Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización).  
(Continúa en la Tercera Sección).  
 
EDMUNDO GIL BORJA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Norm alización de Instalaciones 
Eléctricas y Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, y Vinculación Social, 
con fundamento en los artículos 11 fracción XXXVI de la Ley de la Industria Eléctrica; 33 fracción XII de la Ley 
Orgánic a de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones XI y XIII, 41, 46, 47 y 51 de la  Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 2 apartado A fracción I, 8,  fracciones XIII, XIV y XV, y 13 fracciones VIII y XXI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía; expide el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -001-SEDE -2018,  INSTALA CIONES 
ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)  
CONSIDERANDOS  
Primero. - Que d e conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), entró al proceso de 
revisión quinquenal a que refiere dicho dispositivo legal.  
Segundo .- Que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización se dio aviso al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización de los resultados 
de la revisión, dentro del término legal establec ido para tal efecto, posterior a la terminación del período 
quinquenal correspondiente.  
Tercero. - Que de conformidad con el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, con fecha 18 de diciembre de 2017 se presentó el anteproy ecto de Norma Oficial Mexicana 
NOM -001-SEDE, Instalaciones Eléctricas (utilización) al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas acompañado de la Manifestación de Impacto Regulatorio, misma que fue presentada 
el 20 de diciembr e de 2017 a la Secretaría de Economía a través de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria.  
Cuarto. - Que de conformidad con el artículo 46 fracción II de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, con fecha 7 de junio de 2018, la Secretaría de Energ ía contestó fundadamente las 
observaciones presentadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, 
en el término establecido legalmente para ello.  
Quinto. - Que de conformidad con el artículo 47 fracción I y 33 de su Regl amento se expidió el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización), para consulta pública con 
el objeto de que dentro de los sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario  Oficial de la Federación, los interesados presenten sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Instalaciones Eléctricas a través de su Presidencia, sita en Insurgentes Sur Número 890, 
piso 8, colonia Del Valle, Delegación Benito Juá rez, C.P. 03100 en México, Ciudad de México. Podrán 
presentar sus comentarios al correo electrónico: presidencia_ccnnie@energia.gob.mx, a efecto de que en los 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se consideren en el seno del Comité C onsultivo 
Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas.  
Sexto. - Que con la finalidad de mantener actualizado el instrumento normativo y técnico que regule las 
instalaciones eléctricas del país y en cumplimiento con la obligación de revisar cada ci nco años las normas 
oficiales mexicanas, se tiene a bien expedir el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -001-SEDE -2018,  INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN).  
PREFACIO        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consul tivo Nacional de Normalización de 
Instalaciones Eléctricas y por la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, y 
Vinculación Social de la Secretaría de Energía con el apoyo de las siguientes instituciones:  
- Asociación Mexic ana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, A.C., AMDROC  
- Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, A.C., AMERIC  
- Asociación de Normalización y Certificación, A.C., ANCE  
- Cámara Nacional de la Industri a de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI  
- Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA  
- Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME  
- Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO  
- Comis ión Federal de Electricidad, CFE  
- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE  
- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN  
- Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI  
- Colegio de Ingenieros Mecánicos y E lectricistas, A.C., CIME  
- Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, A.C., 
FECIME  
- Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEEL  
- Instituto Politécnico Nacional, IPN  
- Petróleos Mexicanos, PEM EX 
- Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO  
- Secretaría de Economía, SE  
- Secretaría de Gobernación, SEGOB  
- Secretaría de Salud, SALUD  
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS  
- Secretaría de Turismo, SECTUR  
Para llevar a cabo las modifica ciones al Título 5 de esta NOM se tradujeron las partes aplicables del 
National Electrical Code, con base en las ediciones 2014 y 2017 del NFPA 70, con la licencia de la NFPA, 
para lo cual se aclara que la NFPA no es responsable de la precisión de la tradu cción.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -001-SEDE -2018, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)  
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
INTRODUCCIÓN  
TÍTULO 1.  OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
1.1 Objetivo  
1.2 Campo de aplicación  
TÍTULO 2.  REFERENCIAS  
TÍTULO 3.  LINEAMI ENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES EN LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)  
3.1 Objetivo  
3.2 Características de las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana  
3.3 Disposiciones obligatorias y notas aclaratorias  
3.4 Interpretación form al 
TÍTULO 4.  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
4.1 Protección para la seguridad  
4.2 Diseño  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.3 Selección del equipo eléctrico  
4.4 Construcción, prueba inicial y verificación de las instalaciones eléctricas  
4.10 Compatibilidad  
TÍTULO 5.  ESPECIFICACIONES  
CAPÍTULO 1  
Disposiciones Generales  
Artículo 100  Definiciones  
Artículo 110  Requisitos de las instalaciones eléctricas  
CAPÍTULO 2  
Alambrado y Protección  
Artículo 200  Uso e identificación de los conductores puestos a tierra  
Artículo 210  Circuitos derivados  
Artículo 215  Alimentadores  
Artículo 220  Cálculo de los circuitos derivados, alimentadores y acometidas  
Artículo 225  Circuitos derivados y alimentadores exteriores  
Artículo 230  Acometidas  
Artículo 240  Protección contra sobrecorriente  
Artículo 250  Puesta a tierra y unión  
Artículo 280  Apartarrayos de más de 1000 volts  
Artículo 285  Supresores de sobretensiones transitorias de 1000 volts o menos (SSTT)  
CAPÍTULO 3  
Métodos de Alambrado y Materiales  
Artículo 300  Métodos de alambrado  
Artículo 310  Conductores para alambrado en gen eral 
Artículo 312  Gabinetes, cajas de desconexión y bases para medidores  
Artículo 314  Cajas, cajas de paso y sus accesorios, utilizadas para salida, empalme, unión o jalado  
Artículo 320  Cable armado Tipo AC  
Artículo 322  Ensambles de cable plano Tipo FC  
Artículo 324  Cable de conductor plano Tipo FCC  
Artículo 326  Cable con separador integrado de gas Tipo IGS  
Artículo 328  Cable de media tensión  
Artículo 330  Cable con armadura metálica Tipo MC  
Artículo 332  Cable con aislamiento mineral y cubierta metálica Tipo MI 
Artículo 334  Cable con forro no metálico Tipos NM, NMC y NMS  
Artículo 336  Cables de fuerza y control para charola Tipo TC  
Artículo 338  Cables de acometida Tipos SE y USE  
Artículo 340  Cables para alimentadores y circuitos derivados subterráneos Tipo UF  
Artículo 342  Tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC  
Artículo 344  Tubo conduit metálico pesado Tipo RMC  
Artículo 348  Tubo conduit metálico flexible Tipo FMC  
Artículo 350  Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFMC  
Artículo 352  Tubo c onduit rígido de policloruro de vinilo Tipo PVC  
Artículo 353  Tubo conduit de polietileno de alta densidad Tipo HDPE  
Artículo 354  Tubo conduit subterráneo no metálico con conductores Tipo NUCC        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Artículo 355  Tubo conduit de resina termofija reforzada Tipo RTR C 
Artículo 356  Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFNC  
Artículo 358  Tubo conduit metálico ligero Tipo EMT  
Artículo 360  Tubo conduit metálico flexible ligero Tipo FMT  
Artículo 362  Tubo conduit no metálico Tipo ENT  
Artículo 364  Tubo conduit de polietileno  
Artículo 366  Canales auxiliares  
Artículo 368  Electroductos o ductos con barras ( Busway ) 
Artículo 370  Canalizaciones prealambradas  
Artículo 372  Canalizaciones en pisos celulares de concreto  
Artículo 374  Canalizaciones en pisos met álicos celulares  
Artículo 376  Ductos metálicos  
Artículo 378  Ductos no metálicos  
Artículo 380  Ensamble multicontacto  
Artículo 382  Extensiones no metálicas  
Artículo 384  Canalizaciones de canal de tipo vigueta  
Artículo 386  Canalizaciones metálicas superficial es 
Artículo 388  Canalizaciones no metálicas superficiales  
Artículo 390  Canalizaciones bajo el piso  
Artículo 392  Charolas portacables  
Artículo 393  Sistemas de distribución de energía de baja tensión en plafones suspendidos  
Artículo 394  Alambrado oculto sobr e aisladores de porcelana y tubo  
Artículo 396  Alambrado sostenido por cable mensajero  
Artículo 398  Alambrado abierto sobre aisladores  
Artículo 399  Conductores aéreos en exteriores de más de 1000 volts  
CAPÍTULO 4  
Equipo de Uso General  
Artículo 400  Cables y cordones flexibles  
Artículo 402  Cables para artefactos  
Artículo 404  Desconectadores  
Artículo 406  Contactos, conectores de cordón y clavijas de conexión  
Artículo 408  Tableros de distribución, tableros de potencia y tableros de alumbrado y control  
Artículo 4 09 Tableros de control industrial  
Artículo 410  Luminarias, portalámparas y lámparas  
Artículo 411  Sistemas de alumbrado de baja tensi  
Artículo 422  Aparatos  
Artículo 424  Equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente  
Artículo 425  Equipo para procesos ind ustriales de calefacción de resistencia fija y de electrodo  
Artículo 426  Equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve  
Artículo 427  Equipo eléctrico fijo para calentamiento de tuberías y recipientes  
Artículo 430  Motores, circuitos de motores y c ontroladores  
Artículo 440  Equipos de aire acondicionado y de refrigeración  
Artículo 445  Generadores  
Artículo 450  Transformadores y bóvedas para transformadores (incluidos los enlaces del secundario)  
Artículo 455  Convertidores de fase  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Artículo 460  Capacitor es 
Artículo 470  Resistencias y reactores  
Artículo 480  Baterías de acumuladores  
Artículo 490  Equipos de más de 1000 volts nominales  
CAPÍTULO 5  
Ambientes Especiales  
Artículo 500  Áreas peligrosas (clasificadas), clases I, II y III, divisiones 1 y 2  
Artículo 5 01 Áreas clase I  
Artículo 502  Áreas clase II  
Artículo 503  Áreas clase III  
Artículo 504  Sistemas intrínsecamente seguros  
Artículo 505  Áreas clase I, zonas 0, 1 y 2  
Artículo 506  Lugares en zonas 20, 21 y 22 para polvos combustibles o fibras/partículas suspen didas 
inflamables  
Artículo 510  Áreas peligrosas (clasificadas) específicas  
Artículo 511  Estacionamientos comerciales, talleres de servicio y de reparación de vehículos 
automotores  
Artículo 513  Hangares para aeronaves  
Artículo 514  Gasolineras y estaciones d e servicio  
Artículo 515  Plantas de almacenamiento de combustibles  
Artículo 516  Procesos de aplicación por rociado, inmersión, recubrimiento e impresión que emplean 
materiales inflamables o combustibles  
Artículo 517  Instalaciones en establecimientos de aten ción de la salud  
Artículo 518  Lugares de reunión  
Artículo 520  Teatros, áreas de audiencia en cines y estudios de televisión, áreas de actuación y 
lugares similares  
Artículo 522  Sistemas de control para parques permanentes de diversiones  
Artículo 525  Atracc iones móviles, circos, ferias y eventos similares  
Artículo 530  Estudios de cine, televisión y lugares similares  
Artículo 540  Cabinas de proyección de cine  
Artículo 545  Edificios prefabricados  
Artículo 547  Construcciones agrícolas  
Artículo 550  Casas móviles , casas prefabricadas y estacionamientos de casas móviles  
Artículo 551  Vehículos de recreo y sus estacionamientos  
Artículo 552  Estacionamiento de remolques  
Artículo 553  Construcciones flotantes  
Artículo 555  Marinas y astilleros para yates y botes  
Artículo 590 Instalaciones provisionales  
CAPÍTULO 6  
Equipos Especiales  
Artículo 600  Anuncios luminosos y alumbrado de contorno  
Artículo 604  Sistemas de alambrado prefabricados  
Artículo 605  Muebles de oficina (Accesorios de alumbrado y divisiones alambradas)  
Artícul o 610  Grúas y montacargas  
Artículo 620  Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores de plataforma 
y elevadores en escaleras para sillas de ruedas        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Artículo 625  Equipos para carga de vehículos eléctricos  
Artículo 626  Espacios e lectrificados para estacionamiento de camiones  
Artículo 630  Máquinas de soldar eléctricas  
Artículo 640  Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio  
Artículo 645  Equipos de tecnología de la información  
Artículo 646  Centros de d atos modulares  
Artículo 647  Equipos electrónicos sensibles  
Artículo 650  Órganos tubulares  
Artículo 660  Equipos de rayos X  
Artículo 665  Equipo de calentamiento por inducción y dieléctrico  
Artículo 668  Celdas electrolíticas  
Artículo 669  Galvanoplastia  
Artícu lo 670  Maquinaria industrial  
Artículo 675  Máquinas de riego operadas o controladas eléctricamente  
Artículo 680  Albercas, fuentes e instalaciones similares  
Artículo 682  Cuerpos de agua naturales y artificiales  
Artículo 685  Sistemas eléctricos integrados  
Artículo 690  Sistemas solares fotovoltaicos  
Artículo 691  Centrales eléctricas fotovoltaicas de gran escala  
Artículo 692  Sistemas de celdas de combustible  
Artículo 694  Sistemas eléctricos eólicos  
Artículo 695  Bombas contra incendios  
CAPÍTULO 7  
Condiciones Esp eciales  
Artículo 700  Sistemas de emergencia  
Artículo 701  Sistemas de reserva legalmente requeridos  
Artículo 702  Sistemas de reserva opcionales  
Artículo 705  Fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas  
Artículo 706  Sistemas de almacenamiento d e energía  
Artículo 710  Sistemas autónomos  
Artículo 712  Microrredes de corriente directa  
Artículo 720  Circuitos y equipos que funcionan a menos de 50 volts  
Artículo 725  Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de señalización y de potencia 
limitada  
Artículo 727  Cables de instrumentación en charolas portacables Tipo ITC  
Artículo 728  Sistemas de cables resistentes al fuego  
Artículo 750  Sistemas de administración de energía  
Artículo 760  Sistemas de alarma contra incendios  
Artículo 770  Cables y ca nalizaciones para fibra óptica  
CAPÍTULO 8  
Sistemas de Comunicación  
Artículo 800  Circuitos de comunicaciones  
Artículo 810  Equipos de radio y televisión  
Artículo 820  Sistemas de distribución de antenas comunitarias de radio y televisión  
Artículo 830  Sistemas  de comunicaciones de banda ancha alimentados por una red  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Artículo 840  Sistemas de comunicaciones de banda ancha alimentados con la instalación del edificio  
CAPÍTULO 9  
Instalaciones que no sean materia del Sistema Eléctrico Nacional  
Artículo 920  Disposici ones generales  
Artículo 921  Puesta a tierra  
Artículo 922  Líneas aéreas  
Artículo 923  Líneas subterráneas  
Artículo 924  Subestaciones  
CAPÍTULO 10  
Tablas  
Tabla 1  Porcentaje de la sección transversal en tubo conduit y en tubería para los conductores  
Tabla 2  Radio de las curvas del tubo conduit y tuberías  
Tabla 4  Dimensiones y porcentaje disponible para los conductores del área del tubo conduit 
(basado en la Tabla 1, de este Capítulo)  
Tabla 5  Dimensiones de los conductores aislados y cables para artefactos  
Tabla 5A Dimensiones y áreas nominales de alambres de aluminio y de cobre compacto para 
edificios  
Tabla 8  Propiedades de los conductores  
Tabla 9  Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 
hertz y 75 °C. Tres conduc tores individuales en un tubo conduit.  
