada alimentador. El 
tablero de distribución  primario del escenario debe tener una marca o etiqueta permanente y visible que 
indique el número y ubicación de los medios de desconexión. Si los medios de desconexión están ubicados 
en más de un tablero de distribución, el tablero de distribución primar io del escenario debe tener barreras que 
correspondan a estas distintas ubicaciones.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b) Conductor del neutro. Para el propósito del ajuste de la ampacidad, se deben aplicar las siguientes 
condiciones:  
(1) El conductor del neutro de los alimentadores que da n alimentación a sistemas de reguladores de 
intensidad con control de fase de estado sólido, 3 fases, 4 hilos, se debe considerar como un conductor 
portador de corriente.  
(2) El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de r eguladores de 
intensidad de estado sólido de onda sinusoidal, 3 fases, 4 hilos, no se debe considerar como un conductor 
portador de corriente.  
(3) El conductor del neutro de los alimentadores que dan alimentación a sistemas de reguladores de 
intensidad que  pueden ser tanto de control de fase como de onda sinusoidal se debe considerar como un 
conductor portador de corriente.  
c) Capacidad de alimentación.  Para calcular la capacidad de alimentación para los tableros de 
distribución, se permite considerar la ca rga máxima que controla el tablero de distribución en una instalación 
dada, siempre que:  
(1) Todos los alimentadores del tablero de distribución estén protegidos con un dispositivo contra 
sobrecorriente con un valor nominal no mayor que la ampacidad del al imentador.  
(2) La apertura del dispositivo contra sobrecorriente no afecte la operación apropiada de los sistemas de 
iluminación de emergencia o de las salidas.  
NOTA:  Para calcular las cargas de los alimentadores para los tableros  de distribución del escen ario, véase 
220-40. 
Parte C. Equipo fijo del escenario, que no sea tablero de distribución  
520-40. Dispositivos de elevación de luces de escenarios. Donde un dispositivo de elevación de luces 
de escenario sea adecuado como un ensamble completo y contenga u n sistema de manipulación de cables 
integrado y cables para conectar un dispositivo de cableado móvil con una caja de conexiones fija para la 
conexión con el cableado permanente, no debe aplicarse el requisito sobre uso extra rudo que se describe en 
la sec ción 520 -44(c)(1).  
520-41. Cargas de los circuitos.  
a) Circuitos de capacidad de 20 amperes o menos.  Las lámparas de contorno, candilejas y luces 
laterales del proscenio deben tener un arreglo tal que ningún circuito derivado que alimente tal equipo tenga 
una carga mayor de 20 amperes.  
b) Circuitos de más de 20 amperes. Cuando se utilicen únicamente portalámparas de trabajo pesado, se 
permite que dichos circuitos cumplan lo establecido en el Artículo 210 para circuitos que alimentan 
portalámparas de trabajo  pesado.  
520-42. Aislamiento de conductores.  Las candilejas, batería de lámparas suspendidas, baterías de 
lámparas y baterías de contactos, deben alambrarse con conductores que tengan un aislamiento adecuado 
para la temperatura a la que vayan a operar los conductores, pero no menor que 125°C. La ampacidad de los 
conductores de 125 °C debe ser la correspondiente de los conductores de 60 °C. Todas las bajadas de las 
baterías de conectores debe ser de conductor de 90°C dimensionado para la ampacidad de cables y  cordones 
de 60°C que no se extiendan más de 15 centímetros dentro de la batería de conectores. No aplica  310-
15(b)(3)(a).  
NOTA:  Véase Tabla 310 -104(a) para tipos de conductores.  
520-43. Candilejas  
a) Construcción en canales metálicos.  Cuando las candileja s se instalen en canales metálicos, el canal 
que contenga los conductores del circuito debe ser de lámina metálica con espesor no menor a 0.81 
milímetros y tratada para prevenir la oxidación. Las terminales de los portalámparas deben estar a no menos 
de 13  milímetros del metal del canal. Los conductores del circuito deben soldarse a las terminales de los 
portalámparas.  
b) Construcción en canales no metálicos.  Cuando no se utilicen los canales metálicos especificados en 
el inciso (a) anterior, las candilejas  deben tener salidas individuales, con portalámparas alambrados con tubo 
conduit metálico tipo pesado, o tipo semipesado, o tubo conduit metálico flexible ligero, o cable Tipo MC o       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
cables con aislamiento mineral y cubierta metálica. Los conductores del cir cuito deben soldarse a las 
terminales de los portalámparas.  
c) Candilejas que se ocultan.  Las candilejas que se ocultan deben estar dispuestas de tal manera que la 
alimentación de corriente se desconecte automáticamente, cuando las luces se oculten en el n icho designado 
para tal efecto.  
520-44. Batería de lámparas suspendidas, luces laterales del proscenio, cajas colgantes y tiras de 
conectores.  
a) Generalidades.  La batería de lámparas suspendidas y laterales del proscenio deben:  
(1) Estar construidas como se especifica en la Sección 520 -43. 
(2) Estar soportadas y colocadas adecuadamente, y  
(3) Estar diseñadas de manera que los aros de los reflectores y otras guardas adecuadas protejan a las 
lámparas de daño mecánico y de contacto accidental con el escenario  u otros materiales combustibles.  
b) Tiras de conectores y cajas colgantes.  Las tiras de conectores y cajas colgantes deben estar de 
acuerdo con lo siguiente:  
(1) Estar soportadas y colocadas adecuadamente  
(2) Aprobados como dispositivos para escenario y e studio  
c) Cordones y cables para batería de lámparas suspendidas, cajas colgantes y tiras de conectores.  
1) Generalidades . Los cordones y cables para alimentar la batería de lámparas de contorno, cajas 
colgantes y tiras de conectores deben estar aprobados para uso extra rudo. Los cordones y cables deben 
soportarse adecuadamente. Tales cables deben emplearse únicamente cuando sean necesarios conductores 
flexibles. La ampacidad de los conductores debe ser la que se indica en 400 -5. 
2) Cordones y cables que no  están en contacto con equipo productor de calor.  Los cordones y 
cables multiconductores para uso extra rudo aprobados, que no están en contacto directo con equipos que 
contienen elementos productores de calor, pueden tener la ampacidad determinada por la Tabla 520 -44(c)(3). 
La máxima corriente de carga en cualquier conductor no debe exceder los valores de la Tabla 520 -44(c)(3) y 
no exceder los valores de la Tabla 520 -44(c)(3).  
3) Identificación de conductores en cordones y cables multiconductores de uso ex tra rudo. Los 
conductores aterrizados (neutros) deben ser blancos sin franja o deben estar identificados por una marca 
blanca en sus terminaciones. Los conductores de puesta a tierra deben ser verdes con o sin franja amarilla o 
deben estar identificados po r una marca verde en sus terminaciones.  
NOTA:  Para efectos de la tabla 520 -44 (c)(3)(a), diversidad de carga es el porcentaje de la corriente total 
de todos los circuitos energizados simultáneamente que son alimentados por el cable.  
520-45. Contactos.  Los contactos para equipo eléctrico en escenarios deben llevar marcado su valor en 
amperes. Los conductores que alimentan estos contactos deben cumplir con los Artículos 310 y 400.  
520-46. Batería de conectores, cajas colgantes, cavidades en el suelo y otras e nvolventes de salida.  
Los contactos para la conexión de equipo portátil de alumbrado de escenario deben ser colgantes o montados 
cavidades o envolventes adecuadas y cumplir con lo indicado en 520 -45. Los cables de alimentación de las 
baterías de conectores  y las cajas colgantes deben ser como se especifica en 520 -44(c).  
Tabla 520 -44(c)(3). - Ampacidad para cables y cordones de uso extra rudo aprobados con una 
temperatura nominal de 75°C y 90°C [Basado en una temperatura ambiente de 30ºC]  
Tamaño o designación  nominal de 
los cordones  Temperatura nominal de cordones y 
cables*  Máxima capacidad del 
dispositivo de protección contra 
sobrecorriente  
mm2 AWG  75°C  
amperes  90°C  
amperes  Amperes  
2.08 14 24 28 15 
3.31 12 32 35 20 
5.26 10 41 47 25 
8.37 8 57 65 35 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
13.3 6 77 87 45 
21.2 4 101 114 60 
33.6 2 133 152 80 
*La ampacidad indicada es la de los cordones y multiconductores donde únicamente tres conductores de cobre son portadores de 
corriente tal como se describe en 400 -5. Si la cantidad de conductores portadores  de corriente en un cordón o cable excede de tres, y el 
factor de diversidad de carga es 50% o menos, la ampacidad de cada conductor debe reducirse como se muestra en la siguiente t abla:  
Tabla 520 -44(c)(3)(a). - Factores de ajuste de ampacidad para más de t res conductores portadores 
de corriente en cordón o cable donde la diversidad de carga es 50 por ciento o menos.  