Tabla 10  Número de hilos de los cables  
Tabla 11(A)  Limitaciones de las fuentes de alimentación de corriente alterna de Clase 2 y de Clase 3  
Tabla 11(B)  Limitaciones de las fuentes de alimentación de corriente continua  de Clase 2 y de Clase 3  
Tabla 12(A)  Limitaciones para las fuentes de alimentación de corriente alterna para PLFA (alarmas 
contra incendios de potencia limitada)  
Tabla 12(B)  Limitaciones para las fuentes de alimentación de corriente continua para PLFA (ala rmas 
contra incendios de potencia limitada)  
CAPÍTULO 11  
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  
TÍTULO 6.  VIGILANCIA  
TÍTULO 7.  BIBLIOGRAFÍA  
TÍTULO 8.  CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES Y NORMAS MEXICANAS  
APÉNDICES  (informativos)  
APÉNDICE A  Tablas adicionales de ampacidad  
APÉNDICE B  Tabla B1.1 Lista de Normas Oficiales y Normas Mexicanas  
Tabla B1.2 Listado de normas de productos eléctricos  
Tabla B2.1 Listado de normas internacionales  
Tabla B2.2 Listado de normas extranjeras  
APÉNDICE C  Tablas  de ocupación en tubo conduit de conductores y cables del mismo tamaño nominal  
APÉNDICE D  Grados de protección proporcionados por los envolventes  
APÉNDICE E  Documentos Sector Salud  
INTRODUCCIÓN  
La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM) , responde a las necesidades técnicas 
que se requieren para la utilización de la energía eléctrica en las instalaciones eléctricas en el ámbito 
nacional; se cuida el uso de vocablos y se respetan los términos habituales para evitar confusiones en los 
conce ptos. Asimismo, se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para 
una mejor comprensión de sus disposiciones.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
El Título 3 “Lineamientos para la aplicación de las especificaciones en las instalaciones eléctricas 
(utilizació n)”, establece la metodología para la apropiada aplicación de las disposiciones y una guía general 
para su interpretación correcta.  
El Título 4 de esta NOM establece los “principios fundamentales”, los cuales no están sujetos a 
modificaciones en función de  desarrollos tecnológicos.  
El Título 5 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar 
la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 4 de esta NOM.  
TÍTULO 1  
OBJETIV O Y CAMPO DE APLICACIÓN  
1.1 Objetivo  
1.1.1  El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que 
deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan 
condi ciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección 
contra:  
- Las descargas eléctricas,  
- Los efectos térmicos,  
- Las sobrecorrientes,  
- Las corrientes de falla y  
- Las sobretensiones.  
El cumplimiento de las d isposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en 
forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para 
personas no calificadas.  
1.2 Campo de aplicación  
Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en cualquier nivel de 
tensión de operación y para los siguientes usos:  
a) Establecimientos industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, 
incluyen do las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios.  
b) Instalaciones utilizadas por las empresas de la industria eléctrica , como edificios de oficinas, 
almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios con fines de recreación, que no forman parte 
integral de una planta generadora o una subestación.  
c) Casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y exposiciones, 
estacionamientos, talleres, lugares de reunión, lugares de atención a la salud, constru cciones agrícolas, 
marinas y muelles.  
d) Todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios;  
e) Alambrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control y similares (excluyendo el alambrado 
interno de aparatos);  
f) Las ampliaciones o modi ficaciones a las instalaciones, así como a las partes de instalaciones existentes 
afectadas por estas ampliaciones o modificaciones.  
g) Las instalaciones eléctricas del usuario que se conecten a:  
(1) Las Redes Generales de Transmisión;  
(2) Las Redes Genera les de Distribución;  
(3) Sistemas aislados;  
(4) Redes Particulares de suministro de energía eléctrica, o  
(5) Cualquier otra fuente de alimentación de electricidad.  
h) Las Redes privadas mediante las cuales se suministra energía eléctrica a centros de carga . 
Los equipos eléctricos sólo están considerados respecto a su selección y aplicación para la instalación 
correspondiente  
1.2.2 Esta NOM no se aplica en:  
a) Instalaciones eléctricas en embarcaciones, naves acuáticas que no sean edificios flotantes,  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
b) Instalaciones de equipo rodante ferroviario, aviones, unidades de transporte público eléctrico y 
vehículos automotores que no sean viviendas móviles y vehículos recreativos.  
c) Instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico en lo relativ o a la generación, 
transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica utilizada exclusivamente para la 
operación del equipo rodante o las instalaciones de señalización y comunicación.  
d) Instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas,  así como en la maquinaria móvil 
autopropulsada de minería superficial y el cable de alimentación de dicha maquinaria  
e) Instalaciones de equipo de comunicaciones que estén bajo el control exclusivo de compañías de 
servicio público de comunicaciones, situ adas a la intemperie o dentro de edificios utilizados 
exclusivamente para dichas instalaciones.  
f) Instalaciones bajo el control de las empresas eléctricas, tales como:  
(1) Bajada de la acometida aérea o acometida lateral y los medidores asociados, que no sean 
propiedad del usuario.  
(2) Estén en propiedades o dominio de una compañía de electricidad con propósitos de 
comunicaciones, medición, generación, control, transformación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica, o  
(3) Estén reconocidas por otr as dependencias de control con jurisdicción para tales instalaciones, 
como la Comisión Reguladora de Energía.  
NOTA: Las empresas de servicios públicos están sujetas al cumplimiento de las normas que emitan las 
dependencias competentes.  
TÍTULO 2  
REFERENCIAS  
Para la correcta utilización de esta NOM, es necesario consultar los siguientes documentos vigentes o los 
que los sustituyan:  
NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
NOM -063-SCFI -2001, Productos eléctricos -Conductores -Requisitos de segur idad.  
NMX -J-098-ANCE -2014, Sistemas eléctricos - Tensiones Eléctricas Normalizadas.  
TÍTULO  3 
LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES EN  
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)  
3.1 Objetivo  
El objetivo de las especificaciones es precisar  las disposiciones de carácter técnico que deben cumplir las 
instalaciones eléctricas.  
Las disposiciones establecidas en las especificaciones de esta NOM no deben considerarse como guía de 
diseño de instalaciones ni como un manual de instrucciones para per sonas no -calificadas (véase definición de 
persona calificada en el Artículo 100 del Capítulo 1). Se considera que, para hacer un uso apropiado de estas 
especificaciones, es necesario recibir capacitación y tener experiencia suficiente en el manejo de las 
instalaciones eléctricas.  
3.2 Características de las especificaciones de la norma oficial mexicana  
Las especificaciones de esta NOM se dividen como se indica en el Título 5. Los Capítulos 1, 2, 3 y 4, son 
de aplicación general; los Capítulos 5, 6 y 7, se re fieren a ambientes especiales, equipos especiales u otras 
condiciones especiales. Estos últimos Capítulos complementan o modifican las reglas generales. Los 
Capítulos 1 a 4 se aplican a todo, excepto en lo modificado por los Capítulos 5, 6 y 7 para las con diciones 
particulares o especiales.  
El Capítulo 8 trata de las instalaciones para los sistemas de comunicación y es independiente de los 
demás, excepto en las referencias específicas que se haga de ellos.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
El Capítulo 9, incluye disposiciones para instalaci ones que no sean materia del Sistema Eléctrico Nacional; 
líneas aéreas, líneas subterráneas y subestaciones.  
El Capítulo 10, consiste de Tablas de datos de conductores y de sus aislamientos, así como del tubo 
conduit y de los factores de ocupación por los conductores. Se incluyen los apéndices A, B, C, D y E, de 
carácter informativo.  
El Capítulo 11, contiene el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC).  
Cada Capítulo, está dividido en Artículos  seguido de un número asignado. Cada Artículo tra ta un tema 
específico, por ejemplo: alimentadores, puesta a tierra, circuitos derivados, circuitos de motores, etcétera.  
Ejemplo:  
ARTÍCULO 210  CIRCUITOS DERIVADOS  
Cuando un Artículo es muy extenso, se subdivide en Partes,  identificándolas con una letra en orden 
sistemático, las cuales desglosan el tema principal en grupos de información; así se tendrá Parte A, Parte B, 
Parte C, etcétera.  
Ejemplo:  
ARTÍCULO 210 CIRCUITOS DERIVADOS  
Parte A. Generalidades  
Parte B. Clasificación de los circuitos derivados  
Parte C. Salidas necesarias  
Los artículos se dividen en Secciones y se identifican con números y el tema principal. Una Sección se 
desglosa en ocasiones en Subsecciones (con letras entre paréntesis), y cada Subsección puede estar 
desglosada aún más en números en tre paréntesis.  
Ejemplo de Sección:  
210-4. Circuitos derivados multiconductores  
Ejemplo de Subsección:  
220-14(g)(1)  
Es importante que cuando se haga una referencia a esta NOM, sea proporcionada completa . 
Las “Excepciones” proporcionan alternativas a una di sposición específica. Se presentan dos tipos de 
excepciones: una Excepción indica obligatoriedad y la otra indica algo permisible. Cuando una disposición 
tiene varias Excepciones, primeramente, se presentan las de carácter obligatorio y posteriormente las 
permisibles.  
Una “Excepción” obligatoria generalmente incluye términos como “debe” o “no debe” en su texto. La 
Excepción de tipo permisible generalmente incluye la expresión “se permite” o “no se exige”.  
3.3 Disposiciones obligatorias y notas aclaratorias  
Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en esta NOM son aquellas que identifican acciones 
exigidas o prohibidas específicamente y se caracterizan por el uso del término “debe” o “no debe”, o por el 
tiempo gramatical en futuro. Las notas no son disposiciones obligatorias a menos que se indique otra cosa en 
esta NOM, sólo intentan aclarar conceptos o proporcionar información adicional que permite comprender lo 
indicado en la disposición que le antecede o bien proporciona referencias a otras dispos iciones en la NOM.  
3.4 Interpretación formal  
La autoridad competente para resolver controversias en la interpretación de esta NOM es la Secretaría de 
Energía a través de la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, y 
Vincul ación Social.  
NOTA:  Véase el Artículo 100 del Capítulo 1 para la definición de Autoridad Competente.  
TÍTULO 4  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
4.1 Protección para la seguridad  
4.1.1 Generalidades  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, 
animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la  utilización de las instalaciones eléctricas.  
NOTA:  En las instalaciones eléctricas, existen dos tipos de riesgos mayores:  
- Las corrientes de choque . 
- Las temperaturas excesivas capaces de provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos.  
4.1.2 Protección contra choque eléctrico.  
4.1.2.1  Protección principal (protección contra contacto directo).  
La protección para las personas y animales deb e proporcionarse contra los peligros que puedan resultar 
por el contacto con las partes vivas de la instalación.  
En instalaciones con tensiones de hasta 1000 volts, la protección puede obtenerse por uno de los métodos 
siguientes:  
- Previniendo que una corr iente pueda pasar a través del cuerpo de una persona o de un animal.  
- Limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de 
choque.  
En instalaciones eléctricas con tensiones mayores que 1000 volts, la protecc ión puede obtenerse por los 
medios siguientes:  
- Protección por gabinetes;  
- Protección por barreras;  
- Protección por obstáculos; y  
- Protección por la instalación fuera del alcance.  
4.1.2.2 Protección contra falla (protección contra contacto indirecto)  
NOTA: Para las instalaciones, sistemas y equipo de baja tensión, la protección contra falla corresponde 
generalmente a la protección contra contacto indirecto, principalmente con respecto a la falla de aislamiento 
principal.  
La protección para las personas y animales debe proporcionarse contra los peligros que puedan resultar 
por el contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso de falla.  
Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes:  
- Evitando que una corriente que resu lte de una falla pase a través del cuerpo de una persona o 
animal.  
- Limitando la magnitud de la corriente que resulte de una falla, que pueda pasar a través del cuerpo, a 
un valor no peligroso.  
- Limitando la duración de la corriente que resulte de una f alla, que pueda pasar a través del cuerpo, a 
un periodo de tiempo no peligroso.  
NOTA: En relación con la protección contra los contactos indirectos, la aplicación del método de conexión 
de puesta a tierra constituye un principio fundamental de seguridad.  
4.1.3 Protección contra los efectos térmicos  
La instalación eléctrica deberá estar dispuesta de tal modo que se minimice el riesgo de daños o ignición 
de materiales inflamables por alta temperatura o por arco eléctrico. Además, durante el funcionamiento nor mal 
del equipo eléctrico, no habrá riesgo de que personas o animales sufran quemaduras.  
4.1.4 Protección contra sobrecorriente  
Las personas y los animales deben protegerse contra lesiones y los bienes deberán estar protegidos 
contra daños debidos a tempera turas excesivas o esfuerzos electromecánicos que se originen por 
sobrecorrientes que puedan producirse en los conductores. La protección puede obtenerse limitando la 
sobrecorriente a un valor o duración segura.  
4.1.5 Protección contra las corrientes de fal la 
Los conductores que no sean los conductores portadores de corriente, y las otras partes que se diseñan 
para conducir una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una temperatura 
excesiva. El equipo eléctrico, incluyendo a l os conductores, debe proveerse con protección mecánica contra       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
esfuerzos electromecánicos causados por las corrientes de falla, para prevenir lesiones o daños a las 
personas, animales o sus propiedades.  
Los conductores vivos deben protegerse contra las sobr ecorrientes de acuerdo con 4.1.4.  
4.1.6 Protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra influencias electromagnéticas  
4.1.6.1  Las personas y los animales deben protegerse contra daños y las propiedades deben protegerse 
contra cualquier efect o dañino como consecuencia de una falla entre las partes vivas de circuitos alimentados 
a distintas tensiones.  
4.1.6.2  Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia 
de sobretensiones que se originan por fenóme nos atmosféricos o por maniobras.  
NOTA: Para mayor información sobre la protección contra las tormentas eléctricas puede consultarse el 
Apéndice B1, Tabla B1.2  
4.1.6.3  Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra daños como consecue ncia 
de una baja tensión y de cualquier recuperación subsecuente de la misma.  
4.1.6.4  La instalación debe tener un nivel de inmunidad contra disturbios electromagnéticos de manera 
que funcione correctamente en el ambiente específico. De manera anticipada, el diseño de la instalación debe 
tomar en consideración las emisiones electromagnéticas que se generan por la instalación o por el equipo que 
se conecta, el cual deberá ser adecuado para el equipo de uso común utilizado o conectado a la instalación.  
4.1.7  Protección contra interrupciones de la fuente de suministro  
En el caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a una interrupción en la 
fuente de suministro, deben tomarse las previsiones adecuadas en la instalación o en el equipo que se instala.  
4.1.8  Protección contra sobretensiones en instalaciones eléctricas con tensiones mayores que 1000 volts.  
En instalaciones eléctricas con tensiones mayores que 1000 volts, los equipos deben protegerse contra 
sobretensiones que resulta n por operación de interruptores o descargas las cuales pueden exceder los 
valores que soporta el dieléctrico.  