Cantidad de conductores  Por ciento de ampacidad Valor en la Tabla 520 -
44(c)(3)  
4 a 6  80 
7 a 24  70 
25 a 42  60 
43 en adelante  50 
Temperatu ra final del aislamiento. En ningún caso los conductores deben asociarse entre sí con respecto a la clase de circuito, al mét odo 
de alambrado utilizado, o al número de conductores, de tal forma que el límite de temperatura de los conductores sea rebasado . 
Un conductor de neutro que porta solamente la corriente de desbalanceo de otros conductores del mismo circuito, no necesita 
considerarse como un conductor portador de corriente.  
En un circuito de tres conductores que conste de dos conductores de fase y el neutro de un sistema de 3 fases, 4 hilos conectado en 
estrella, el conductor del neutro porta aproximadamente la misma corriente que los otros conductores con corrientes de línea a neutro, y 
debe considerarse como un conductor portador de corriente.  
En un circuito de 3 fases, 4 hilos conectado en estrella, en donde la mayor parte de la carga son cargas no lineales, hay corriente s 
armónicas presentes en el conductor del neutro, y por lo tanto el neutro debe considerarse como un conductor portador de corr iente. 
520-47. Lámparas entre bastidores (focos sin cubierta).  Las lámparas (focos sin cubierta) instaladas en 
áreas atrás del escenario y áreas auxiliares donde puedan entrar en contacto con la escenografía, deben 
ubicarse y protegerse de daño físico y dejar  un espacio libre no menor que 50 milímetros entre las lámparas y 
cualquier material combustible.  
Excepción: Para el propósito de esta sección, las lámparas decorativas instaladas en la escenografía no 
deben considerarse como lámparas tras bastidores.  
520-48. Maquinaria del telón.  La maquinaria del telón debe estar aprobada.  
520-49. Control de ventiladores de salida de humo.  Cuando en el escenario se pongan en marcha los 
ventiladores de salida de humo mediante un dispositivo eléctrico, el circuito que opera  dicho dispositivo debe 
estar normalmente cerrado y controlarse por lo menos por dos interruptores accionados externamente; uno 
colocado en un lugar accesible fácilmente en el escenario y el otro ubicado donde lo designe la persona 
calificada. El dispositi vo debe diseñarse a plena tensión eléctrica del circuito al cual se conecta, sin insertar 
ninguna resistencia. El dispositivo debe encerrarse en una caja metálica adecuada que deberá permanecer 
cerrada excepto durante el servicio al equipo.  
Parte D. Tabler os de distribución portátiles en el escenario  
520-50. Panel de conexiones para interconexión (un tipo de panel de conexiones).  Un panel diseñado 
para la interconexión de tableros de distribución portátiles para escenarios, a salidas fijas de la instalación  del 
edificio mediante circuitos complementarios permanentemente instalados. El panel, los circuitos 
complementarios y las salidas deben cumplir con los incisos (a) hasta (d), siguientes:  
a) Circuitos de carga.  Los circuitos se deben originar en entradas c on polaridad de tipo puesto a tierra, de 
valor nominal de corriente y tensión que sean igual que las del contacto de carga fija.  
b) Transferencia de circuitos.  Los circuitos que se transfieren entre tableros de distribución fijos y 
portátiles deben ser tra nsferidos todos los conductores del circuito simultáneamente.  
c) Protección contra sobrecorriente.  Los dispositivos que alimenten a estos circuitos complementarios 
deben estar protegidos por los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito  derivado. Cada 
circuito complementario individual dentro del panel de conexiones para espectáculos ambulantes y teatro, 
deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito derivado, instalados 
dentro del panel de conex iones del espectáculo ambulante.  
d) Envolvente.  La construcción del tablero debe ajustarse a lo establecido en el Artículo 408.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
520-51. Alimentación.  Los tableros de distribución portátiles sólo se deben alimentar desde salidas de 
alimentación de potencia con suficiente valor de tensión y corriente. Estas salidas de alimentación deben 
incluir sólo interruptores operables desde el exterior, de fusibles, o interruptores automáticos montados en el 
escenario o en el tablero de distribución permanente, en lugare s fácilmente accesibles desde el piso del 
escenario. Deben proporcionarse medios para la conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. 
Para los propósitos del ajuste de la ampacidad del conductor, se deben aplicar los requisitos de 520 -27(b).  
520-52. Protección contra sobrecorriente para circuitos derivados. Los tableros de distribución 
portátiles deben tener protección contra sobrecorriente para los circuitos derivados. No aplican los requisitos 
de 210 -23. 
520-53. Construcción. Los tableros de di stribución portátiles para uso en escenarios deben cumplir con lo 
establecido en (a) hasta (e) siguientes:  
a) Luz piloto. Se proporcionará una luz piloto para cada conductor no puesto a tierra que alimente el 
tablero de distribución. La luz piloto se conec tará al alimentador entrante  de tal manera que la operación del 
dispositivo de protección principal de sobrecorriente o el interruptor principal no afecten la operación de la luz 
del piloto.  
b) Terminal del neutro. En tableros de distribución portátiles d iseñados para utilizarse con circuitos con 
alimentación de 3 fases 4 hilos con conexión de puesta a tierra, la terminal del neutro de alimentación, y la 
ampacidad de su barra colectora asociada, o alambrado equivalente, o ambas, deben tener una ampacidad 
por lo menos igual al doble de la ampacidad de la terminal de alimentación de fase más grande.  
Excepción.  Cuando el equipo del tablero de control y distribución portátil esté específicamente construido 
e identificado para ser modificado internamente en camp o, de manera aprobada, para pasar de una 
alimentación balanceada de 3 fases 4 hilos con puesta a tierra a una monofásica balanceada de 3 hilos con 
puesta a tierra, la terminal del neutro de la alimentación y su barra colectora asociada, alambrado equivalen te, 
o ambos, deben tener una ampacidad no menor que la terminal más grande de fase de la alimentación 
monofásica.  
c) Conectores monopolares separables.  Cuando se utilicen conectores monopolares de cables 
portátiles, en un tablero portátil para el escenario  deben ser aprobados y contar con bloqueo. Las Secciones 
406-7 y 406 -8 no deben aplicarse a conectores monopolares separables y a conjuntos de cables 
monoconductores que utilizan conectores monopolares separables. Cuando los grupos en paralelo de 
conectore s separables monopolares, portadores de corriente, se proporcionen como dispositivos de entrada, 
deben rotularse en forma claramente visible de precaución indicando la presencia de conexiones paralelas 
internas. El uso de conectores monopolares separables debe cumplir al menos con una de las siguientes 
condiciones:  
(1) La conexión y desconexión de los conectores sólo debe ser posible cuando los conectores de 
alimentación estén bloqueados con la fuente de alimentación, de manera que no sea posible 
conectar o  desconectar los conectores cuando esa fuente esté energizada.  
(2) Los conectores de línea son del tipo de bloqueo secuencial de manera que los conectores de carga 
deban conectarse en la siguiente secuencia:  
 a. Conexión del conductor de puesta a tierra de  equipos.  
 b. Conexión del conductor del circuito puesto a tierra, si existe.  
 c. Conexión del conductor de fase y la desconexión deba ser en el orden inverso.  
(3) Debe haber un aviso de precaución adyacente a los conectores de línea, indicando que la cone xión 
de la clavija debe ser en el siguiente orden:  
 a. Conectores del conductor de puesta a tierra de equipos.  
 b. Conectores del conductor puesto a tierra, si existe.  
 c. Conectores del conductor de fase, y la desconexión debe ser en el orden inverso.  