4.1.9  Protección contra descargas atmosféricas directas en instalaciones eléctricas mayores que 1000 
volts.  
En instalaciones eléctricas con tensi ones mayores que 1000 volts, debe seleccionarse el nivel de 
protección contra descargas atmosféricas directas dependiendo del nivel de confiabilidad requerido y el 
método de protección utilizado.  
4.2 Diseño  
4.2.1 Generalidades  
Para el diseño de las instal aciones eléctricas, deben tomarse en cuenta los siguientes factores para 
proporcionar:  
- Protección de las personas, animales y los bienes de acuerdo con 4.1;  
- Funcionamiento satisfactorio de la instalación eléctrica acorde a la utilización prevista.  
La información básica para la planeación de la instalación eléctrica se indica en 4.2.2 al 4.2.5. Los 
requisitos que debe cumplir el diseño de la instalación eléctrica se establecen en los numerales del 4.2.6 al 
4.2.12  
NOTA:  Se recomienda tomar previsiones sob re futuras ampliaciones o expansiones de las instalaciones, 
con objeto de garantizar la seguridad en las instalaciones eléctricas.  
4.2.2  Características de la fuente de suministro o del suministrador disponible.  
Las instalaciones eléctricas deben diseñarse  de acuerdo con las características de la fuente de suministro. 
La información específica de la fuente de suministro es necesaria para diseñar una instalación segura.  
Las características de la fuente de suministro deben incluirse en la documentación para d emostrar 
cumplimiento con la presente NOM. Se puede afectar la seguridad de la instalación si las características del 
sistema cambian.  
4.2.2.1  Naturaleza de la corriente: corriente alterna o corriente continua.  
4.2.2.2  Función de conductores:  
- Para corrie nte alterna:  Conductores de fase;  
  Conductor neutro;  
  Conductor de puesta a tierra (conductor de protección);  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
- Para corriente continua:  Conductor de línea;  
  Conductor de punto medio;  
  Conductor de puesta a tierra (conductor de protección).  
4.2.2.3 Val ores:  
- Valor de la tensión y tolerancia.  
- Frecuencia y tolerancia.  
- Frecuencia de interrupciones,  
- Fluctuaciones y caídas de tensión.  
- Corriente máxima admisible.  
- Impedancia de falla a tierra.  
- Corrientes probables de cortocircuito.  
Deben considera rse todos los tipos de corrientes de cortocircuito, por ejemplo:  
- Trifásico;  
- Fase a fase;  
- Fase a tierra;  
- Monofásico de dos fases a tierra.   
4.2.2.4 Medidas de protección inherentes en la alimentación; como, por ejemplo: conductor neutro puesto 
a tierra, o conductor de puesta a tierra del punto medio o en el vértice de una fase (en un sistema delta abierto 
o cerrado).  
4.2.2.5  Requisitos particulares de la alimentación de energía eléctrica, tales como: demanda, capacidad 
instalada, factor de demanda y tensión de alimentación.  
4.2.3 Naturaleza de la demanda  
El número y  tipo de los circuitos alimentadores y derivados necesarios para iluminación, calefacción, 
fuerza motriz, control, señalización, telecomunicaciones, etc., deben ser determinados por:  
- Puntos de consumo de la demanda de energía eléctrica;  
- Cargas esperadas en los diferentes circuitos;  
- Variación diaria y anual de la demanda;  
- Condiciones especiales, tales como las armónicas;  
- Requisitos para las instalaciones de control, de señalización,  de telecomunicaciones, etc.  
- Si es necesario, previsiones para futuras ampliaciones  
4.2.4 Sistemas de emergencia o de reserva  
- Fuente de alimentación (naturaleza, características).  
- Circuitos a ser alimentados por el sistema de emergencia.  
- Circuitos a ser alimentados por el sistema de reserva.  
4.2.5 Condiciones ambientales  
Deben considerarse las condiciones climáticas y ambientales a las que va a estar sometida la instalación 
eléctrica, tales como:  
1) Interior  
- Temperatura ambiente  
- Influencia de la  radiación solar  
- Altitud  
- Humedad relativa  
2) Exterior  
- Temperatura ambiente  
- Influencia de la radiación solar        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
- Altitud  
- Humedad relativa  
- Condiciones climáticas  
- Contaminación  
4.2.6  Área de la sección transversal de los conductores  
El área de la sección transversal de los conductores debe determinarse tanto para operación normal como 
para condiciones de falla en función de:  
- Su temperatura máxima admisible;  
- La caída de tensión admisible;  
- Los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en ca so de falla a tierra y corrientes de 
cortocircuito;  
- Otros esfuerzos mecánicos a los que puedan estar sometidos los conductores;  
- El valor máximo de la impedancia que permita asegurar el funcionamiento de la protección contra el 
cortocircuito.  
- El métod o de instalación  
NOTA: Los puntos enumerados anteriormente, conciernen en primer lugar, a la seguridad de las 
instalaciones eléctricas. Es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las 
requeridas para la seguridad y para un a operación económica.  
4.2.7 Tipo de alambrado y métodos de instalación  
La selección del tipo de alambrado y los métodos de instalación dependen de:  
- La naturaleza del lugar;  
- La naturaleza de las paredes u otras partes de los edificios que soportan el alambrado;  
- La accesibilidad de las canalizaciones a las personas y animales domésticos;  
- La tensión eléctrica;  
- Los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y corrientes de 
cortocircuito;  
- Otros esfuerzos a los cuales pu edan ser expuestos los conductores durante la construcción de las 
instalaciones eléctricas o cuando están en servicio.  
4.2.8 Dispositivos de protección  
Las características de los dispositivos de protección deben determinarse con respecto a su función, la c ual 
puede ser, por ejemplo, la protección contra los efectos de:  
- Sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito);  
- Corrientes de falla a tierra;  
- Sobretensiones;  
- Bajas tensiones o ausencia de tensión.  
Los equipos de protección deben operar a los valores  de corriente, tensión y tiempo convenientes de 
acuerdo con las características de los circuitos y de los peligros posibles.  
4.2.9 Control de emergencia  
En caso de peligro, si hay la necesidad de interrumpir inmediatamente el suministro de energía, debe 
instalarse un dispositivo de interrupción de manera tal, que sea fácilmente reconocible y rápidamente 
operable.  
4.2.10 Dispositivos de seccionamiento  
Deben proveerse dispositivos de desconexión para permitir desconectar de la instalación eléctrica, los 
circu itos o los aparatos individuales con el fin de permitir el mantenimiento, la comprobación, localización de 
fallas y reparaciones.  
4.2.11 Prevención de las influencias perjudiciales mutuas  
La instalación eléctrica debe estar dispuesta de tal forma que no ha ya influencia perjudicial mutua entre la 
instalación eléctrica y  las instalaciones no eléctricas del edificio.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.2.12 Accesibilidad de los equipos eléctricos  
Los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir tanto como sea necesario:  
- Espacio su ficiente para realizar la instalación inicial y el eventual reemplazo del equipo eléctrico;  
- Accesibilidad para la operación, pruebas, inspección, mantenimiento y reparación.  
NOTA: Para la definición de Accesible (aplicado a equipo) ver Título 5, Artículo  100, Definiciones.  
4.2.13 Método de puesta a tierra  
El método de puesta a tierra del neutro influye de manera sustancial en el nivel de la corriente de falla y en 
la duración. Además, el método de puesta a tierra del neutro es relevante con respecto a lo siguiente:  
- Selección del nivel de aislamiento;  
- Características de los dispositivos de protección;  
- Selección de los relevadores de protección; y  
- Diseño del sistema de puesta a tierra.  
4.2.14 Proyecto eléctrico  
Toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico (planos y memorias técnico -descriptivas).  
Los planos eléctricos varían ampliamente en su alcance, presentación y grado de detalle. Con frecuencia 
los planos industriales son más detallados que los planos para propósitos comerciale s y estos últimos son 
más detallados que los residenciales. Algunos proyectos incluyen planos de control y de conexiones; otros 
muestran solamente la distribución de la potencia. Muchos proyectos para oficinas, plazas comerciales y 
residenciales no tienen calculada más que la carga de acometida y los detalles de la instalación se resuelven 
en campo para cumplir con las necesidades del arrendatario o destino final del local.  
El plano eléctrico más común es el diagrama unifilar que identifica y suministra inf ormación sobre las 
dimensiones de los componentes principales del sistema de alambrado eléctrico y muestra cómo la potencia 
es distribuida desde la fuente, habitualmente la acometida, hasta el equipo de utilización. Se representan 
equipos tales como tabler os de distribución, equipos de conmutación, subestaciones, centros de control de 
motores, motores, equipos de emergencia, interruptores de transferencia y equipo de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado.  
También se ilustran acometidas, alimentadore s y algunas canalizaciones de circuitos derivados y cables. 
El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización o cable y el tamaño comercial, el número de 
conductores, sus tamaños y cualquier otra información especial; además puede indicar el nivel de tensión, las 
capacidades de las barras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades nominales de fusibles o 
interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, relevadores y cualquier otra información para ayudar a 
identificar el sistema eléctrico. Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las 
cargas y equipos principales.  
4.3 Selección del equipo eléctrico  
4.3.1 Generalidades  
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse  materiales y equipos (productos) 
que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las 
especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen.  
4.3.2  Características  
Los materiales y equipos eléctricos deben seleccionarse e instalarse para cumplir con los siguientes 
requisitos:  
- Construcción adecuada cuando se ensambla, se instala o se conecta a la fuente de alimentación.  
- Funcionamiento satisfactori o considerando las influencias externas a las que puede estar sujeto.  
- Funcionamiento satisfactorio durante condiciones normales de operación y en caso de condiciones 
esperadas de sobrecarga, operación anormal y falla sin que resulte un daño que ocasione un equipo 
inseguro.  
Cada producto eléctrico que se selecciona debe tener características acordes con los valores y las 
condiciones para los cuales está previsto el diseño de la instalación eléctrica y deben cumplir con los 
requisitos que se señalan a conti nuación:  
4.3.2.1  Tensión        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión a la cual van a operar 
(valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir.  
NOTA: Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión más baja que pudiera 
presentarse.  
4.3.2.2  Corriente  
Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de 
corriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en se rvicio normal, y considerando la corriente que 
pueda conducir en condiciones anormales, y el periodo de tiempo (por ejemplo, tiempo de operación de los 
dispositivos de protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente.  
4.3.2. 3 Frecuencia  
Si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos, la frecuencia 
nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito.  
4.3.2.4 Factor de carga  
Todos los equip os eléctricos, seleccionados, deben ser adecuados para el servicio previsto, tomando en 
cuenta las condiciones normales del servicio.  
4.3.3 Condiciones de instalación  
Todo equipo eléctrico debe seleccionarse para soportar con seguridad los esfuerzos y cond iciones 
ambientales características de su ubicación a las que puede estar sometido. Si un equipo no tiene las 
características de diseño correspondientes para su ubicación, éste puede utilizarse siempre y cuando se 
proteja por medios complementarios, los cu ales sean parte de la instalación terminada.  
4.3.4 Prevención de los efectos nocivos  
Todos los materiales y equipos eléctricos deben seleccionarse de manera tal que no causen efectos 
nocivos a otros equipos y a la alimentación durante condiciones normales de operación, incluyendo las 
maniobras de conexión y desconexión.  
En este contexto, los factores que pueden tener una influencia son:  
- El factor de potencia;  
- La corriente de arranque;  
- El desequilibrio de fases;  
- Las armónicas.  
- Sobretensiones transi torias generadas por los equipos de la instalación eléctrica.  
4.4 Construcción, prueba inicial y verificación de las instalaciones eléctricas  
4.4.1 Construcción  
4.4.1.1  La construcción de instalaciones eléctricas debe ejecutarse por personas calificadas y con 
productos aprobados. El equipo eléctrico debe instalarse de acuerdo con sus instrucciones de instalación.  
4.4.1.2  Las características del equipo eléctrico, una vez seleccionadas de acuerdo con lo establecido en 
4.3, no deben modificarse o reducirse dur ante el proceso de instalación.  
4.4.1.3  Los conductores deben identificarse de acuerdo con las Secciones aplicables de esta NOM.  
4.4.1.4  Las conexiones entre conductores y otros equipos eléctricos, debe realizarse de tal manera que los 
contactos sean segur os y duraderos.  
4.4.1.5 Los equipos eléctricos deben instalarse de tal forma que no se afecten las condiciones de diseño 
de dispersión de calor de dichos equipos.  
4.4.1.6  Los materiales equipos eléctricos susceptibles de provocar altas temperaturas o arcos  eléctricos, 
deben colocarse o protegerse para eliminar cualquier riesgo de ignición de materiales inflamables. Cuando la 
temperatura de cualquier parte expuesta del equipo eléctrico puede provocar lesiones a las personas, estas 
partes deben protegerse par a prevenir cualquier contacto accidental.  
4.4.1.7 Si por razones de seguridad es necesario, deben instalarse señales o advertencias de precaución 
adecuadas.  
4.4.1.8  Si una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se  
desvíen de esta NOM, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo  esta 
NOM.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
4.4.1.9  En caso de una adición o una modificación a una instalación existente, los valores asignados y las 
condiciones de los materiales existent es serán analizados considerando la carga adicional y las condiciones 
modificadas. Además, las conexiones a tierra y arreglos de puesta a tierra necesarios serán apropiadas a las 
medidas de protección seleccionadas para la seguridad.  
4.4.2 Prueba inicial y  periódica  
4.4.2.1  Las instalaciones eléctricas deben verificarse antes de ponerlas en servicio y después de cualquier 
modificación importante, para comprobar la adecuada ejecución de los trabajos de acuerdo con esta NOM.  
4.10 Compatibilidad  
4.10.1  Compati bilidad de las características  
Es conveniente que se tomen en cuenta las características de compatibilidad, así como posibles 
emisiones electromagnéticas generadas por la operación del equipo que se conectará a la instalación. Estas 
características incluye n, por ejemplo:  
- Sobretensiones transitorias;  
- Caídas de tensión;  
- Cargas desequilibradas;  
- Cargas con fluctuaciones rápidas;  
- Corrientes de arranque;  
- Corrientes armónicas;  
- Componentes de corriente continua;  
- Oscilaciones de alta frecuencia;  
- Corrientes de fuga;  
- Necesidad para conexiones adicionales a tierra;  
- Corrientes excesivas en el conductor de protección o conductor de puesta a tierra, puesto a tierra, 
pero no debidas a fallas.  
TÍTULO 5  
ESPECIFICACIONES  
CAPÍTULO 1  
DISPOSICIONES GENERALE S 
ARTÍCULO 100  
DEFINICIONES  
Alcance.  Este Artículo contiene las definiciones esenciales para la aplicación de esta NOM. No pretende 
incluir los términos generales comúnmente definidos o los términos técnicos definidos en otras normas. En 
general, sólo se d efinen términos utilizados en dos o más Artículos de esta NOM. En algunos Artículos se 
incluyen otras definiciones de aplicación particular en el propio Artículo, pero puede hacerse referencia a ellas 
en este Artículo.  