Los anuncios o etiquetas de advertencia deben cumplir con lo establecido en la sección 110 -21 (b)  
d) fuente de alimentación. Cuando un panel del tipo portátil, del control del escenario de un teatro, 
contiene una toma de alimentación de la misma clasificación  como su fuente de entrada, no será necesario 
instalar una protección contra sobrecorriente en el panel de control.  
e) Conductores interiores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
1) Tipo.  Todos los conductores que no sean barras colectoras, dentro de las envolventes del tablero de 
distribuci ón deben ser trenzados.  
520-54. Conductores de alimentación.  
a) Generalidades.  La alimentación a un tablero de distribución portátil debe ser mediante cordones o 
cables aprobados para uso extra rudo. Los cordones o cables de alimentación deben terminar de ntro de la 
envolvente del tablero de distribución, en un interruptor automático o en un interruptor maestro con fusibles 
operables desde el exterior o en un ensamble de conectores identificados para ese propósito. Los cables o 
cordones de alimentación (y e l ensamble de conectores) deben tener una capacidad no menor que la carga 
total conectada al tablero de distribución y deben protegerse mediante dispositivos contra sobrecorriente.  
b) Tamaño del conductor. Los conductores de suministro de energía a tablero s de distribución portátiles 
que utilizan atenuadores de intensidad de estado sólido por fase deben ser dimensionados considerando el 
conductor neutro como un conductor portador de corriente para los propósitos de ajuste de la ampacidad. Los 
conductores de  alimentación de energía para un tablero de distribución portátil del escenario, utilizando 
solamente atenuadores de estado sólido con onda sinusoidal, el conductor neutro no debe considerarse como 
un conductor portador de corriente para fines de ajuste po r ampacidad.   
c) Cables de un solo conductor. Los conjuntos de cables de alimentación portátiles de un solo conductor 
deben ser de un tamaño no menor que 33.6 mm² (2 AWG). El conductor de puesta a tierra de equipos debe 
ser de tamaño no menor que 13.3 mm² (6 AWG). Los cables del neutro puestos a tierra de un solo conductor 
para una alimentación deben dimensionarse de acuerdo con 520 -54(J). Cuando los cables de un solo 
conductor están en paralelo para aumentar la ampacidad, los conductores paralelos deben te ner la misma 
longitud y tamaño. Los cables monoconductores de alimentación deben ser agrupados entre sí, pero no 
atados. Se permite que el conductor de puesta a tierra del equipo sea de tipo diferente, siempre y cuando 
cumpla los otros requisitos de esta s ección, y se permite reducir su tamaño nominal conforme a lo indicado en 
250-122. Los conductores puestos a tierra (neutros) y de puesta a tierra de equipo, deben identificarse de 
acuerdo con lo indicado en 200 -6, 250 -119, y 310 -110. Se permite que los con ductores puestos a tierra se 
identifiquen al menos en los primeros 15 centímetros en ambos extremos de cada tramo con marcas de color 
blanco o gris claro. Se permite que los conductores de puesta a tierra del equipo se identifiquen al menos los 
primeros 15  centímetros en ambos extremos de cada tramo del conductor con marcas de color verde o verde 
con franjas amarillas. Cuando exista más de una tensión dentro del mismo predio, cada conductor de fase 
debe identificarse para cada sistema.  
d) Conductores de ali mentación de longitud no mayor que 3.00 metros.  En los casos donde los 
conductores de alimentación no excedan de 3.00 metros de longitud entre la alimentación y el tablero de 
distribución o entre la alimentación y un subsecuente dispositivo de protección c ontra sobrecorriente, se 
permite que el conductor de alimentación sea de tamaño menor si se cumplen todas las condiciones 
siguientes:  
(1) La ampacidad de los conductores de alimentación, debe ser al menos la cuarta parte de la capacidad 
del dispositivo de protección contra sobrecorriente de alimentación.  
(2) Los conductores de alimentación deben terminar en un solo dispositivo de protección contra 
sobrecorriente que limite la carga a la ampacidad de los conductores de alimentación. Se permite 
que este único  dispositivo contra sobrecorriente alimente dispositivos adicionales contra 
sobrecorriente en su lado de carga.  
(3) Los conductores de alimentación no deben penetrar paredes, pisos o plafones, o pasar a través de 
puertas y áreas de tráfico. Los conductores  de alimentación deben protegerse adecuadamente contra 
daño físico.  
(4) Los conductores de alimentación deben terminarse adecuadamente de manera aprobada.  
(5) Los conductores deben ser continuos, sin empalmes o conectores.  
(6) Los conductores no deben esta r atados entre sí.  
(7) Los conductores deben soportarse sobre el piso de manera apropiada.  
e) Conductores de alimentación de longitud mayor que 3.00 metros, hasta 6.00 metros.  En los casos 
donde los conductores de alimentación sean mayores de 3.00 metros, pero no exceden 6.00 metros de 
longitud entre la alimentación y el tablero de distribución o entre la alimentación y un subsecuente dispositivo 
de protección contra sobrecorriente, se permite que el conductor de alimentación sea de tamaño menor si se 
cumpl en todas las condiciones siguientes:        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) La ampacidad de los conductores de alimentación debe ser al menos la mitad de la capacidad del 
dispositivo de protección contra sobrecorriente de alimentación.  
(2) Los conductores de alimentación deben terminar en u n solo dispositivo de protección contra 
sobrecorriente que limite la carga a la ampacidad de los conductores de alimentación. Se permite 
que este único dispositivo contra sobrecorriente alimente a dispositivos contra sobrecorriente 
adicionales en su lado d e carga.  
(3) Los conductores de alimentación no deben penetrar paredes, pisos o plafones, ni deben pasar a 
través de puertas o áreas de tráfico. Los conductores de alimentación deben protegerse 
adecuadamente contra daño físico.  
(4) Los conductores de alime ntación deben terminarse adecuadamente de manera aprobada.  
(5) Los conductores de alimentación deben soportarse de manera apropiada al menos a 2.00 metros 
sobre el piso, excepto en las terminales.  
(6) Los conductores de alimentación no deben estar atados e ntre sí.  
(7) Los conductores de derivación deben ser tramos continuos.  
f) Conductores de alimentación con tamaño no reducido.  Se permite que los conductores de 
alimentación con tamaño no reducido, según las disposiciones 520 -53(h)(3) o (h)(4) pasen a travé s de orificios 
en las paredes diseñados específicamente para ese propósito. Si la penetración se hace a través de una 
pared clasificada como resistente al fuego, debe ser de acuerdo con la Sección 300 -21. 
g) Protección de los conductores de alimentación y conectores.  Todos los conductores y conectores 
de alimentación deben protegerse contra daño físico por un medio aprobado. Esta protección no 
necesariamente debe ser una canalización.  
h) Número de interconexiones en la alimentación.  Cuando se utilicen conec tores en un conductor de 
alimentación, debe haber un máximo de tres interconexiones (juegos de pares de conectores acoplados) 
cuando la longitud total de la alimentación al tablero de control y distribución no exceda de 30.00 metros. En 
los casos donde la longitud total desde la alimentación al tablero de distribución exceda de 30.00 metros, se 
permite una interconexión adicional por cada 30.00 metros adicionales del conductor de alimentación.  
i) Conectores monopolares separables.  Cuando se utilicen conecto res monopolares de cables 
portátiles, deben ser aprobados y del tipo de seguridad. Las Secciones 400 -10, 406 -7 y 406 -8 no deben 
aplicarse a conectores monopolares separables y a conjuntos de cables monoconductores que utilizan 
conectores monopolares separa bles.  
j) Conductor neutro de alimentación.  Los conductores neutros de alimentación deben cumplir con (1) y 
(2) siguientes:  
(1) Marcado.  Se permitirá que el conductor neutro puesto a tierra sea identificado por una marca blanca o 
gris al menos a  15 cm desde  ambos extremos de su longitud.  
(2) Dimensionado del conductor.  Cuando se usan cables alimentadores de un solo conductor, no 
instalados en canalizaciones, en circuitos polifásicos que alimentan a tableros de distribución portátiles que 
tienen reguladores d e intensidad con control de fase de estado sólido, el conductor del neutro puesto a tierra 
debe tener una ampacidad de por lo menos el 130 por ciento de los conductores de fase que alimentan al 
tablero de distribución portátil. Cuando estos alimentadores s uministran alimentación sólo a reguladores de 
intensidad de estado sólido y de onda sinusoidal, el conductor del neutro puesto a tierra debe tener una 
ampacidad de por lo menos el 100 por ciento de los conductores de fase del circuito que alimentan al tabl ero 
de distribución portátil.  
k) Personal calificado.  La trayectoria de los conductores de alimentación portátiles, la conexión y 
desconexión de los conectores de alimentación y otras conexiones de alimentación, y la energización  y 
desenergización de los servicios de alimentación deben realizarse exclusivamente por personal calificado, y 
los tableros de control y distribución portátiles deben ser así marcados, indicando este requisito de manera 
permanente y clara.  
Excepción:  Se permite que la conexión de u n tablero de distribución portátil esté conectado a una salida 
para contacto instalada permanentemente, donde la salida del contacto de alimentación esté protegida para 
su capacidad por un dispositivo de protección contra sobrecorriente no mayor que 150 am peres, y donde la 
salida para contacto, conexión y tablero de distribución cumplan además con todas las condiciones siguientes:  
a. Emplearon conectores multipolares aprobados y adecuados para el propósito de cada conexión de la 
alimentación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b. Previnieron  el acceso al público en general a toda conexión de la alimentación.  
c. Emplearon cordones multiconductores de uso extra rudo aprobados o cables, con una ampacidad no 
menos que la carga y no inferior al valor  en amperes de los conectores.  
Parte E. Equipos portátiles para escenarios, que no sean tableros de distribución  
520-61. Lámparas de arco. Las lámparas de arco, incluyendo sus envolventes y balastros asociados, 
deben estar aprobadas. Las extensiones de cordones, y los cables y cordones de interconexión deben ser del 
tipo de uso extra rudo y estar aprobados.  
520-62. Unidades portátiles de distribución de alimentación.  Las unidades portátiles de distribución de 
alimentación deben cumplir con lo siguiente:  
a) Envolventes.  La construcción debe ser de tal for ma que no quede expuesta ninguna parte portadora de 
corriente.  
b) Contactos y protección contra sobrecorriente.  Los contactos deben cumplir con lo indicado en  520-
45 y tener en la caja una protección contra sobrecorriente del circuito derivado. Los fusible s e interruptores 
automáticos deben protegerse contra daño físico. Los cables y cordones que alimenten contactos colgantes o 
conectores de cordón deben estar aprobados para uso extra rudo.  
c) Barras colectoras y terminales.  Las barras colectoras deben tene r una ampacidad igual a la suma de 
los valores de corriente de todos los circuitos conectados a dichas barras colectoras. Se deben proporcionar 
zapatas para la conexión del cable principal.  
d) Entradas de superficie con reborde.  Las entradas de superficie con reborde (clavijas empotradas) 
que se utilicen para recibir energía deben tener marcada su capacidad en amperes.  
e) Arreglo de cables.  Los cables deben estar adecuadamente protegidos cuando pasen a través de 
envolventes y deben disponerse de manera que la tensión mecánica del cable no se transmita a las 
terminales.  
f) Alimentadores de un solo conductor. Los equipos portátiles de distribución de energía alimentados por 
sistemas de un solo conductor deberán cumplir con las secciones 520 -53(c) y (d) y 520 -54. 
520-63. Alambrado de accesorios con ménsula  
a) Alambrado de la ménsula.  Las ménsulas utilizadas sobre el escenario deben alambrarse 
internamente, y el vástago del accesorio debe llevarse a la parte trasera del escenario donde se coloca una 
pasacables al  final del vástago. Se permite el alambrado exterior de ménsulas o de otros accesorios cuando 
estén alambrados con cordones diseñados para uso rudo que pasen a través del escenario y sin juntas ni 
empalmes en el dosel de la parte posterior del accesorio y terminen en un conector aprobado para su uso en 
un escenario, localizado, cuando sea posible, a una distancia no mayor que 45 centímetros del accesorio.  
b) Montaje.  Los accesorios deben asegurarse firmemente en su lugar.  
520-64. Baterías de lámparas portát iles. Las baterías de lámparas portátiles deben construirse de 
acuerdo con los requisitos de las baterías de lámparas suspendidas y luces laterales del proscenio descritos 
en 520 -44(a). Cuando el cable de alimentación pase a través de paredes metálicas, de be protegerse con los 
pasacables y debe disponerse de manera que la tensión mecánica en el cable no se transmita a las 
conexiones.  
NOTA 1: Véase 520 -42 para el alambrado de baterías de lámparas portátiles.  
NOTA 2:  Para los tipos de aislamiento requeridos p ara cables monoconductores, véase la Sección  520-
68(a)(3).  
520-65. Guirnaldas (luces colgantes). Las uniones en el alambrado de guirnaldas deben ser 
escalonadas o alternadas. Cuando los portalámparas tengan terminales de un tipo que muerda el aislamiento 
y haga contacto con los conductores sólo deben utilizarse con conductores tipo cableado. Las lámparas 
encerradas en linternas o dispositivos similares de material combustible deben equiparse con guardas.  
520-66. Efectos especiales. Los dispositivos eléctric os utilizados para simular relámpagos, caídas de 
agua, y efectos similares, deben construirse y ubicarse de manera que las llamas, chispas y partículas 
calientes no puedan entrar en contacto con material combustible.  
520-67. Conectores de cable de circuito  derivado multipolar. Los conectores de cable de circuito 
derivado multipolar, macho y hembra, para conductores flexibles deben construirse de manera que la tensión 
mecánica en el cordón no se transmita a las conexiones. El conector hembra debe colocarse d el lado de       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
carga del cable o del cordón de alimentación. El conector debe tener su valor marcado en amperes y diseñado 
de manera que otros dispositivos con un valor nominal diferente no puedan ser conectados¸ sin embargo, se 
permitirá que un contacto de 20  amperes y ranura en T acepte una clavija de conexión de 15 amperes de la 
misma tensión nominal. Los conectores multipolares de corriente alterna deben ser polarizados y cumplir con 
lo indicado en 406 -7 y 406 -10. 
NOTA:  Véase 400 -14 para tensión mecánica en  terminales.  
520-68. Conductores para equipo portátil  
a) Tipo de conductores.  
1) Generalidades.  Los conductores flexibles, incluyendo las extensiones, utilizados para alimentar equipo 
portátil del escenario deben ser cordones o cables aprobados para uso ex tra rudo.  
2) Lámparas de pedestal.  Se permiten cordones para uso extra rudo para alimentar lámparas de pedestal 
cuando el cordón no esté sujeto a daño físico severo y esté protegido por un dispositivo contra sobrecorriente 
no mayor que 20 amperes.  
3) Cordo nes de alimentación de luminarias. Debe permitirse que los cordones de alimentación para uso 
extra rudo abastezcan a luminarias, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) El cordón de alimentación no sea de una longitud mayor de 2.0 metros.  
(2) El cordón de alimentación esté unido a uno de los extremos de la luminaria o a un conector específico 
para luminarias que se una a una entrada montada en el panel, sobre el cuerpo de la luminaria.  
(3) El cordón de alimentación esté protegido por un disp ositivo de protección contra sobrecorriente de no 
más de 20 amperes.  
(4) La luminaria sea adecuada.  
(5) El cordón de alimentación no esté sometido a daños físicos  
4) Aplicaciones a alta temperatura.  Se permite utilizar un montaje especial de conductores en  una funda 
no más larga que 90 centímetros en lugar de un cordón flexible si los alambres individuales están trenzados y 
tienen una clase térmica no menor que 125 ºC y la funda exterior es de fibra de vidrio con un espesor de 
pared de cuando menos 0.65 mil ímetros.  
Se permite que el equipo portátil para escenario, que requiere conductores de alimentación flexibles con 
un mayor valor nominal de temperatura, en donde un extremo esté permanentemente conectado al equipo, se 
empleen conductores adecuados alternos , que estén probados para ese propósito.  
5) Desconectador.  Se permiten los cordones para uso rudo aprobados, en ensambles de desconectador, 
cuando se reúnan todas las condiciones siguientes:  
(1) Los cordones se utilizan para hacer conexiones entre un solo conector multipolar que contiene dos o 
más circuitos derivados y conectores múltiples de 2 polos 3 hilos.  
(2) La longitud del cordón en el ensamble de desconectador no es más largo de 6.00 metros.  