La Parte A de este Artículo contiene las definiciones que se aplican dondequiera que los términos sean 
utilizados en esta NOM. La Parte B contiene las definiciones aplicables a las instalaciones y equipos que 
operan a más de 1000 volts nominales.  
Parte A. Definiciones generales  
A la vista de:  Donde se especifique que un equipo debe estar "A la vista de" otro equipo, significa que un 
equipo debe estar visible desde el otro equipo y que no están separados más de 15 metros uno del otro.  
A prueba de ignición de polvo: Equipo encerrado de manera qu e excluya polvos y no permite arcos, 
chispas, el calor generado o liberado dentro del envolvente que produzcan la ignición de las acumulaciones 
exteriores o las suspensiones atmosféricas de un polvo especificado sobre o en la cercanía del envolvente.  
A pru eba de intemperie: Construido o protegido de modo que su exposición o uso a la intemperie no 
impida el funcionamiento especificado.  
NOTA:  Los equipos a prueba de lluvia, herméticos a la lluvia o herméticos al agua pueden cumplir los 
requisitos de “a prueba  de intemperie” cuando otras condiciones atmosféricas, diferentes a la humedad, no 
son un factor tales como la nieve, hielo, polvo o temperaturas extremas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
A prueba de lluvia: Construido, protegido o tratado de tal modo que prevenga que la lluvia interfier a con 
la operación satisfactoria de un aparato bajo condiciones de prueba especificadas.  
A prueba de polvo: Envolvente  construido de tal forma que el polvo no entre bajo condiciones de prueba 
especificadas.  
A tierra:  Conexión conductora, intencionada o acc idental, entre un circuito o equipo eléctrico y el terreno 
natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal.  
Accesorio: Contratuercas, pasacables (monitor) u otra parte de un sistema de alambrado, destinado 
principalmente para desempeñar una función más  mecánica, que eléctrica.  
Accesible (aplicado a los equipos): Permite acercarse; no resguardado por puertas con cerradura, ni por 
elevación, ni por otros medios.  
Accesible (aplicado a los métodos de alambrado): Se puede quitar o exponer sin causar daño a l a 
estructura o al acabado del edificio, o que no está permanentemente encerrado dentro de la estructura o del 
acabado del edificio.  
Accesible, fácilmente: Es posible aproximarse rápidamente para la operación, reposición o inspección, 
sin requerir el uso de  herramientas (diferentes a llaves), para aquellos que suban, bajen o quiten obstáculos o 
recurran a escaleras portátiles.  
NOTA:  El uso de llaves es una práctica común bajo condiciones controladas o supervisadas y una 
alternativa común a los requisitos de acceso inmediato bajo las condiciones supervisadas que se 
proporcionan en otras partes de esta NOM.  
Acometida: Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del suministrador, al punto de la 
recepción del suministro en la instalación del inmue ble a servir.  
Acometida aérea: Conductores en sistema aéreo, que van desde el poste más cercano u otro soporte 
aéreo del suministrador, hasta el punto de recepción del suministro.  
Acometida subterránea:  Conductores en sistema subterráneo que van desde el r egistro más cercano u 
otro soporte subterráneo del suministrador, hasta el punto de recepción del suministro.  
Alimentador: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida o la fuente de un sistema 
derivado separado u otra fuente de alimen tación y el dispositivo final de protección contra sobrecorriente del 
circuito derivado.  
Alambrado no incendiario instalado en campo [aplicados en lugares peligrosos (Clasificados)]: 
Alambrado que entra o sale de la envolvente de un equipo y, bajo condicio nes normales de funcionamiento 
del equipo, no tiene la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable de gas y aire, vapor y aire o 
polvo y aire debido a la presencia de arcos o efectos térmicos. El funcionamiento normal incluye la apertura, 
cortocircuito o puesta tierra del alambrado instalado en campo.  
Alumbrado de realce: Conjunto de lámparas incandescentes, de iluminación de descarga eléctrica u 
otras fuentes de luz alimentadas eléctricamente para delinear o llamar la atención de ciertas cara cterísticas, 
tales como la forma de un edificio o la decoración de un aparador.  
Ampacidad: Corriente máxima en amperes que un conductor puede transportar continuamente, bajo las 
condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura.  
Anuncio luminoso: Equipo de utilización fijo, estacionario o portátil, autocontenido, operado e iluminado 
eléctricamente, con palabras o símbolos, diseñado para comunicar información o llamar la atención.  
Aparador: Cualquier ventana, incluyendo ventanas sobre puertas, utilizad a o diseñada para la exhibición 
de mercancías o material publicitario, que está total o parcialmente cerrada o totalmente abierta por detrás y 
que puede tener o no una plataforma más alta que el nivel de la calle.  
Aparato: Equipo de utilización, generalmen te no industrial, que usualmente se fabrica en tamaños y tipos 
normalizados y que se instala o conecta como una unidad para realizar una o más funciones, como lavar ropa, 
acondicionar aire, mezclar alimentos, freír, etcétera.  
Aparato Asociado [aplicados en  lugares peligrosos (Clasificados)].  Aparatos en los que los circuitos 
no son necesariamente intrínsecamente seguros pero que afectan la energía en los circuitos intrínsecamente 
seguros y se considera que se mantiene intrínseca la seguridad. Dichos aparato s son uno de los siguientes:  
(1) Aparato eléctrico que tiene un tipo alternativo de protección para su uso en lugares peligrosos 
(clasificados)  
(2) Aparatos eléctricos no protegidos que no se deben utilizar dentro de un lugar peligroso 
(clasificado)  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
NOTA 1: Los aparatos asociados identifican conexiones intrínsecamente seguras para aparatos de 
seguridad intrínseca y también pueden tener conexiones para aparatos no intrínsecamente seguros.  
NOTA 2:  Un ejemplo de aparatos asociados es una barrera intrínseca de  seguridad, que es una red 
diseñada para limitación de la energía (tensión y corriente) disponible para el lugar peligroso (clasificado), en 
condiciones de falla.  
Aparato asociado no incendiario cableado en campo [aplicado a lugares peligrosos (clasificado s)]. 
Aparatos en los que los circuitos no son necesariamente no incendiarios pero que afectan a la energía en los 
circuitos de cableado de campo no incendiarios para mantener niveles de energía en circuitos no incendiarios. 
Tales aparatos son uno de los si guientes:  
(1) Aparato eléctrico que tiene un tipo alternativo de protección para su uso en lugares peligrosos 
(clasificados)  
(2) Aparatos eléctricos no protegidos que no se utilicen en un lugar peligroso (clasificado)  
NOTA:  Aparato asociado de cableado d e campo no incendiario tiene aparatos asociados de cableado de 
campo no incendiarios destinados para conexiones de aparatos de cableado de campo no incendiarios y que 
pueden tener también conexiones para otros aparatos eléctricos  
Aparato con alambrado no i ncendiario instalado en campo [aplicado a lugares peligrosos 
(clasificados)]: Aparato proyectado para ser conectado al alambrado no incendiario instalado en campo.  
Aparato Sencillo [aplicado a lugares peligrosos (clasificados) localización]: Un componente eléctrico 
o combinación de componentes de construcción sencilla con parámetros eléctricos bien definidos que no 
genere más de 1,5 volts, 100 mA y 25 mW, o un componente pasivo que no disipa más de 1,3 Watts y que 
sea compatible con la seguridad intrínseca del circuito en el que se utiliza.  
NOTA:  Los siguientes aparatos son ejemplos de aparatos sencillos:  
1. Componentes pasivos; Por ejemplo, interruptores, cajas de conexiones, dispositivos de 
temperatura de resistencia, y dispositivos semiconductores simples  tales como LEDs.  
2. Fuentes de energía almacenada consistentes en componentes simples en circuitos simples con 
parámetros bien definidos; Por ejemplo, capacitores o inductores, cuyos valores se consideran al 
determinar la seguridad general del sistema  
3. Fuentes de energía generada; Por ejemplo, termopares y fotoceldas, que no generan más de 1,5 
volts, 100 mA y 25 mW  
Aparato intrínsecamente seguro. Aparatos en los que todos los circuitos son intrínsecamente seguros  
Apartarrayos: Dispositivo de protección p ara limitar el impulso de tensión mediante la descarga o la 
derivación de la corriente transitoria; también evita el flujo continuo de la corriente remanente mientras 
conserva la capacidad de repetir estas funciones.  
Aprobado: Aceptado para su utilización.  Véase 110 -2. 
Automático: Realizar una función sin necesidad de intervención humana.  
Autoridad competente:  Secretaría de Energía; Dirección General de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica, y Vinculación Social , conforme con sus atribuciones . 
Bajada de acometida: Conductores aéreos entre el sistema de suministro eléctrico de la compañía 
suministradora y el punto de acometida.  
Cable coaxial. Un ensamble cilíndrico compuesto por un conductor central, aislamiento y un blindaje o 
pantalla metálic a, y normalmente con cubierta exterior termoplástica  
Cable conductor de fibra óptica. Ensamble hecho en fábrica de una o más fibras ópticas que tienen una 
cubierta externa y contienen elemento(s) conductor(es) no portadores de corriente, como por ejemplo 
elemento(s) metálicos de resistencia mecánica, barrera(s) metálica(s) para el vapor y armadura o 
recubrimiento metálico.  
Cable de acometida: Conductores de acometida en forma de cable.  
Cable de fibra óptica. Ensamble en fábrica o ensamble en campo de una o más fibras ópticas con una 
cubierta general.  
NOTA.  Un cable de fibra óptica ensamblado en campo es un ensamble de una o más fibras ópticas dentro 
de una cubierta. La cubierta, sin fibras ópticas, está instalada de una manera similar a la de un conduit o 
canalización. Una vez instalada la cubierta, las fibras ópticas se insertan dentro de la cubierta, quedando 
completo el ensamble de cables.  
Cable de fibra óptica compuesto. Un cable que contiene fibras ópticas y conductores eléctricos 
portadores de corriente .       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Cable no conductor de fibra óptica: Conjunto ensamblado en fábrica de una o más fibras ópticas con 
cubierta, que no contiene elementos metálicos ni otros materiales eléctricamente conductores.  
Caja de desconexión (baja tensión): Envolvente diseñada para montaje superficial que tiene puertas 
abatibles o cubiertas superficiales sujetas en forma telescópica a las paredes de las cajas.  
Caja de derivación:  Parte de un sistema de canalización con tubería de cualquier tipo para proporcionar 
acceso al interior de l sistema de alambrado por medio de una cubierta o tapa removible. Podrá estar instalada 
al final o entre partes del sistema de canalización.  
Caja de paso:  Parte independiente de un sistema de tubo conduit que permite acceder, a través de 
cubierta(s) remov ible(s), al interior del sistema en el punto de unión de dos o más partes del sistema, o en un 
punto terminal del mismo.  
Las cajas de conexiones comúnmente denominadas FS y FD o de dimensiones mayores, de metal fundido 
o cajas de lámina metálica, no se cla sifican como cajas de paso.  
Canalización: Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos, expresamente diseñado para 
contener alambres, cables o barras conductoras, con funciones adicionales como lo permita esta NOM. Las 
canalizaciones incluyen, pero  no están limitadas a, tubo conduit rígido metálico, tubo conduit rígido no 
metálico, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit flexible hermético a los líquidos, tuberías metálicas 
flexibles, tubo conduit metálico flexible, tuberías eléctricas no met álicas, tuberías eléctricas metálicas, 
canalizaciones subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de concreto, canalizaciones en pisos celulares 
de metal, canaletas, ductos y electroductos . 
Canalización de comunicaciones.  Una canalización cerrada de ma terial no metálico diseñada 
expresamente para mantener alambres y cables de comunicaciones; cables de fibra óptica; cables de datos 
asociados con tecnología de la información y equipo de comunicaciones; cables Clase 2, Clase 3, y tipo PLTC 
(Cables de Poten cia Limitada en Charola Portacables); y cables de alarmas de incendio de potencia limitada 
en plenum , espacios verticales y aplicaciones de propósito general.  
Carga (eléctrica):  Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico.  
Carga continua:  Carga cuya corriente máxima circula durante tres horas o más.  
Carga no lineal: Carga donde la forma de onda de la corriente en estado estable no sigue la forma de 
onda de la tensión aplicada.  
NOTA:  Ejemplos de cargas que pueden ser no lineales: equipo ele ctrónico, alumbrado de descarga 
eléctrica/electrónica, sistemas de velocidad variable, hornos de arco y similares.  
Centro de control de motores:  Conjunto de una o más secciones encerradas, que tienen barras 
conductoras comunes y que contienen principalment e unidades para el control de motores.  
Circuito de control: El circuito de un aparato o sistema de control que transporta las señales eléctricas 
destinadas a dirigir el funcionamiento del controlador pero que no transporta la corriente de alimentación 
principal.  
Circuito de control remoto: Cualquier circuito que controle a otro circuito a través de un relevador o un 
dispositivo equivalente.  
Circuito de señalización: Cualquier circuito que suministre energía eléctrica a equipos de señalización.  
Circuito deri vado: Conductores de un circuito entre el dispositivo final de sobrecorriente que protege el 
circuito y la(s) salida(s).  
Circuito derivado de uso general: Circuito derivado que alimenta dos o más contactos o salidas para 
alumbrado y aparatos.  
Circuito deri vado individual: Circuito derivado que alimenta a un solo equipo de utilización.  
Circuito derivado multiconductor: Circuito derivado que consta de dos o más conductores de fase con 
una diferencia de potencial entre ellos, y un conductor puesto a tierra que  tiene la misma diferencia de 
potencial entre él y cada conductor de fase del circuito y que está conectado al neutro o al conductor puesto a 
tierra del sistema.  
Circuito derivado para aparatos: Circuito derivado que suministra energía eléctrica a una o má s salidas 
a las que se conectan aparatos; tales circuitos no deben contener elementos de alumbrado conectados 
permanentemente que no formen parte del aparato.  
Circuito no incendiario [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)]: Circuito, que no es alamb rado 
en campo, en el cual cualquier arco o efecto térmico producido bajo las condiciones de funcionamiento 
previstas del equipo, no tiene la capacidad, bajo condiciones de prueba especificadas, de producir la ignición 
de las mezclas inflamables de: gas y a ire, vapor y aire o polvo y aire.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Clavija: Dispositivo que por medio de su inserción en un contacto establece una conexión entre los 
conductores del cordón flexible y los conductores permanentemente conectados al contacto.  
Cocina: Área con un fregadero e i nstalaciones permanentes para la preparación y cocción de alimentos.  
Componente no incendiario [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)]. Componente que tiene 
contactos para establecer o interrumpir un circuito incendiario, y el mecanismo de contacto está elaborado de 
manera que el componente no tenga la capacidad de producir la ignición de la mezcla inflamable especificada 
de gas y aire o vapor y aire. La carcasa de un componente no incendiario no está proyectada para evitar el 
ingreso de la atmósfera  inflamable ni para contener una explosión.  
Conductor aislado: Conductor rodeado de un material de composición y espesor reconocidos en esta 
NOM como aislamiento eléctrico.  
Conductor cubierto: Conductor rodeado de un material de composición o espesor no re conocido por esta 
NOM como aislamiento eléctrico.  
Conductor de puesta a tierra de los equipos: Trayectorias conductoras utilizadas para conectar las 
partes metálicas, que normalmente no conducen corriente, de todos los equipos y al conductor del sistema 
puesto a tierra o al conductor del electrodo de puesta a tierra o a ambos.  
NOTA 1:  Se reconoce que el conductor de puesta a tierra del equipo también actúa como unión.  
NOTA 2:  Ver 250 -118 para una lista de conductores aprobados de puesta a tierra de los equi pos. 
Conductor de puesta a tierra: Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de 
un sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra.  
Conductor del electrodo de puesta a tierra: Conductor utilizado para conec tar el conductor puesto a 
tierra del sistema o el equipo, al electrodo de puesta a tierra o a un punto en el sistema del electrodo de 
puesta a tierra.  
Conductor desnudo:  Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o aislamiento eléctrico.  
Conductor neut ro: Conductor conectado al punto neutro de un sistema que está destinado a transportar 
corriente en condiciones normales.  
Conductor puesto a tierra: Conductor de un sistema o de un circuito, intencionadamente puesto a tierra.  
Conductores de acometida: Cond uctores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de 
desconexión de la instalación.  
Conductores de acometida, sistema aéreo: Conductores de acometida comprendidos entre las 
terminales del equipo de acometida y un punto comúnmente fuera del ed ificio, y separado de sus paredes, 
donde se unen por derivación o empalme a la bajada de la acometida aérea.  
Conductores de acometida, sistema subterráneo:  Conductores subterráneos entre el punto de 
acometida y el primer punto de conexión a los conductores  entrada de la acometida en una caja de 
terminales, medidor u otra envolvente, dentro o fuera del muro de la edificación.  
Conductores de aluminio recubiertos de cobre:  Conductor(es) central(es) de aluminio revestido(s) de 
cobre, con el cobre metalúrgicamen te adherido al núcleo de aluminio, donde el cobre forma un mínimo del 10 
por ciento del área de la sección transversal de un conductor sólido o de cada hilo de un conductor trenzado.  
Conductores de entrada de la acometida, sistema aéreo: Conductores de la acometida entre las 
terminales del equipo de acometida y un punto generalmente fuera del edificio, en cuyo recorrido no se 
encuentran paredes de dicho edificio, en donde se unen por derivación o empalme a la bajada de acometida o 
a los conductores aéreos d e la acometida.  
Conductores de entrada de la acometida, sistema subterráneo: Conductores de la acometida entre las 
terminales del equipo de acometida y el punto de conexión a la acometida lateral o a los conductores 
subterráneos de la acometida.  
Conector a  presión (sin soldadura): Dispositivo para establecer una conexión entre dos o más 
conductores o entre uno o más conductores y una terminal por medio de presión mecánica, sin utilizar 
soldadura.  
Conector de cable [aplicado a lugares peligrosos (clasificado s)]: Un accesorio destinado a terminar 
un cable a una caja o dispositivo similar y reducir el esfuerzo en los puntos de terminación y pueden incluir un 
dispositivo a prueba de explosión, a prueba de ignición al polvo o un sello a prueba de flama.  
Contacto (Receptáculo): Dispositivo de conexión eléctrica instalado en una salida para la inserción de 
una clavija. Un contacto sencillo es un dispositivo de un solo juego de contactos. Un contacto múltiple es 
aquel que contiene dos o más dispositivos de contacto e n el mismo chasis o yugo.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Controlador: Dispositivo o grupo de dispositivos para gobernar, de un modo determinado, la energía 
eléctrica suministrada al aparato al cual está conectado.  
Controlador de carga . Equipo que controla la tensión de corriente continu a o la corriente continua, o 
ambas, y que se utiliza para cargar una batería u otro dispositivo de almacenamiento de energía.  
Coordinación (selectiva): Localización de una condición de sobrecorriente para restringir interrupciones 
en circuito o en los equi pos afectados, llevada a cabo mediante la selección e instalación de dispositivos de 
protección contra sobrecorriente y sus ajustes o configuraciones para el rango completo de las 
sobrecorrientes disponibles, desde la sobrecarga hasta la corriente de falla  máxima disponible y para el rango 
completo de los tiempos de apertura de los dispositivos de protección contra sobrecorriente asociados con 
dichas sobrecorrientes.  
Corriente continua:  Se denomina también corriente directa y ambos términos pueden emplearse  para la 
identificación o marcado de equipos, aunque debe tenderse al empleo de corriente continua, que es el 
normalizado nacional e internacionalmente.  
Corriente nominal de interrupción: La máxima  corriente a la tensión nominal que un dispositivo eléctric o, 
es identificado para interrumpir bajo condiciones de prueba normalizadas.  
NOTA:  Los dispositivos diseñados para interrumpir la corriente a distintos niveles de falla, pueden tener su 
corriente de interrupción nominal expresada en otros parámetros como: caballos de fuerza o corriente a rotor 
bloqueado.  
Corriente de cortocircuito: Posible corriente de falla simétrica a la tensión nominal, a la cual un aparato o 
un sistema puede estar conectado sin sufrir daños que excedan los criterios de aceptación defini dos. 
Cuarto de baño: Zona que incluye un lavabo y uno o más de los siguientes elementos: inodoro, urinal, 
tina, ducha, o muebles de baño similares.  
Cubo del elevador: Abertura, escotilla, boca de pozo u otra abertura o espacio vertical diseñada para que 
dentro de ella funcione un elevador o montacargas.  
Desconectadores:  
Desconectador de aislamiento. Dispositivo diseñado para aislar un circuito eléctrico de su fuente de 
alimentación. No tiene capacidad interruptiva y está diseñado para operar solamente despu és de que el 
circuito ha sido abierto por algún otro medio.  
Desconectador de aislamiento en derivación. Dispositivo operado manualmente usado en conjunto con 
un interruptor de transferencia para proveer un medio para conectar directamente los conductores d e carga a 
la fuente de alimentación y aislar el interruptor de transferencia.  
Desconectador de transferencia. Dispositivo automático o no automático para transferir una o más 
conexiones de los conductores de carga de una fuente de alimentación a otra.  
Desc onectador de uso general. Dispositivo para uso en circuitos de distribución general y circuitos 
derivados. Se denomina en amperes y es capaz de interrumpir su corriente nominal a su tensión nominal.  
Desconectador de uso general de acción rápida. Dispositiv o de uso general construido de manera que 
pueda instalarse en cajas de dispositivos o sobre tapas de caja o utilizado junto con sistemas de alambrado 
reconocidos por esta NOM.  
Desconectador para circuito de motor. Dispositivo cuya potencia es expresada com o capacidad en 
kilowatts o caballos de fuerza y que es capaz de interrumpir la máxima corriente de operación en sobrecarga 
de un motor a tensión nominal.  
Dispositivo:  Elemento de un sistema eléctrico que no sea un conductor cuya principal función es conduc ir 
o controlar energía eléctrica.  
Dispositivo complementario de protección contra sobrecorriente: Dispositivo cuyo propósito es 
proporcionar protección limitada contra sobrecorriente para aplicaciones específicas y equipos de utilización 
tales como luminar ias y electrodomésticos. Esta protección limitada es adicional a la protección suministrada y 
requerida en el circuito derivado por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.  
Dispositivo de protección contra sobrecorriente de l circuito derivado: Dispositivo con la capacidad 
para dar protección a circuitos de acometida, alimentadores, circuitos derivados y equipos en todo el rango de 
sobrecorriente entre su corriente nominal y su capacidad interruptiva. Dichos dispositivos se s uministran con 
la capacidad nominal de interrupción adecuada para el uso previsto, pero no inferior a 5000 Amperes.  
Ducto interno. Una canalización no metálica situada dentro de una canalización de mayor tamaño  
Edificio o estructura: Construcción independ iente o que está aislada de otras estructuras adyacentes por 
muros cortafuegos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Edificio de vivienda:  
Unidad de vivienda.  Una o más habitaciones para el uso de una o más personas formando una unidad 
independiente y que incluye instalaciones permanentes en comedor, de estar, dormitorio de cocina y servicio 
sanitario.  
Unidad de vivienda unifamiliar. Edificio que consta solamente de una unidad de vivienda.  
Unidad de vivienda bifamiliar. Edificio que contiene dos unidades de vivienda.  
Unidad de vivienda multifa miliar. Edificio que contiene tres o más unidades de vivienda.  
Electrodo de puesta a tierra: Objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa  a 
tierra.  
Encerrado: Rodeado por una carcasa, caja, cerca o pared para prevenir que las perso nas tengan 
contacto accidental con partes energizadas.  
Energizado(a): Es, o está conectado(a) a una fuente de tensión.  
Ensamble de direccionamiento de cables.  Canal único o canales múltiples conectados, así como los 
accesorios relacionados, que forman un s istema estructural que se utiliza para dar soporte y direccionar 
cables de comunicaciones, cables de fibra óptica, cables de datos asociados con la tecnología de la 
información y equipos de comunicaciones, cables de Clase 2, Clase 3 , cables tipo Cable en Charolas 
Portacables de Potencia Limitada (PLTC), y cables de alarmas de incendio de potencia limitada en plenum , 
espacios verticales y aplicaciones de propósito general.  
Ensamble de salidas múltiples: Canalización superficial, empotrada o autosoportada di señada para 
contener conductores y contactos, ensamblados ya sea en sitio o en fábrica.  
Envolvente: Caja o carcasa de un aparato o la cerca o paredes que rodean una instalación para prevenir 
que las personas tengan contacto accidental con partes energizada s o para protección de los equipos contra 
daño físico.  
NOTA:  Véase 110 -28 y Apéndice D para ejemplos de tipos de envolventes.  
Equipo: Término general para referirse a: herrajes, dispositivos, aparatos, luminarias, maquinaria y 
productos similares utilizado s como partes de, o en conexión con, una instalación eléctrica.  
Equipo a prueba de explosión: Equipo contenido en una envolvente que puede soportar la explosión de 
un gas o vapor específicos que puede ocurrir en su interior y que puede prevenir la ignición  de un gas o vapor 
especificado alrededor de la envolvente debido a chispas, arcos eléctricos o explosiones del gas o vapor en 
su interior y que opera a una temperatura exterior tal que una atmósfera inflamable circundante no se 
encenderá debido a dicha te mperatura.  
Equipo de acometida: Equipo necesario que consiste generalmente en un(os) interruptor(es) 
automático(s) o interruptor(es) y fusible(s), con sus accesorios conectado(s) al extremo de carga de los 
conductores de acometida a un edificio u otra estr uctura u otra área designada, y destinado para constituir el 
control principal y de desconexión del suministro.  
Equipo de actualización (Kit).  Un término general para un subensamblaje completo de partes y 
dispositivos para la conversión en campo de equipos  de utilización  
Equipo de comunicaciones: Equipo electrónico que ejecuta las operaciones de telecomunicaciones para 
la transmisión de audio, video y datos y que incluyen equipos eléctricos de potencia (por ejemplo, 
convertidores, inversores y baterías), eq uipo de tecnología de la información (como computadoras) y 
conductores dedicados exclusivamente a la operación de los equipos  
NOTA:  A medida que la red de telecomunicaciones se cambia a una red de datos centralizados, 
computadoras, repetidores, servidores,  y sus equipos de potencia, se están convirtiendo en transmisión de 
audio, video y datos y están encontrando aplicación en instalaciones de equipos de comunicaciones.  
Equipo de recepción del suministro: Equipo necesario para servir de control principal y q ue usualmente 
consiste en un interruptor automático o desconectador y fusibles, con sus accesorios, localizado al final de los 
conductores de recepción del suministro.  
Equipo de tecnología de la información. Equipo de tecnología de la información (ITE). Eq uipos y 
sistemas para 1000 volts o menos, que normalmente se encuentran en oficinas u otros establecimientos 
comerciales y entornos similares clasificados como ubicaciones ordinarias, que se utilizan para crear y 
manipular señales de datos, voz, vídeo y si milares que no sean equipos de comunicaciones como se definen 
en Parte I del Artículo 100 y no procesan los circuitos de comunicaciones definidos en 800 -2 
Equipo de utilización: Equipo que utiliza la energía eléctrica para propósitos de electrónica, 
electr omecánicos, químicos, de calefacción, de alumbrado y otros similares.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Equipo móvil: Equipos con componentes eléctricos adecuados para ser movidos únicamente con ayudas 
mecánicas o que están dotados de ruedas para ser desplazados por personas o dispositivos  que los 
impulsen.  
Equipo no incendiario [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)] : Equipo que tiene circuitos 
eléctricos/electrónicos que no tienen la capacidad, bajo condiciones de funcionamiento normal, de producir la 
ignición de una mezcla inflama ble especificada de gas y aire, vapor y aire o polvo y aire, debido a la presencia 
de arco o de efectos térmicos.  
Equipo portátil: Equipos con componentes eléctricos adecuados para ser movidos por una sola persona 
sin ayuda mecánica.  
Equipo sellable: Equip o con envolvente en forma de caja o gabinete provisto de medios de bloqueo o 
sello de manera que las partes energizadas no sean accesibles sin abrir la envolvente. El equipo puede o no 
ser accionable sin abrir la envolvente.  
Estructura: Aquello que se ha e dificado o construido, aparte del equipo.  
Etiquetado:  Equipo o materiales que tienen adherida una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación 
de un organismo acreditado o dependencia que mantiene un programa de inspecciones periódicas al equipo o 
mate rial etiquetado, y que es aceptable para el organismo acreditado que se ocupa de la evaluación del 
producto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificación mencionada, el fabricante o proveedor 
señala que el equipo o material cumple con las normas  aplicables o señala el comportamiento con los 
requisitos especificados.  
Etiquetado en campo (aplicado a los productos evaluados) . Equipos o materiales a los que se les ha 
colocado una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación indicando que el equip o o los materiales fueron 
evaluados y cumplen con los requisitos que se describen en un informe de evaluación en campo.  
Expuesto (aplicado a métodos de alambrado): Colocado sobre o fijado a la superficie o detrás de 
tableros diseñados para permitir el acce so. 
Expuesto (aplicado a partes vivas):  Que una persona puede inadvertidamente tocarlo o acercarse a una 
distancia menor que la distancia de seguridad. Se aplica a las partes que no están adecuadamente 
resguardadas, separadas o aisladas.  
Fácilmente accesib le: (véase Accesible, fácilmente).  
Factor de demanda: Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte del mismo, y la carga total 
conectada al sistema o la parte del sistema considerado.  
Falla a tierra: Conexión eléctricamente conductora, no intenci onal entre un conductor no puesto a tierra 
de un circuito eléctrico y los conductores normalmente no portadores de corriente, envolventes metálicos, 
canalizaciones metálicas, equipos metálicos o la tierra.  
Frente muerto: Sin partes vivas expuestas a una pe rsona en el lado de operación del equipo.  
Fusible accionado electrónicamente. Dispositivo de protección contra sobrecorriente que consta 
generalmente de un módulo de control que proporciona la detección de corriente, características tiempo -
corriente obteni das electrónicamente, energía para iniciar el disparo y un módulo que interrumpe la corriente 
cuando se produce una sobrecorriente. Los fusibles accionados electrónicamente pueden funcionar o no en 
un modo de limitación de corriente, según el tipo de contr ol seleccionado.  
Gabinete: Envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de un marco, montura o 
bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o varias puertas de bisagra.  