(3) El ensamble de desconectador está protegido contra daño  físico al fijarlo en toda su longitud a una 
tubería, andamio, armadura, torre u otra estructura de soporte firme.  
(4) Todos los circuitos derivados que alimentan al ensamble de desconectador están protegidos por 
dispositivos contra sobrecorriente clasific ados a no más de 20 amperes.  
b) Ampacidad de los conductores.  La ampacidad de los conductores debe ser la que se especifica en 
400-5, excepto para cordones portátiles multiconductores aprobados para uso extra rudo, que no estén en 
contacto directo con el e quipo que contenga elementos productores de calor, cuya ampacidad se permite 
determinarla de acuerdo con la Tabla 520 -44(c)(3). La corriente de carga máxima en cualquier conductor no 
debe exceder de los valores de la Tabla 520 -44(c)(3). Cuando se apliquen los Factores de ajuste de 
capacidad de la Tabla 520 -44(c)(a) para más de tres conductores portadores de corriente en cordón o cable la 
diversidad de carga deberá ser de 50 por ciento o menos.  
Excepción:  Cuando se permite el uso de conductores alternos en l a Sección 520 -68 (a) (4), su ampacidad 
debe ser la indicada en las tablas correspondientes de esta NOM para los tipos de cables utilizados.  
c) Protección contra sobrecorriente.  La protección contra sobrecorriente de los conductores para 
portátiles debe cum plir con la sección 240 -5. 
520-69. Adaptadores. Los adaptadores, derivadores dobles, y otros dispositivos de salida de circuitos 
simples o múltiples deben cumplir con las condiciones (a), (b) y (c) siguientes:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
a) Sin reducción de valor nominal de corriente . Cada contacto y su cable correspondiente deben tener 
los mismos valores de tensión y de corriente que la clavija de alimentación. No debe utilizarse en un circuito 
de escenario que tenga una capacidad mayor nominal de corriente.  
b) Conectores.  Todos los conectores deben alambrarse de acuerdo con lo indicado en 520 -67. 
c) Tipo de conductor.  Los conductores para adaptadores y derivadores dobles deben ser cordones 
aprobados para uso rudo o extra rudo. El cordón de uso rudo debe limitarse a una longitud total  no mayor que 
2 metros.  
Parte F. Camerinos, vestidores áreas de maquillaje.  
520-71. Portalámparas colgantes. No deben instalarse portalámparas colgantes en los camerinos.  
520-72. Protección de las lámparas. Toda lámpara expuesta en los camerinos o áreas de  maquillaje y 
vestidores incluyendo cuartos que estén a menos de 2.50 metros del piso, debe equiparse con protectores 
abiertos, remachados a la cubierta de la caja de salida, o selladas o aseguradas de otra manera en su lugar. 
No se requiere que las lámpar as empotrables estén equipadas con protectores.  
520-73. Interruptores requeridos.  Todas las luminarias, portalámparas y cualquier contacto adyacente a 
los espejos y sobre la mesa de los tocadores, instalados en los camerinos deben ser controlados por 
interruptores de pared instalados en el camerino y áreas de maquillaje. No se exige que las otras salidas 
instaladas en el camerino o áreas de maquillaje estén controladas por un interruptor.  
520.74 Lámparas piloto necesarias. Cada interruptor requerido en 520 -73 anterior, deberá estar provisto 
de una lámpara piloto situada fuera de y adyacente a la puerta de la habitación que está siendo controlada 
para indicar cuando esté energizado el circuito. Cada lámpara piloto deberá identificarse permanentemente 
indicand o una descripción del circuito controlado. Las lámparas piloto pueden ser del tipo neón, LED u otra 
lámpara de larga duración. Estas lámparas piloto deben ser empotradas o debe adicionarse un protector 
mecánico.  
Parte G. Puesta a tierra  
520-81. Puesta a ti erra.  Todas las canalizaciones metálicas y las cubiertas metálicas de cables deben 
estar conectadas a un conductor de puesta a tierra de equipos. Los bastidores y envolventes metálicas de 
todos los equipos, incluyendo las lámparas de contorno y luminarias portátiles, deben estar conectadas a un 
conductor de puesta a tierra de equipos.  
ARTÍCULO 522  
SISTEMAS DE CONTROL PARA PARQUES PERMANENTES DE DIVERSIONES  
Parte A. Generalidades  
522-1 Alcance.  Este artículo trata de la instalación de fuentes de alimentación  de circuitos de control y de 
los conductores de circuitos de control para equipos eléctricos, incluyendo el alambrado de control asociado, 
en todas las estructuras o sobre ellas, que son parte integral de una instalación de diversiones permanente.  
522-2 Definiciones.  
Atracción de diversión permanente.  Aparatos de movimiento, aparatos de entretenimiento o 
combinación de ellos que se instalan de manera que la transferencia o reubicación no es práctica.  
Dispositivo de desplazamiento. Dispositivo o combinación  de dispositivos que llevan, transportan o 
dirigen a las personas sobre o a través de un trayecto restringido o fijo dentro de un área definida con el 
propósito principal de recreación o entretenimiento.  
Dispositivo de entretenimiento.  Dispositivo mecánico  o electromecánico que proporciona una 
experiencia de entretenimiento.  
NOTA:  Estos dispositivos pueden incluir utilería animada, equipo para espectáculos de acción, figuras 
animadas y efectos especiales en coordinación con audio e iluminación para brindar una experiencia de 
entretenimiento.  
522-5 Limitaciones de tensión.  La tensión de control debe ser de 150 volts a tierra de corriente alterna 
como máximo, o de 300 volts a tierra, de corriente continua.  
522-7. Mantenimiento.  Las condiciones de mantenimiento  y supervisión deben garantizar que sólo 
personas calificadas atenderán la atracción de diversión permanente.  
Parte B. Circuitos de control        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
522-10. Fuentes de alimentación para los circuitos de control.  
a) Circuitos de control de potencia limitada.  Los cir cuitos de control de potencia limitada se deben 
alimentar de una fuente con salida nominal máxima de 30 volts y 1000 voltamperes.  
1) Transformadores de control.  Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de control de 
potencia limitada deben c umplir las secciones aplicables de las Partes A y B del Artículo 450.  
2) Otras fuentes de alimentación a circuitos de control de potencia limitada.  Las fuentes de 
alimentación a circuitos de control de potencia limitada, diferentes de transformadores, debe n estar protegidas 
por dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal máximo del 167 por ciento del valor 
nominal en voltamperes de la fuente de alimentación dividida por la tensión nominal. Los fusibles de 
protección contra sobrecorrie nte no deben ser intercambiables con fusibles de protección contra 
sobrecorriente de mayor valor nominal. Se permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
sean una parte integral de la fuente de alimentación.  
Con el fin de cumplir la l imitación de 1000 voltamperes de 522 -10(a), la salida máxima de las fuentes de 
alimentación, que no sean transformadores, se debe limitar a 2500 voltamperes, y el producto de la corriente 
máxima y la tensión máxima no debe exceder de 10 000 voltamperes. Es tos valores se deben determinar 
derivando cualquier dispositivo de protección contra sobrecorriente.  
b) Circuitos de control de potencia no limitada.  Los circuitos de control de potencia no limitada no 
deben exceder de 300 volts. No se exigirá que la salid a de la fuente de alimentación esté limitada.  
1) Transformadores de control.  Los transformadores utilizados para alimentar circuitos de control de 
potencia no limitada deben cumplir las secciones aplicables de las Partes A y B del Artículo 450.  
2) Otras fu entes de alimentación de control de potencia no limitada.  Las fuentes de alimentación de 
control de potencia no limitada, diferentes de transformadores, deben estar protegidas por dispositivos de 
protección contra sobrecorriente con valor nominal máximo de l 125 por ciento del valor nominal en 
voltamperes de la fuente de alimentación dividida por la tensión nominal. Los fusibles de protección contra 
sobrecorriente no deben ser intercambiables con fusibles de protección contra sobrecorriente de mayor valor 
nominal. Se permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente sean una parte integral de la 
fuente de alimentación.  
Parte C. Métodos de alambrado del circuito de control  
522-20. Conductores, barras colectoras y anillos colectores.  Los conduc tores aislados del circuito de 
control deben ser de cobre y se permitirá que sean cableados o sólidos. Se permitirán ensambles de cables 
multiconductores.  