Garaje: Edificio o parte de éste en el que se guardan u no o más vehículos autopropulsados, que están ahí 
con propósitos de: uso, venta, almacenamiento, renta, reparación, exhibición o demostración.  
NOTA:  Respecto a los talleres de servicio y reparación para vehículos automotores (véase 511).  
Hermético a la llu via: Construido o protegido de tal manera que la exposición a la lluvia batiente no dé 
como resultado la entrada de agua bajo condiciones de prueba especificadas.  
Hermético al agua: Construido para que la humedad no entre en la envolvente, en condiciones 
específicas de prueba.  
Hermético al polvo: [aplicado en lugares peligrosos (clasificados)]: Envolventes construidas de 
manera que no entre el polvo bajo condiciones de prueba especificadas.  
Identificado (aplicado a los equipos): Reconocido como adecuado pa ra un propósito, función, uso, 
entorno o aplicación, específicos, cuando se describe en un requisito particular en esta NOM (véase Equipo).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
NOTA:  Algunos ejemplos de formas de determinar la adecuación de un equipo para un propósito, uso, 
entorno o aplicaci ón específicos incluyen las certificaciones por parte de un organismo acreditado para la 
evaluación de la conformidad del producto. La identificación puede evidenciarse por medio de una marca de 
conformidad (véase Marcado).  
Iluminación de adorno: Hilera de  luces exteriores suspendidas entre dos puntos.  
Iluminación de descarga eléctrica: Sistemas de iluminación que utilizan lámparas fluorescentes, 
lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés) o tubos de neón.  
Inmersión en aceite [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)] . Equipo eléctrico sumergido en un 
líquido protector de forma que una atmósfera explosiva, que pueda estar por encima de líquido o por fuera de 
la envolvente, no puede ser encendida  
Interruptor automático: Disposi tivo diseñado para abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos y 
para abrir el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada, sin dañarse a 
sí mismo, cuando se aplica correctamente dentro de su rango.  
NOTA:  El medio  de apertura automática puede ser integral, que actúa directamente sobre el interruptor 
automático o situado a distancia del mismo.  
Ajustable (aplicado a interruptores automáticos) : Calificativo que indica que el interruptor automático 
puede ajustarse para  que dispare a varios valores de corriente, de tiempo o de ambos, dentro de un rango 
predeterminado.  
Ajuste (de interruptores automáticos) : El valor de corriente, de tiempo o de ambos, a los cuales se 
regula el disparo de un interruptor automático ajustabl e. 
De disparo instantáneo (aplicado a interruptores automáticos) : Calificativo que indica que 
deliberadamente no se introduce un retardo en la acción de disparo del interruptor automático.  
De tiempo inverso (aplicado a interruptores automáticos) : Calificat ivo que indica que deliberadamente 
se introduce un retardo en la acción de disparo del interruptor automático, retardo que disminuye a medida 
que aumenta la magnitud de la corriente.  
No ajustable (aplicado a interruptores automáticos ): Calificativo que ind ica que el interruptor 
automático no puede ajustarse para cambiar el valor de la corriente a la cual dispara o el tiempo requerido 
para su operación.  
Interruptor de circuito por falla a tierra: Dispositivo diseñado para la protección de personas, que 
funci ona para desenergizar un circuito o parte del mismo, dentro de un periodo de tiempo determinado, 
cuando una corriente a tierra excede un valor predeterminado para un dispositivo de clase A.  
Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) . Dispositivo dest inado a brindar protección contra los 
efectos de falla de arco, mediante el reconocimiento de las características únicas de la formación del arco y 
mediante su funcionamiento para desenergizar el circuito cuando se detecta la falla de arco.  
Inversor intera ctivo con el suministrador: Inversor proyectado para su uso en paralelo con el 
suministrador, para alimentar cargas comunes y que puede entregar energía a la empresa suministradora.  
Líquido volátil inflamable: Líquido con punto de ignición menor a 38 °C. L íquido cuya temperatura está 
por encima de su punto de ignición, o a un líquido combustible Clase 2 con una presión de vapor no mayor 
que 276 kilopascales a 38 °C y cuya temperatura está por encima de su punto de ignición.  
Lugares:  
Lugar húmedo: Lugares pr otegidos de la intemperie y que no están sometidos a saturación con agua u 
otros líquidos, pero están expuestos a grados moderados de humedad. Ejemplos de tales lugares incluyen 
sitios parcialmente protegidos bajo aleros, marquesinas, porches techados abie rtos y lugares similares y 
lugares interiores sujetos a un grado moderado de humedad como algunos sótanos, graneros y almacenes 
refrigerados.  
Lugar mojado: Instalación subterránea o de baldosas de concreto o mampostería, que está en contacto 
directo con el  terreno o un lugar sometido a saturación con agua u otros líquidos, tal como área de lavado de 
vehículos o un lugar expuesto a la intemperie y no protegido.  
Lugares no clasificados [aplicado en áreas peligrosas (clasificadas)]. Lugares que se ha determina do 
que no son Clase I, División 1; Clase I, División 2; Clase I, Zona 0; Clase I, Zona 1; Clase I, Zona 2; Clase II, 
División 1; Clase II, División 2; Clase III, División 1; Clase III, División 2; Zona 20, Zona 21; Zona 22, ni 
cualquier combinación de ella s.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Lugar seco: Lugar que normalmente no está húmedo o sujeto a ser mojado. Un local clasificado como 
seco puede estar temporalmente húmedo o sujeto a ser mojado, como en el caso de un edificio en 
construcción.  
Luminaria: Unidad completa de iluminación que consiste en una fuente de luz, con una o varias lámparas, 
junto con las partes diseñadas para posicionar la fuente de luz y conectarla a la fuente de alimentación. 
También puede incluir las partes que protegen la fuente de luz o el balastro y aquellas para  distribuir la luz. Un 
portalámparas por sí mismo no es una luminaria.  
Marcado (aplicado a marca de conformidad): Equipo o materiales que tienen adherida una etiqueta, 
símbolo u otra marca de identificación de un organismo acreditado o dependencia que mant iene un programa 
de inspecciones periódicas al equipo o material etiquetado, y que es aceptable para el organismo que se 
ocupa de la evaluación de la conformidad del producto. Con la etiqueta, símbolo u otra marca de identificación 
mencionada, el fabricant e o proveedor indica que el equipo o material cumple con las normas aplicables o su 
buen funcionamiento bajo requisitos específicos (véase 110 -2.) 
Medio de desconexión: Dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios por los cuales los 
conductores de  un circuito pueden ser desconectados de su fuente de alimentación.  
Motocompresor refrigerante hermético: Combinación de un compresor y un motor, ambos cubiertos por 
la misma carcasa, sin flecha externa o sellos en la flecha y con el motor funcionando en e l refrigerante.  
No accesible (aplicado a un lugar): Las personas no pueden tener acceso fácil, a menos que utilicen 
medios de acceso especiales.  
No automático: Requiere de intervención humana para realizar una función.  
No puesto a tierra: No conectado a ti erra ni a un cuerpo conductor que extienda la conexión a tierra.  
Oculto: Que resulta inaccesible por la estructura o acabado del edificio. Los conductores en 
canalizaciones ocultas son considerados ocultos, aunque se hacen accesibles al sacarlos de las 
canalizaciones.  
Operable desde el exterior: Capaz de ser operado sin que el operario esté expuesto al contacto con 
partes vivas.  
Panel:  Véase gabinete.  
Partes vivas: Componentes conductores energizados.  
Persona calificada: Persona con habilidades y conocimien tos relacionados con la construcción y el 
funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos y que ha recibido capacitación en seguridad para 
reconocer y evitar los peligros implicados.  
Plano de control: Plano u otro documento suministrado por el  fabricante del aparato intrínsecamente 
seguro o asociado, o del aparato no incendiario con alambrado instalado en campo o del aparato asociado no 
incendiario con alambrado en campo, que detalla las interconexiones permitidas entre el aparato 
intrínsecamen te seguro y el aparato asociado o entre los aparatos no incendiarios con alambrado instalado en 
campo o los aparatos asociados no incendiarios con alambrado instalado en campo  
Plenum: Un compartimento o cámara de distribución de aire ( plenum ) a la que está n conectados uno o 
más ductos de aire y que forma parte del sistema de distribución de aire.  
Polvo combustible [aplicado en lugares peligrosos (clasificados)]:  Partículas de polvo de 500 
micrómetros de diámetro o menores y presentan un riesgo de incendio o  explosión cuando está disperso o se 
enciende en el aire.  
Presurizado [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)]: Proceso de suministrar a una envolvente un 
gas protector con o sin flujo continuo a una presión suficiente para prevenir la entrada de pol vo combustible o 
de fibras/partículas inflamables.  
Protección contra falla a tierra de equipos: Sistema diseñado para proteger a los equipos contra daños 
por corrientes de falla entre línea y tierra, que hacen funcionar un medio de desconexión que desconec ta los 
conductores no puestos a tierra del circuito con falla. Esta protección es activada a niveles de corriente 
menores a los necesarios para proteger a los conductores contra daños mediante la operación de un 
dispositivo de protección contra sobrecorrie nte del circuito de alimentación.  
Protector térmico (aplicado a motores):  Dispositivo de protección, que se monta como parte integral de 
un motor o motor -compresor y el cual, cuando se utiliza de manera apropiada, protege al motor contra 
sobrecalentamiento s peligrosos debido a sobrecargas o fallas de arranque.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
NOTA:  El protector térmico puede consistir de uno o más elementos sensores integrados al motor o motor -
compresor y un dispositivo externo de control.  
Protegido térmicamente (aplicado a motores):  Las p alabras “protegido térmicamente”, en la placa de 
datos del motor o motor -compresor, indican que el motor tiene un protector térmico incorporado.  
Puente de unión: Conductor confiable, para asegurar la conductividad eléctrica requerida entre partes 
metálicas  que deben estar conectadas eléctricamente.  
Puente de unión, circuito: Conexión entre partes de un conductor en un circuito para mantener la 
ampacidad requerida por el circuito.  
Puente de unión, equipo: Conexión entre dos o más partes del conductor de pues ta a tierra del equipo.  
Puente de unión, principal: Conexión en la acometida entre el conductor del circuito puesto a tierra y el 
conductor de puesta a tierra del equipo.  
Puente de unión, sistema: Conexión entre el conductor puesto a tierra del circuito y el conductor de 
puesta a tierra del lado del suministrador, o el conductor puesto a tierra del equipo, o ambos, a un sistema 
derivado separado.  
Puesto a tierra: Conectado (conexión) a tierra o a algún cuerpo conductor que extienda la conexión  a 
tierra.  
Puesto a tierra eficazmente: Conectado (conexión) a tierra intencionalmente a través de una conexión o 
conexiones a tierra que tengan una impedancia suficientemente baja y ampacidad, que prevengan la 
formación de tensiones peligrosas para las personas o para  los equipos conectados.  
Puesto a tierra sólidamente: Conectado a tierra sin insertar ningún dispositivo de resistencia  o de 
impedancia.  
Punto de acometida: Punto de conexión entre las instalaciones del suministrador y las del usuario, el cual 
se localiza  en el equipo de medición cuando éste se encuentra en el inmueble, y en caso de que el medidor se 
encuentre en la red del suministrador, el punto de recepción del suministro es en el medio de desconexión.  
Punto neutro: Punto común en una conexión en estrel la en un sistema polifásico, o punto medio en un 
sistema monofásico de 3 hilos, o punto medio de una porción monofásica de un sistema trifásico en delta, o 
punto medio de un sistema de corriente continua de 3 hilos.  
NOTA:  En el punto neutro del sistema, la  suma vectorial de las tensiones de todas las otras fases dentro 
del sistema que utiliza el neutro, con respecto al punto neutro, es cero.  
Purgado y presurizado [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)]. Proceso de (1) purgado, que 
proporciona a una e nvolvente con un gas protector con suficiente flujo y presión positiva para reducir la 
concentración de cualquier gas o vapor inflamable inicialmente presente hasta un nivel aceptable y (2) 
presurización, que proporciona a una envolvente con un gas protect or con o sin flujo continuo a una presión 
suficiente para evitar la entrada de un gas o vapor inflamable, un polvo combustible o una fibra combustible.  
Red de generación y distribución de energía eléctrica: Equipo e instalaciones para la generación, 
distri bución y utilización de energía eléctrica, tales como los sistemas de empresas de electricidad que 
suministran energía eléctrica a las cargas conectadas que son externas y no controladas por un sistema 
interactivo.  
Registro para distribución subterránea: Envolvente para uso en sistemas subterráneos que tienen un 
fondo abierto o cerrado, dimensionado de tal forma que permite al personal alcanzar lo que hay dentro, pero 
no ingresar en él, con el propósito de instalar, operar o mantener el equipo o el alambrad o, o ambos.  
Resguardado: Cubierto, blindado, cercado, encerrado, o protegido de otra manera por medio de cubiertas 
o tapas adecuadas, barreras, rieles, pantallas, placas o plataformas para evitar la posibilidad de acercamiento 
o contacto de personas u obje tos a un punto peligroso.  
Retardante de flama: Característica de un material con aditivo, formulación o mezclas de compuestos 
químicos incorporados para reducir la inflamabilidad de un material o para demorar la combustión del mismo.  
Riel de iluminación:  Un ensamble diseñado y fabricado para soportar y energizar luminarias que son 
capaces ser fácilmente reposicionados en el riel. Su longitud puede ser modificada por adición o sustracción 
de secciones de riel.  
Rótulo: (véase Anuncio luminoso).  
Salida: Punto en una instalación eléctrica donde se toma corriente para alimentar a un equipo de 
utilización.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Salida de fuerza: Conjunto con envolvente que puede incluir contactos, interruptores automáticos, 
portafusibles, desconectadores con fusibles, barras conductora s de conexión común y bases para montaje de 
medidores de energía; diseñado para suministrar y controlar el suministro de energía a casas móviles, 
paraderos para remolques, vehículos de recreo, remolques o embarcaciones; o para servir como medio de 
distribu ción de la energía necesaria para operar equipo móvil o instalado temporalmente.  
Salida para alumbrado: Salida diseñada para la conexión de un portalámparas, una luminaria.  
Salida para contactos: Salida en la que están instalados uno o más contactos.  
Sella do del proceso [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)]. Un sello entre sistemas eléctricos y 
fluidos de proceso inflamables o combustibles donde una falla podría permitir la migración de fluidos de 
proceso al sistema de cableado de las instalaciones . 
Sellado herméticamente [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)]: Equipo sellado contra la 
entrada de una atmósfera externa cuando el sello está elaborado por fusión, por ejemplo, con soldadura 
blanda, soldadura fuerte, soldadura eléctrica o la fusi ón de vidrio con metal.  
Servicio continuo: Operación a una carga prácticamente constante durante un tiempo indefinidamente 
largo.  
Servicio intermitente: Operación por intervalos que alternan de:  
(1) con carga y sin carga; o  
(2) con carga y en reposo, o  
(3) con carga, sin carga y en reposo.  
Servicio periódico: Operación intermitente en el que las condiciones de carga son regularmente 
recurrentes.  
Servicio por tiempo corto: Operación a una carga prácticamente constante durante un tiempo 
especificado, corto y definido  
Servicio variable: Funcionamiento a cargas e intervalos de tiempo, donde ambos pueden variar dentro de 
una amplia gama.  
Sistema autónomo. Un sistema que suministra energía independiente de una red de producción y 
distribución de energía eléctrica.  
Sistema de alambrado de usuarios: Alambrado interior y exterior incluyendo circuitos de fuerza, 
alumbrado, control y señalización con todos sus herrajes, accesorios y dispositivos de alambrado asociados, 
ya sean permanentes o temporalmente instalados, que  parten desde el punto de acometida de los 
conductores del suministrador o fuente de un sistema derivado separado hasta las salidas. Dicho alambrado 
no incluye el alambrado interno de aparatos, luminarias, motores, controladores, centros de control de 
moto res y equipos similares.  
Sistema de baterías.  Subsistemas de baterías interconectadas compuestos por una o más baterías de 
acumuladores y cargadores de baterías, y que puede incluir inversores, convertidores y equipos eléctricos 
asociados.  
Sistema de detec ción de gas combustible: Técnica de protección que utiliza detectores de gas 
estacionario en establecimientos industriales.  
Sistema de protección de circuitos eléctricos. Un sistema que consiste en componentes y materiales 
destinados a ser instalados como protección para sistemas de cableado eléctrico específicos con respecto a 
la interrupción de la integridad del circuito eléctrico ante la exposición exterior al fuego.  
Sistema derivado separado: Fuente de energía eléctrica, que no sea un servicio, sin cone xión directa 
con los conductores de circuitos de cualquier otra fuente de energía eléctrica distinta de aquellas establecidas 
por conexiones de puesta a tierra y puente de unión.  
Sistema de variador de velocidad ajustable.  Combinación de un variador de vel ocidad ajustable, su 
motor asociado y equipos auxiliares.  
Sistema fotovoltaico (FV): Total de los componentes y subsistemas que, combinados, convierten a la 
energía solar en energía eléctrica adecuada para la conexión a una carga de utilización de energía.  
Sistema Híbrido: Sistema compuesto de fuentes múltiples de energía. Estas fuentes pueden ser 
generadores fotovoltaicos, eólicos, micro hidroeléctricas, grupos motor generador y otros, pero no incluyen las 
redes de los sistemas de generación y distribución  de energía eléctrica. Los sistemas de almacenamiento de Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
energía, tales como las baterías, no constituyen una fuente de energía para los propósitos de esta definición. 
La energía generada por un ascensor (descendente) no constituye una fuente de energía pa ra el propósito de 
esta definición.  
Sistema Ininterrumpible de Energía (SIE). Una fuente de alimentación utilizada para brindar 
alimentación de corriente alterna a una carga durante un periodo de tiempo en el caso de una falla de energía.  
NOTA: Además, pu ede brindar un voltaje y frecuencia constante a la carga, reduciendo los efectos del 
voltaje y las variaciones de frecuencia.  
Sistema interactivo: Sistema de generación de energía eléctrica que está operando en paralelo con y 
que puede suministrar energía al sistema de la fuente primaria de alimentación.  
Sistema intrínsecamente seguro [aplicado a lugares peligrosos (clasificados)] : Un ensamble de aparatos 
intrínsecamente seguros interconectados con aparatos asociados y cables de interconexión en los que 
aquellas partes del sistema que puedan ser utilizadas en un área peligrosa (clasificada), son circuitos 
intrínsecamente seguros.  
NOTA:  Un sistema intrínsecamente seguro puede incluir más de un circuito intrínsecamente seguro . 
Sobrecarga: Operación de un equi po por encima de su capacidad normal, a plena carga, o de un 
conductor por encima de su ampacidad que, cuando persiste durante un tiempo suficientemente largo, podría 
causar daños o un calentamiento peligroso. Una falla, como un cortocircuito o una falla a  tierra, no es una 
sobrecarga (véase Sobrecorriente).  
Sobrecorriente: Cualquier corriente que supere la corriente nominal de los equipos o la ampacidad de un 
conductor. La sobrecorriente puede provocarse por una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a t ierra.  
NOTA:  Una corriente en exceso de la nominal puede ser absorbida por determinados equipos y 
conductores para un conjunto de condiciones dadas. Por eso, las reglas para protección contra sobrecorriente 
son específicas para cada situación particular.  
Sólidamente puesto a tierra:  Conectado a tierra sin intercalar ninguna resistencia ni dispositivo de 
impedancia.  
Suministrador: Compañía de servicio público  autorizada por la Ley de la Industria Eléctrica, encargada 
del abastecimiento de energía eléctrica p ara su utilización.  
Suite de huéspedes: Alojamiento con dos o más habitaciones contiguas, que consta de un 
compartimiento con o sin puertas entre estas habitaciones y que proporciona instalaciones para descansar, 
dormir, sanitarias y de almacenamiento.  
Supresores de sobretensiones transitorias (SSTT). Dispositivo de protección para limitar las tensiones 
transitorias mediante la desviación o la limitación de la corriente transitoria; también evita el flujo continuo de 
la corriente remanente, mientras conserv a la capacidad de repetir estas funciones y tiene las siguientes 
denominaciones:  
Tipo 1: Los SSTTs conectados permanentemente, previstos para su instalación entre el secundario del 
transformador de acometida y el lado de línea del dispositivo de conexión p or sobrecorriente de la acometida.  
Tipo 2: SSTTs conectados permanentemente, previstos para su instalación en el lado de carga del 
dispositivo de desconexión por sobrecorriente de la acometida; se incluyen los SSTTs ubicados en el tablero 
de distribución.  
Tipo 3: SSTTs del punto de utilización.  
Tipo 4: SSTTs componente, que incluye componentes discretos, así como ensambles.  
Tablero de alumbrado y control ( Panelboard ): Panel sencillo o grupo de paneles unitarios diseñados 
para ensamblarse en forma de un s ólo panel, accesible únicamente desde el frente, que incluye barras 
conductoras de conexión común y dispositivos automáticos de protección contra sobrecorriente y otros 
dispositivos de protección, y está equipado con o sin desconectadores para el control de circuitos de 
alumbrado, calefacción o fuerza; diseñado para instalarlo dentro de un gabinete o caja de cortacircuitos 
ubicada dentro o sobre un muro o pared divisora y accesible únicamente desde el frente (véase Tablero de 
distribución).  
Tablero de control  industrial: Ensamble de dos o más componentes compuesto por uno de los 
siguientes: (1) componentes de circuitos de energía únicamente, tales como controladores de motores, 
relevadores de sobrecarga, desconectadores con fusibles e interruptores de circuito s; (2) componentes de 
circuitos de control únicamente, tales como estaciones de botones, lámparas piloto, selector de posiciones, 
temporizadores, desconectadores y relevadores de control; (3) una combinación de componentes de circuitos 
de energía y de cont rol. Estos componentes, junto con el cableado y las terminales asociados, se montan       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
sobre, o están contenidos dentro de, un envolvente o montados sobre un tablero secundario de control. El 
tablero de control industrial no incluye a los equipos controlados.  
Tablero de distribución ( Switchboard ): Panel grande sencillo, estructura o conjunto de paneles, donde 
se montan, por el frente o por la parte posterior o por ambos lados: desconectadores, dispositivos de 
protección contra sobrecorriente y otras proteccion es, barras conductoras de conexión común y usualmente 
instrumentos. Estos ensambles son accesibles generalmente por la parte frontal y la posterior, y no están 
destinados para ser instalados dentro de gabinetes.  
NOTA.  Los tableros de distribución están tot almente cerrados para minimizar la probabilidad de extender 
el fuego a los materiales combustibles adyacentes y para proteger las partes vivas. Las barras están 
dispuestas para evitar el sobrecalentamiento inductivo del gabinete o cualquier metal cercano. Las barras 
generales están aisladas por barreras del resto del tablero para evitar el contacto involuntario del personal o 
herramientas durante el mantenimiento.  
Tablero de potencia ( Switchgear ): Tablero totalmente cerrado por todos los lados y la parte su perior con 
láminas metálicas (excepto por las aberturas de ventilación y las ventanas de inspección) y que contiene 
principalmente dispositivos de desconexión o de interrupción de potencia del tipo removible instalados en su 
propio compartimiento, con barr as conductoras de cobre dimensionadas por sobre elevación de temperatura y 
conexiones; alta capacidad para soportar una condición de corto circuito de 30 ciclos para selectividad  y 
coordinación de protecciones en sistemas de distribución. El ensamble debe  incluir dispositivos de control y 
auxiliares. El acceso al interior del envolvente es por puertas, cubiertas removibles, o ambas. El acceso al 
interruptor de potencia debe ser con la puerta cerrada.  
NOTA:  Todos los tableros de potencia sujetos a los reque rimientos de esta Norma están encerrados en 
una envolvente metálica. Los tableros de potencia con voltaje nominal de 1000 volts o menos pueden 
identificarse como "tableros con interruptores de potencia de baja tensión". Los tableros de potencia con 
voltaje  nominal de más de 1000 volts pueden identificarse como "tableros de potencia” o “tableros de potencia 
compartimentados".  
Los tableros de potencia con envolvente metálico están disponibles en construcciones resistentes o no 
resistentes al arco.  
Tensión (d e un circuito): La mayor diferencia de potencial (tensión rms) entre dos conductores 
cualesquiera de un circuito considerado.  
Tensión a tierra: En los circuitos puestos a tierra, es la tensión entre un conductor dado y el punto o 
conductor del circuito que  está puesto a tierra; en circuitos no puestos a tierra es la mayor diferencia de 
potencial entre un conductor dado y cualquier otro conductor del circuito.  
NOTA:  Algunos sistemas, como los de 3 fases 4 hilos, de 1 fase 3 hilos y de corriente continua de 3  hilos, 
pueden tener varios circuitos a diferentes tensiones.  
Tensión nominal: Valor nominal asignado a un circuito o sistema para designar convenientemente su 
clase de tensión. La tensión a la cual un circuito opera puede variar de la nominal, dentro de u n margen que 
permite el funcionamiento satisfactorio de los equipos, por ejemplo: 120/240V, 220Y/127V, 480Y/277V, 600 V.  
NOTA 1:  Donde se lea 120 volts, podrá ser 120 o 127 volts.  
NOTA 2:  Algunas unidades de baterías pueden ser consideradas a una tensión n ominal de 48 volts de 
corriente continua, pero puede tener una tensión de carga de flotación hasta de 58 volts. En aplicaciones  de 
corriente continua, se utiliza 60 volts para cubrir toda la gama de tensiones de flotación.  
Terminación de puente de unión i ntersistemas. Un dispositivo que proporciona un medio para conectar 
conductores de puente de unión intersistemas para sistemas de comunicaciones al sistema de electrodos de 
puesta a tierra . 
Tierra: El planeta tierra.  
Trayectoria de la corriente de falla a tierra: Trayectoria eléctricamente conductora desde el punto de 
falla a tierra en un sistema de cableado a través de conductores normalmente no portadores de corriente, 
equipo o la tierra hasta la fuente de alimentación eléctrica.  Como ejemplos de trayecto rias de corriente de falla 
a tierra son las combinaciones de conductores de puesta a tierra de equipos, canalizaciones metálicas, 
cubiertas metálicas de cables, equipos eléctricos y todo otro material eléctricamente conductor, como metal, 
tuberías de agua y gas; miembros estructurales de acero; mallas; redes de tuberías metálicas; acero de 
refuerzo; blindajes de cables de comunicaciones y la tierra misma.  
Trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra: Trayectoria eléctricamente conductora, 
intencio nalmente construida, de baja impedancia, diseñada y prevista para transportar corriente en 
condiciones de falla a tierra desde el punto de una falla a tierra en un sistema de cableado hacia la fuente de Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
suministro eléctrico y que facilita la operación del dispositivo de protección contra sobrecorriente o de los 
detectores de falla a tierra.  
Tubo conduit:  Sistema de canalización diseñado y construido para alojar conductores en instalaciones 
eléctricas, de forma tubular, sección circular.  
Unidad de cocción mo ntado en el mostrador: Un aparato de cocina diseñado para montarse en o sobre 
un mostrador y que consta de uno o más elementos de calefacción, cableado interno y controles incorporados 
o montados por separado.  
Unión:  Conexión permanente de partes metálicas , que no lleva corriente normalmente, que forma una 
trayectoria eléctricamente conductora que asegure la continuidad y capacidad de conducir con seguridad 
cualquier corriente a la que puedan estar sometidas.  
Variador de velocidad ajustable: Equipo de conve rsión de potencia que provee un medio para el ajuste 
de la velocidad de un motor eléctrico.   
Ventilado: Provisto de medios que permiten una circulación de aire suficiente para remover un exceso de 
calor, humos o vapores.  
Parte B. Definiciones generales par a instalaciones con tensión nominal mayor que 1000 volts  
En tanto que las definiciones generales de la Parte A anterior se aplican en todos los casos en que 
aparecen tales términos a lo largo de esta NOM, las que siguen generalmente se aplican en las parte s del 
Artículo que específicamente cubre a las instalaciones y equipos que operan a más de 1000 volts.  
Cortacircuito: Conjunto formado por un soporte para fusible con portafusible o una cuchilla de 
desconexión. El portafusible puede incluir un elemento con ductor (elemento fusible) o puede actuar como 
cuchilla de desconexión mediante la inclusión de un elemento conductor no fusible  
Cortacircuito en aceite: Dispositivo en el cual todo o parte de la base del fusible y su elemento fusible o 
cuchilla de desconex ión están totalmente sumergidos en aceite, los contactos y la parte fusible del elemento 
conductor (elemento fusible) de modo que la interrupción del arco ya sea por la ruptura del elemento fusible o 
la apertura de los contactos ocurran dentro del aceite.  
Cuchilla desconectadora: Dispositivo capaz de cerrar, conducir e interrumpir corrientes especificadas.  
Desconectador de puenteo de regulador: Dispositivo específico o combinación de dispositivos 
diseñados para puentear un regulador de tensión.  
Desconectado r en aceite: Desconectador que tiene los contactos sumergidos en aceite o en cualquier 
otro líquido aislante adecuado.  
Desconectador separador (de aislamiento): Dispositivo mecánico de desconexión que aísla un circuito o 
equipo de una fuente de energía.  
Dispositivo de interrupción: Dispositivo diseñado para cerrar, abrir o ambos, uno o más circuitos 
eléctricos.  
Fusible: Dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte que se funde cuando se calienta 
por el paso de una sobrecorriente que circule  a través de ella e interrumpe el paso de la corriente.  
NOTA:  El fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de efectuar las funciones 
descritas y puede ser o no el dispositivo completo requerido para conectarlo a un circuito eléctrico.  
Fusible accionado electrónicamente : Dispositivo de protección contra sobrecorriente que consiste 
generalmente de un módulo de control el cual proporciona las características sensoras de corriente, 
características tiempo -corriente obtenidas electrónicamente , energía para iniciar el disparo y un módulo de 
interrupción que interrumpe la corriente cuando se produce una sobrecorriente. Estos fusibles pueden operar 
o no como fusibles tipo limitador, dependiendo del tipo de control seleccionado.  
Fusible de potenci a: (véase Fusible)  
Fusible de potencia con escape controlado : Fusible con medios para controlar la descarga generada 
por la interrupción del circuito de manera que no se puedan expulsar materias sólidas a la atmósfera que lo 
rodea.  