Excepción  1: Se permitirá que las barras colectoras y los anillos colectores sean de materiales difer entes 
del cobre.  
Excepción  2: Se permitirá que los conductores usados como dispositivos de propósito específico, tales 
como termopares y dispositivos térmicos de resistencia, sean de materiales diferentes del cobre.  
522-21. Dimensionamiento de los conducto res. 
a) Conductores dentro de un ensamble o componente aprobado.  Se permitirán conductores de 
tamaño 0.051 mm2 (30 AWG) o más grandes dentro de un componente aprobado o como parte del alambrado 
de un ensamble aprobado.  
b) Conductores dentro de una envolven te o una estación de operador.  Se permitirán conductores de 
tamaño 0.051 mm2 (30 AWG) o más grandes en un cable multiconductor y con cubierta dentro de una 
envolvente o una estación de operador. Los conductores en un cable multiconductor sin cubierta, tale s como 
el cable de cinta, no deben ser de un tamaño inferior al 0.131 mm2 (26 AWG). Los conductores sencillos no 
deben ser de un tamaño inferior al 0.212 mm2 (24 AWG).  
Excepción:  Se permitirán conductores sencillos de tamaño 0.051 mm2 (30 AWG) o más grande s para 
alambres para puentes y aplicaciones de alambrado especial.  
c) Conductores fuera de una envolvente o una estación de operador. El tamaño de los conductores en 
un cable multiconductor y con cubierta no debe ser inferior al 0.131 mm2 (26 AWG). Los con ductores 
individuales no deben ser de un tamaño inferior al 0.824 mm2 (18 AWG) y se deben instalar únicamente 
cuando sean parte de un método de alambrado reconocido en el Capítulo 3.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
522-22. Ampacidad del conductor.  Los conductores de tamaño del 1.31 mm2 (16 AWG) y más pequeños 
no deben exceder los valores de corriente permanente de la Tabla 522 -22. 
522-23. Protección contra sobrecorriente para los conductores. Los conductores de tamaño 30 AWG 
hasta el 1.31 mm2 (16 AWG) deben tener protección contra sobreco rriente de acuerdo con la ampacidad 
apropiada del conductor en la Tabla 522 -22. Los conductores con tamaño mayor que 1.31 mm2 (16 AWG) 
deben tener protección contra sobrecorriente de acuerdo con la ampacidad adecuada del conductor en la 
Tabla 310 -15(b)(16) . 
522-24. Conductores de diferentes circuitos en el mismo cable, charola portacables, envolvente o 
canalización.  Se permitirá que los circuitos de control estén con otros circuitos como se especifica en (a) y (b) 
a continuación).  
Tabla 522 -22.- Ampacidad d el conductor basada en conductores de cobre  
con aislamiento para 60ºC y 75ºC en una temperatura ambiente de 30ºC  
Tamaño del conductor  
(AWG)  Ampacidad  
60 ºC  75 ºC  
30 - 0.5 
28 - 0.8 
26 - 1 
24 2 2 
22 3 3 
20 5 5 
18 7 7 
16 10 10 
1. Para temperaturas ambiente diferentes de 30ºC, se utilizan los factores de corrección de temperatura de la Tabla 
310-15(b)(2)(a).  
2. Los ajustes de la ampacidad para conductores con aislamiento para 90 ºC o más se deben basar en las ampacidades 
en la columna de 75ºC.  
a) Do s o más circuitos de control.  Se permitirá que los circuitos de control ocupen el mismo cable, 
charola portacables, envolvente o canalización sin considerar si los circuitos individuales son de corriente 
alterna o de corriente continua, siempre que todos l os conductores estén aislados para la tensión máxima de 
cualquier conductor en el cable, charola portacables, envolvente o canalización.  
b) Circuitos de control con circuitos de fuerza.  Se permitirá que los circuitos de control se instalen con 
los conducto res de fuerza tal como se especifica en (1) a (3) siguientes:  
1) En un cable, envolvente o canalización. Se permitirá que los circuitos de control y los circuitos de 
fuerza ocupen el mismo cable, envolvente o canalización únicamente cuando el equipo alimen tado esté 
funcionalmente asociado.  
2) En centros de control ensamblados en fábrica o en campo.  Se permitirá que los circuitos de control 
y los circuitos de fuerza se instalen en centros de control ensamblados en fábrica o en campo.  
3) En un pozo de inspecc ión. Se permitirá que los circuitos de control y los circuitos de fuerza se instalen 
como conductores subterráneos en un pozo de inspección, de acuerdo con una de las siguientes condiciones:  
(1) Los conductores del circuito de control o de fuerza estén en un cable con envolvente metálica o un 
cable tipo UF.  
(2) Los conductores estén separados permanentemente de los conductores de fuerza por un elemento 
no conductor continuo fijado firmemente, tal como tubería flexible, además del aislamiento del 
conductor.  
(3) Los conductores estén separados permanente y eficazmente de los conductores de fuerza y estén 
sostenidos fijamente a bastidores, aisladores u otros soportes aprobados.  
(4) En charolas portacables, cuando los conductores del circuito de control y los co nductores de fuerza 
que no están funcionalmente asociados a ellos, estén separados por una barrera fija y sólida de un       (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
material compatible con la charola portacables, o cuando los conductores del circuito de control o de 
fuerza están en un cable con envolv ente metálica.  
522-25. Circuitos de control no puestos a tierra.  Se permitirá que los sistemas derivados separados de 
corriente alterna y sistemas de 50 volts o más y circuitos bifilares de corriente continua y sistemas de 60 volts 
o más, no sean aterrizad os, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Se exija la continuidad de la alimentación de control para una parada ordenada.  
(2) Se instalen detectores de tierra en el sistema de control.  
522-28. Circuitos de control en lugares mojados.  Cuando existe la probabilidad de que ocurran 
contactos en lugares mojados, los circuitos de control de corriente continua de 2 hilos no aterrizados se deben 
limitar a 30 volts máximo para corriente continua permanente o 12.4 volts pico para la corriente d irecta que es 
interrumpida dentro de un rango de 10 a 200 hertz.  
ARTÍCULO 525  
ATRACCIONES MÓVILES, CIRCOS, FERIAS Y EVENTOS SIMILARES  
Parte A. Generalidades  
525-1. Alcance.  Este Artículo cubre la instalación de equipo y alambrado portátil para atracciones móviles, 
circos, ferias y eventos similares, incluyendo el alambrado en, o sobre, todas las estructuras.  
525-2. Definiciones.  
Estructuras portátiles.  Unidades diseñadas para ser movidas e incluyen, pero no se limitan a, juegos 
mecánicos, atracciones, puest os dentro de la feria, carpas, remolques, camiones y unidades similares.  
Operador.  Individuo responsable de arrancar, detener y controlar un juego mecánico o de supervisar un 
puesto dentro de la feria.  
525-3. Otros Artículos  
a) Alambrado y equipo portátil.  Cuando los requisitos de otros Artículos de esta NOM y el Artículo 525 
difieran, los requisitos del Artículo 525 deben aplicarse al alambrado y al equipo portátil.  
b) Estructuras permanentes.  Los Artículos 518 y 520 deben aplicarse al alambrado de estruct uras 
permanentes.  
c) Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio.  El Artículo 640 
debe aplicarse al alambrado e instalación de equipo de procesamiento, amplificación y reproducción de 
señales de audio.  
d). Atracciones que uti lizan piscinas, fuentes e instalaciones similares con volúmenes contenidos 
de agua.  Estos equipos se deben instalar cumpliendo los requisitos aplicables del Artículo 680.  
525-5. Libramientos de los conductores aéreos.  
a) Libramientos verticales.  Los conduc tores deben estar a una distancia vertical con respecto al suelo de 
acuerdo con 225 -18. Estas distancias se deben aplicar solamente al alambrado instalado en el exterior de 
tiendas y puestos dentro de la feria.  
b) Libramientos a las estructuras portátiles.  
1) De 600 volts o menos . Las estructuras portátiles se deben mantener a no menos de 4.50 metros en 
cualquier dirección de los conductores aéreos que operan a 600 volts o menos, excepto los conductores que 
alimentan a la estructura portátil. Las estructura s portátiles que se incluyen en 525 -3(d) deben cumplir con lo 
establecido en la Tabla 680 -9(a). 
2) De más de 600 volts.  Las estructuras no se deben ubicar debajo ni a una distancia menor de 4.50 
metros medida horizontalmente y que se extiende verticalmente  desde el suelo, de los conductores que 
funcionan a más de 600 volts.  
525-6. Protección del equipo eléctrico.  El equipo eléctrico y los métodos de alambrado en o sobre las 
estructuras portátiles deben estar provistos con protección mecánica cuando estén ex puestos a daño físico.  
Parte B. Fuentes de alimentación  
525-10. Acometidas.  Las acometidas deben cumplir con (a) y (b) siguientes:  
a) Protección.  El equipo de acometida no debe instalarse en un lugar que sea accesible a personas no 
calificadas, a menos que  el equipo esté encerrado bajo llave.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
b) Montaje y ubicación.  El equipo de acometida debe montarse sobre un soporte sólido e instalarse de 
tal manera que esté protegido de la intemperie, a menos que su construcción sea a prueba de intemperie.  
525-11. Fuent es múltiples de alimentación.  Cuando varias acometidas o sistemas derivados separados, 
o ambos, alimenten estructuras portátiles, los conductores de puesta a tierra de equipos de todas las fuentes 
de alimentación que sirven a dichas estructuras, separados por menos de 3.70 metros se deben conectar 
unidos en las estructuras portátiles. El conductor de unión debe ser de cobre y estar dimensionado de acuerdo 
con la Tabla 250 -122 con base en el dispositivo más grande de protección contra sobrecorriente que alim enta 
a las estructuras portátiles, pero no debe tener un tamaño inferior al 13.3 mm2 (6 AWG).  
Parte C. Métodos de alambrado  
525-20. Métodos de alambrado  
a) Tipo.  Cuando se utilicen cables o cordones flexibles deben ser de tipo extra rudo. Cuando se utilice n 
cables o cordones flexibles y no estén expuestos a daño físico, se permite que sean aprobados para uso rudo. 
Cuando se utilicen en exteriores, los cordones y cables flexibles también deben estar aprobados para lugares 
mojados y deben ser resistentes a la  luz solar. Se permitirá utilizar cordones o cables flexibles de uso extra 
rudo como alambrado permanente en juegos mecánicos y atracciones portátiles cuando no estén sometidos a 
daños físicos.  
b) Monoconductores.  Se permite el uso de cables monoconductore s de tamaño nominal de 33.6 mm2 (2 
AWG) o mayor.  
c) Conductores abiertos.  Los conductores abiertos están prohibidos, excepto que formen parte de un 
ensamble aprobado o guirnalda de iluminación instalada de acuerdo con el Artículo 225.  
d) Empalmes.  Los cord ones o cables flexibles deben ser continuos, sin empalmes o derivaciones, entre 
las cajas o accesorios.  
e) Conectores de cordón.  No se deben dejar los conectores de cables en el suelo, a menos que estén 
aprobados para lugares mojados. Los conectores y cone xiones de cables no se deben colocar en pasos de 
tráfico del público, o dentro de áreas accesibles al público, a menos que estén protegidos.  
f) Soporte.  El alambrado de un juego mecánico, atracción, carpa o estructura similar no debe estar 
soportado por ot ro juego o estructura, a menos que esté diseñado específicamente para ese propósito.  
g) Protección.  Los cordones o cables, accesibles al público, se deben disponer de modo que se reduzca 
al mínimo el riesgo de tropiezo y se permitirá que estén cubiertos po r tapetes no conductores, siempre que los 
tapetes no constituyan un mayor riesgo de tropiezo que los cables descubiertos. Se permitirá enterrar los 
cables. No se deben aplicar los requisitos de 300 -5. 
h) Cajas y accesorios.  Debe instalarse una caja o acces orio en cada punto de conexión, de salida, de 
desconexión o de empalme.  
525-21. Juegos mecánicos, carpas y puesto dentro de la feria.  
a) Medios de desconexión.  Se debe tener un medio para desconectar cada estructura portátil de todos 
los conductores energi zados. Los medios de desconexión deben estar ubicados a la vista desde la estación 
del operador y máximo a 1.80 metros de ella. Los medios de desconexión deben ser de fácil acceso para el 
operador, incluso cuando el juego mecánico está en funcionamiento. C uando es accesible a personas no 
calificadas, el medio de desconexión debe ser del tipo de cierre con llave. Se permitirá como método de 
apertura del circuito un dispositivo de disparo en derivación que abra el desconectador con fusible o el 
interruptor au tomático cuando se cierre un interruptor ubicado en la consola del operador del juego mecánico.  
b) Alambrado portátil dentro de las carpas y puestos dentro de la feria.  El alambrado eléctrico para 
alumbrado colocado dentro de las carpas y puestos dentro de  la feria, se debe instalar firmemente, y en donde 
esté expuesto al daño físico, debe contar con protección mecánica. Todas las lámparas para la iluminación 
general deben estar protegidas contra rotura accidental, mediante una luminaria adecuada o un porta lámparas 
con protector.  
525-22. Cajas portátiles de distribución o cajas de terminales.  Las cajas de distribución portátiles o 
cajas terminales deben cumplir con (a) hasta (d) siguientes:  
a) Construcción.  Las cajas deben estar diseñadas de modo que ninguna  parte energizada quede 
expuesta excepto cuando sea necesario para revisión, supervisión, ajuste o mantenimiento por personas 
calificadas. Cuando se hagan las instalaciones en exteriores, las cajas deben ser a prueba de intemperie y 
estar montadas de forma  que el fondo de la envolvente no se encuentre a menos de 15 centímetros del piso.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Barras colectoras y terminales.  Las barras colectoras deben tener una capacidad de conducción de 
corriente no menor que la del dispositivo de protección contra sobrecorri ente del alimentador que alimenta la 
caja. Cuando los conductores terminen directamente en la barra colectora se deben instalar conectores para 
barras colectoras.  
c) Contactos y protección contra sobrecorriente.  Los contactos deben tener una protección con tra 
sobrecorriente instalada dentro de la caja. La protección contra sobrecorriente no debe exceder la capacidad 
de conducción de corriente del contacto, a excepción de lo permitido por el Artículo 430 para cargas  de 
motores.  
d) Conectores monopolares.  Cuando se utilicen conectores monopolares, deben cumplir con lo indicado 
en 530 -22. 
525-23. Protección mediante interruptores de circuito contra fallas a tierra.  
a) Cuando se exige protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra. La protección  con 
interruptores de circuito contra fallas a tierra para el personal se debe proporcionar en los casos siguientes:  
(1) Todos los contactos que no sean del tipo de seguridad, de 120 volts, 1 fase, de 15 y 20 amperes 
usados para el ensamble y desensamble o  que sean de fácil acceso para el público general.  
(2) El equipo de fácil acceso para el público general y alimentado por un circuito derivado de 120 volts,  1 
fase y de 15 o  20 amperes.  
Se permitirá que el interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) sea una parte integral de la clavija de 
conexión o esté localizado en el cordón de alimentación, a una distancia no mayor de 30 centímetros de la 
clavija de conexión. Se permitirán juegos de cordones que incorporen protección del personal mediante 
interrup tores de circuito contra fallas a tierra.  
b) Cuando no se exige protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI). Los 
contactos que no son accesibles desde el nivel del piso y que solamente faciliten la desconexión y reconexión 
rápida s del equipo eléctrico no se exigirá que tengan protección con interruptores de circuito contra fallas a 
tierra. Estos contactos deben ser del tipo de seguridad.  
c) Cuando no se permite protección con interruptores de circuito contra fallas a tierra (GFCI) . La 
iluminación de las salidas de la feria no debe estar protegida con interruptores de circuito contra fallas a tierra.  
 d) Contactos alimentados con cordones o cables flexibles. Cuando la protección de interruptores de 
circuito contra fallas a tierra se  proporciona por medio de contactos que integran esta protección y los 
conductores de los circuitos derivados son cordones o cables flexibles, dicha protección contra fallas a tierra 
debe ser aprobada, etiquetada e identificada para el uso portátil.   
Parte  D. Puesta a tierra y unión  
525-30. Unión de los equipos.  Se deben unir todos los siguientes equipos que estén conectados a la 
misma fuente de alimentación:  
(1) Canalizaciones metálicas y cables con cubierta metálica.  
(2) Envolventes metálicas de equipo el éctrico.  
(3) Estructuras metálicas y partes metálicas de las estructuras portátiles, remolques, camiones y tracto 
camiones, u otro equipo que contenga o sirva de apoyo a equipo eléctrico.  
Se permitirá que el conductor de puesta a tierra de equipos del circ uito que alimenta a los equipos de los 
numerales (1), (2) o (3), que probablemente energicen la parte o armazón metálicos, sirva como el medio de 
unión.  
525-31. Puesta a tierra de los equipos.  Todo equipo que requiera estar puesto a tierra debe ser 
conecta do a un conductor de puesta a tierra, de tipo y tamaño reconocido en 250 -118 e instalado de acuerdo 
con las Partes F y G del Artículo 250. El conductor de puesta a tierra de equipo debe estar unido al conductor 
puesto a tierra del sistema, en los medios de  desconexión de la acometida, o en el caso de un sistema 
derivado separado tal como un generador, en el mismo generador o en el primer medio de desconexión 
principal alimentado por el generador. El conductor puesto a tierra del circuito no debe estar conec tado al 
conductor de puesta a tierra de equipo en el lado carga de los medios de desconexión de la acometida o en el 
lado carga de los medios de desconexión del sistema derivado separado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Sexta Sección)      
525-32. Aseguramiento de la continuidad del conductor de puesta a ti erra del equipo.  La continuidad 
del sistema del conductor de puesta a tierra de equipos se debe verificar cada vez que se conecte el equipo 
eléctrico portátil.  
ARTÍCULO 530  
ESTUDIOS DE CINE, TELEVISIÓN Y LUGARES SIMILARES  
Parte A. Generalidades  
530-1. Alca nce. Los requisitos de este Artículo se aplican a estudios de cine y televisión que utilicen ya 
sea cámaras de película o electrónicas, a excepción de lo indicado en 520 -1, y estaciones de cambio, 
fábricas, laboratorios, escenarios o partes de un edificio donde se exponen, revelen, impriman, corten, editen, 
reparen o almacenen películas o cintas de más de 22 milímetros de ancho.  
NOTA:  Para información adicional sobre los métodos de protección contra los riesgos que suponen las 
películas de nitrato de celulo sa, véase el apéndice B.  
530-2. Definiciones  
Araña (bloque de empalme de cables).  Dispositivo que contiene barras colectoras que están aisladas 
una de otra, con el propósito de empalmar o distribuir energía a cables portátiles y cordones que tienen 
termina les con conectores monopolares para barras colectoras.  
Caja de conexiones mediante clavijas.  Un dispositivo de corriente continua que consiste en uno o más 
contactos de 2 polos, 2 hilos, con contactos no polarizados ni puestos a tierra, diseñados para usar se en 
circuitos de corriente continua exclusivamente.  
Caja de distribución de alimentación de corriente alterna (caja de conexiones mediante clavijas en 
corriente alterna, caja de distribución): Caja o centro de distribución de corriente alterna que contie ne uno o 
más contactos polarizados y con polo a tierra y puede contener dispositivos de protección contra 
sobrecorriente.  
Conector separable de 1 polo.  Un dispositivo que es instalado al final de cables portátiles, flexibles y 
monoconductores que es utiliz ado para establecer la conexión o desconexión entre dos cables o un cable y un 
conector separable, de 1 polo y montado en tablero.  
Efectos de escenario (efectos especiales).  Una pieza eléctrica o electromecánica de equipo utilizada 
para simular un efecto v isual o auditivo, tales como máquinas de viento, simuladores de rayos o destellos, 
proyectores de puesta de sol y similares.  
Equipo portátil . Equipo diseñado para poder moverse de un lugar a otro.  
Escenario (set).  Un área específica constituida de escenogr afía temporal y utilería, diseñada y arreglada 
para una escena particular en una producción cinematográfica o de televisión.  
Estudio de cine (set).  Un edificio o grupo de edificios y otras estructuras diseñadas, construidas o 
permanentemente modificadas pa ra ser utilizadas por la industria del entretenimiento con el propósito de 
producir películas o programas de televisión.  
Estudio de televisión o escenario cinematográfico (Estudio de sonido).  Edificio o parte de un edificio 
usualmente aislado del ruido ext erior y de la luz natural, utilizado por la industria del entretenimiento con el 
propósito de producir películas, programas de televisión o comerciales.  
Interruptor de seguridad.  Un interruptor de seguridad montado en pared y que se puede operar 
externamen te, el cual puede o no contener protección contra sobrecorriente, y que está diseñado para la 
conexión de cables y cordones portátiles.  
Locación. Un lugar fuera del estudio de cine, donde se filma o se graba una parte de una producción 
(película).  
Pedestal  para lámpara (luz de trabajo).  Un pedestal portátil que contiene una luminaria de propósito 
general o una portalámpara con guarda, con el propósito de proporcionar iluminación general en el estudio o 
escenario.  
Tablero de exteriores.  Equipo portátil que c ontiene uno o más contactores con protección contra 
sobrecorriente, diseñado para el control remoto del alumbrado del escenario.  
Utilería de escenario.  Artículo u objeto utilizado como un elemento visual en una producción de cine o 
televisión, a excepción de escenografías pintadas y vestuario.        (Sexta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
530-6. Equipo portátil.  Se permite utilizar provisionalmente, en exteriores, un escenario portátil y equipo 
de alumbrado de estudio y el equipo portátil de distribución de energía eléctrica, si el equipo provisto es 
supervisado por personal calificado mientras está energizado y que esté separado del público en general 
mediante barreras.  
Parte B. Escenario (set)  
530-11. Alambrado permanente.  El alambrado permanente debe ser con cables de los tipos MC o AC 
que tengan un conductor con aislamiento de puesta a tierra de equipos dimensionado de acuerdo con la Tabla 
250-122, cable del tipo MI o en canalizaciones aprobadas.  
Excepción:  Se permite que los circuitos de comunicación; circuitos de procesamiento, amplificación y 
reproducción de señales de audio; circuitos de control remoto o de señalización Clase 1, Clase 2 y Clase 3,  y 
circuitos de alarma contra incendio de potencia limitada, sean alambrados de acuerdo con lo indicado en los 
Artículos 640, 725, 760 y 800.  
530-12. Ala mbrado portátil.  
a) Alambrado para el escenario. El alambrado para la iluminación del escenario, y otros alambrados de 
suministro, no fijos a las locaciones, debe estar hecho con cables y cordones flexibles de uso rudo aprobados. 
Cuando esté expuesto a dañ o físico, este alambrado debe ser con cordones y cables flexibles para uso extra 
rudo aprobados. Se permiten empalmes y derivaciones si la carga total conectada no excede la ampacidad 
máxima del cable o cordón.  
b) Efectos de escenario y equipo eléctrico ut ilizado como utilería del escenario.  Se permite que el 
alambrado para los efectos de escenario y equipo eléctrico utilizado como utilería del escenario, sea hecho 
con cordones o cables flexibles monoconductores o multiconductores aprobados, si los conducto res están 
protegidos contra daño físico y asegurados al escenario mediante amarres de cables o grapas aisladas. Se 
permiten empalmes o derivaciones cuando estén hechos con dispositivos aprobados y los circuitos estén 
protegidos a no más de 20 amperes.  
c) O tros equipos eléctricos.  Se permiten los cordones y cables diferentes de los de uso extra rudo, 
cuando se suministran como una parte de un conjunto aprobado.  
530-13. Control del alumbrado y de los efectos del escenario. Los interruptores utilizados para el 
alumbrado del escenario y efectos en el escenario (en el escenario y en locaciones) deben ser operables 
desde el exterior. Cuando se utilicen contactores como medio de desconexión para fusibles, debe instalarse 
un inter ruptor individual operable desde el exterior, con valor nominal adecuado, para el control de cada 
contactor y debe estar ubicado a una distancia no mayor que 1.80 metros de dicho contactor, además de los 
interruptores de control remoto. Se permite utilizar  un solo interruptor operable desde el exterior para 
desconectar simultáneamente todos los contactores en cualquier tablero de exteriores, cuando se localice a 
una distancia no mayor que 1.80 metros de dicho tablero.  
(Continúa en la Séptima Sección)