NOTA: Este fusible está diseñado para que la descarga de gases no dañe o incendie el material aislante 
en la trayectoria de descarga o propague una chispa a/o entre elementos puestos a tierra o las partes 
conductoras en la trayectoria de la descarga, cuando la distancia entre el escape y dichas partes de 
conducción o aislamiento cumplan las recomendaciones del fabricante.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Fusible de potencia no ventilado : Fusible que no tiene un medio intencional para el escape a la 
atmósfera de gases, líquidos o partículas sólidas producidos por el arco durante la interrupción del circuito.  
Fusible de potencia ventilado : Fusible con medios para el escape a la atmósfera de gases, líquidos o 
partículas sólidas producidas por el arco durante la interrupción del circuito.  
Fusible múltiple: Ensamble de  dos o más fusibles unipolares.  
Interruptor de potencia: Dispositivo de interrupción capaz de conectar, conducir e interrumpir corrientes 
bajo condiciones normales del circuito y conectar, conducir corrientes por un tiempo especificado e interrumpir 
corrie ntes en condiciones anormales especificadas del circuito, como las de cortocircuito.  
Medios de desconexión: Un dispositivo o conjunto de dispositivos u otros medios en los cuales los 
conductores del circuito pueden ser desconectados desde su fuente de alim entación.  
Subestación: Es un conjunto de equipos (interruptores automáticos, desconectadores, barras principales 
y transformadores) bajo el control de personas calificadas, a través del cual, la energía eléctrica circula con el 
propósito de distribuir, con ectar, desconectar o modificar sus características.  
Unidad fusible de expulsión: Fusible ventilado en el cual el efecto de expulsión de los gases producidos 
por el arco y el revestimiento del portafusible, solo o con la ayuda de un resorte, extingue el arc o. 
Unidad fusible de potencia: Unidad fusible ventilada, no ventilada o de ventilación controlada en la cual 
el arco se extingue a través de un material sólido, granular o líquido, con o sin la ayuda de resorte.  
ARTÍCULO 110  
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  
Parte A. Generalidades  
110-1. Alcance. Este artículo abarca los requisitos generales para inspección y aprobación, instalación y 
uso, acceso a y espacios alrededor de, los conductores y equipo eléctricos; envolventes destinados al ingreso 
de pe rsonal e instalaciones en túneles.  
110-2. Aprobación.  En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y 
equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.  
Los materiales y equipos (productos) de la s instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas 
oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de 
certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.  
Los materiales y equipos (produc tos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos 
anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.  
110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo.  
a) Selección.  Para la selección de los equipos que conform arán la instalación eléctrica, se debe tomar en 
cuenta lo siguiente:  
(1) Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta NOM.  
NOTA 1: El equipo puede ser nuevo, reacondicionado o remanufacturado.  
NOTA 2:  La conveniencia del  uso de un equipo puede ser identificada mediante una descripción marcada 
en o suministrada con un producto, que permite identificar la conveniencia de ese producto para un uso, 
medio ambiente o aplicación específicos. Condiciones especiales de uso u otras  limitaciones y otra 
información pertinente puede ser marcada sobre el equipo, incluida en las instrucciones del producto, o 
incluida en el etiquetado.  
(2) Resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo, para las partes diseñadas para encerrar y proteger 
otro equipo, la calidad de la protección suministrada.  
(3) Espacio para doblar y conectar los conductores.  
(4) El aislamiento eléctrico.  
(5) Efectos del calentamiento en condiciones normales de uso y también en condiciones anormales que 
puedan presentarse d urante el servicio.  
(6) Efectos de los arcos eléctricos.  
(7) Clasificación por tipo, tamaño, tensión, ampacidad y uso específico.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(8) Otros factores que contribuyan a la salvaguarda de las personas que utilicen o que puedan entrar en 
contacto con el equipo . 
b) Instalación y uso.  Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones 
incluidas en la etiqueta y/o instructivo.  
110-4. Tensiones. En toda esta NOM, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan 
los ci rcuitos. Las tensiones nominales de corriente alterna son: 120, 127, 120/240, 208Y/120, 220Y/127, 240, 
480Y/277, 480, 600Y/347 o 600 volts. La tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión 
nominal del circuito al que está conectado.  
Véase NMX -J-098-ANCE 
110-5. Conductores.  Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de 
cobre o aluminio, a no ser que, en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el material del 
conductor, el material y las secciones tra nsversales que se indiquen en esta NOM se deben aplicar como si 
fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los tamaños deben cambiarse conforme a su 
equivalente en cobre como se señala en 310 -15. 
110-6. Designación (tamaño) de los conduc tores.  Los tamaños de los conductores se indican como 
designación y se expresan en milímetros cuadrados y opcionalmente su equivalente en AWG (American Wire 
Gage) o en mil circular mil (kcmil).  
110-7. Integridad del alambrado. Las instalaciones de alambrad o en el momento de quedar terminadas 
deben estar libres de cortocircuitos, fallas a tierra o cualquier conexión a tierra diferente de lo exigido o 
permitido en esta NOM.  
110-8. Métodos de alambrado.  En esta NOM sólo se consideran métodos de alambrado recon ocidos 
como adecuados. Estos métodos de alambrado se permitirán en cualquier tipo de edificio u ocupación, 
siempre que en esta NOM no se indique lo contrario.  
110-9. Capacidad de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir corrientes a niveles de fa lla 
deben tener una capacidad de interrupción a la tensión nominal del circuito al menos igual a la corriente 
existente en las terminales de línea del equipo.  
Los equipos destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos al de falla, deben  tener rango 
de interrupción a la tensión nominal del circuito, al menos igual a la corriente que debe ser interrumpida.  
110-10. Impedancia del circuito, capacidades de corriente de cortocircuito y otras características.  
Los dispositivos de protección cont ra sobrecorriente, la impedancia total, las corrientes de interrupción de 
cortocircuito de los equipos y otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y 
coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circ uito contra fallas operen para 
limpiar la falla sin causar daños a los equipos eléctricos del circuito. Se debe suponer que la falla puede 
ocurrir entre dos o más conductores del circuito o entre cualquier conductor del circuito y el (los) conductor(es) 
de puesta a tierra del equipo permitido en 250 -118. Se debe considerar que los productos aprobados, 
utilizados de acuerdo con su aprobación, cumplen con los requisitos de esta Sección.  
110-11. Agentes deteriorantes. A menos que estén identificados para ser u sados en el ambiente en que 
van a operar, no se deben instalar conductores ni equipos en lugares húmedos o mojados, o donde puedan 
estar expuestos a gases, humos, vapores, líquidos u otros agentes que tengan un efecto deteriorante sobre 
los conductores o l os equipos, o donde puedan estar expuestos a temperaturas excesivas.  
NOTA 1: Ver 300 -6 con respecto a la protección contra la corrosión.  
NOTA 2: Algunos compuestos de limpieza y lubricación pueden causar grave deterioro de muchos 
materiales plásticos utili zados en aplicaciones de aislamiento y estructurales en los equipos.  
Los equipos no identificados para uso en exterior y el equipo identificado para uso interior únicamente, por 
ejemplo, en “lugares secos”, “para uso interior únicamente”, en “lugares húmed os” se deben proteger contra 
daños causados por estar a la intemperie durante la construcción.  
NOTA 3: Ver Tabla 110 -28 para las designaciones apropiadas de los envolventes.  
110-12. Ejecución mecánica de los trabajos.  Los equipos eléctricos se deben instal ar de manera limpia 
y competente.  
a) Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas, diferentes a las destinadas a la operación del 
equipo, a aqu éllas con propósitos de montaje o a las permitidas como parte del diseño de equipo aprobado, 
deben estar cerradas para que ofrezcan una protección sustancialmente equivalente a la cubierta del equipo . 
Cuando se utilicen placas o tapones metálicos con envolventes no metálicos, éstos deben estar empotrados 
por lo menos 6 milímetros con respecto a la superficie exterior del envolvente.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Integridad de los equipos y de las conexiones eléctricas. Las partes internas de los equipos 
eléctricos, tales como barras colectoras, terminales de alambrado, aisladores y otras superficies, no deben ser 
dañadas o contaminadas por materiales ajenos como pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o residuos 
corrosivos. No debe haber partes dañadas que puedan afectar negativamente el funcionamiento seguro ni la 
resistencia mecánica de los equipos, tales como piezas rotas, dobladas, cor tadas, o deterioradas por la 
corrosión, por agentes químicos o por recalentamiento.  
110-13. Montaje y enfriamiento de equipo  
a) Montaje.  El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la que está montado. No 
deben utilizarse taquete s de madera en agujeros en ladrillo, concreto, yeso o en materiales similares.  
b) Enfriamiento.  El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de los principios de la 
convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas, debe instalarse de modo que las paredes o el 
equipo instalado al lado dejen el suficiente espacio para la circulación del aire sobre dichas superficies. Para 
los equipos diseñados para montarse en el suelo, se deben dejar espacios libres entre las superficies 
superiores y adyacentes, para que se disipe el aire caliente que circula hacia arriba. El equipo eléctrico con 
aberturas de ventilación debe instalarse de modo que las paredes u otros obstáculos no impidan la libre 
circulación del aire a través del equipo.  
110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las 
terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar para el material 
del conductor y se deben instalar y usar apropia damente. No se deben utilizar, en una terminal o en un 
empalme, conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos (como, por ejemplo, cobre 
y aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a menos que el 
dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales como soldadura, 
fundentes, inhibidores y compuestos, éstos deben ser adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no 
afecte negativamente a los  conductores, a la instalación o al equipo.  
Conectores y terminales para conductores con cableados más flexibles que los de Clase B y Clase C 
mostrados en el Capítulo 10, Tabla 10, se deben identificar para la clase o clases específicas de conductores.  
a) Terminales.  Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales se haga de forma 
segura, sin deteriorar los conductores y debe hacerse por medio de conectores de presión (incluyendo los de 
tipo tornillo), conectores soldables o empalmes a t erminales flexibles. Se permite la conexión por medio de 
placa y tornillo o perno roscado y tuerca en placas con las esquinas levantadas para conductores con tamaño 
5.26 mm2 (10 AWG) o menores.  
Las terminales para más de un conductor y las terminales utili zadas para conectar aluminio deben estar 
identificadas para ese uso.  
b) Empalmes.  Los conductores se deben empalmar con dispositivos adecuados según su uso o con 
soldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal fundible o de aleación. Los empalmes 
soldados deben unirse primero, de forma que aseguren, antes de soldarse, una conexión firme, tanto 
mecánica como eléctrica y después soldarse. Los empalmes, uniones y extremos libres de los conductores 
deben cubrirse con un aislamiento equivalente  al de los conductores o con un dispositivo aislante identificado 
para ese fin.  
Los conectores o medios de empalme de los cables que van directamente enterrados deben estar 
aprobados para ese uso.  
c) Limitaciones por temperatura.  La temperatura nominal de operación del conductor, asociada con su 
ampacidad, debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura nominal más baja de 
cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Se permite el uso de conductores con temperatura 
nominal m ayor que la especificada para las terminales, cuando se utilizan factores de ajuste por temperatura o 
de corrección por ampacidad o ambos.  
1) Disposiciones para el equipo. La determinación de las disposiciones para las terminales del equipo se 
debe basar e n 110 -14(c)(1)(a) o (c)(1)(b). A menos que el equipo esté aprobado y marcado de forma 
diferente, la ampacidad del conductor utilizada para determinar las disposiciones para los terminales del 
equipo se debe basar en la Tabla 310 -15(b)(16) y según las modif icaciones adecuadas de 310 -15(b)(17).  
a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 amperes o menos o marcadas para conductores con 
tamaño 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente en uno de los 
siguientes:  
(1) Conductores con t emperatura de operación del aislamiento de 60 ºC.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cuando la ampacidad 
de estos conductores se determine tomando como base la ampacidad a 60 °C del tamaño del 
conductor usado.  
(3) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, si el equipo está aprobado e 
identificado para tales conductores.  
(4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de conductores que 
tienen un aislamiento co n temperatura de operación de 75 ºC o mayor siempre y cuando la 
ampacidad de tales conductores no exceda de la ampacidad para 75 ºC.  
b. Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos con un valor nominal mayor que 100 
amperes, o marcados p ara conductores de tamaño mayor que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar 
solamente para uno de los siguientes:  
(1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 75 ºC.  
(2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y cu ando la ampacidad 
de tales conductores no exceda la ampacidad a 75 °C. Este tipo de conductores también pueden 
utilizarse si el equipo está aprobado e identificado para uso con tales conductores.  
2) Conectores de compresión separables. Los conectores a pre sión instalados separadamente se 
deben utilizar con conductores cuya ampacidad no supere la ampacidad a la temperatura nominal listada e 
identificada del conector.  
NOTA:  Con respecto a 110 -14(c)(1) y (c)(2), la información marcada o aprobada del equipo pue de 
restringir aún más el tamaño y la temperatura nominal de los conductores conectados.  
d) Instalación.  Cuando un par de apriete se indique como un valor numérico en el equipo o en las 
instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante, se utili zará un torquímetro para obtener el valor 
de par indicado, a menos que el fabricante del equipo haya proporcionado instrucciones alternativas de 
instalación para alcanzar el par de apriete requerido.  
110-15. Marcado de la fase donde la tensión de fase a ti erra sea más alta.  
En sistemas 3 fases, 4 hilos, con conexión delta donde el punto medio del devanado de una fase está 
puesto a tierra, únicamente el conductor o la barra colectora que tenga la tensión más alta de fase a tierra se 
debe marcar de manera dur adera y permanente mediante un acabado externo que sea de color naranja o 
mediante otro medio eficaz. Dicha identificación se debe colocar en cada punto del sistema donde se haga 
una conexión si el conductor puesto a tierra también está presente.  
110-16. L etreros de advertencia contra arco eléctrico.  
a) General. Los equipos eléctricos tales como tableros de distribución, tableros de potencia, tablero de 
alumbrado y control, tableros de control industrial, envolventes para medidores enchufables y centros  de 
control de motores, que estén en sitios que no son para vivienda y que probablemente requieran de 
inspección, ajuste, reparación o mantenimiento, mientras estén energizados, deben estar marcados en campo 
o en fábrica para advertir al personal calificado d el peligro potencial de arco eléctrico. El marcado debe 
cumplir con los requerimientos de la Sección 110 -21 (b) y estar ubicado de manera tal que sea claramente 
visible para el personal calificado antes de la inspección, el ajuste, la reparación o el mante nimiento del 
equipo.  
b) Equipo de acometida.  En las unidades que no sean de vivienda, además de los requisitos del inciso 
(a) anterior, deberá ponerse una etiqueta permanente en campo o en fábrica a equipos de servicio de 1200 
amperes o más. La etiqueta de berá cumplir los requisitos de 110 -21(b) y contener la siguiente información:  
(1) Tensión nominal del sistema  
(2) Corriente de falla disponible en los dispositivos de protección de sobrecorriente del equipo de 
acometida  
(3) El tiempo restablecimiento de lo s dispositivos de protección contra sobrecorriente con base en la 
corriente de falla disponible en el equipo de acometida.  
(4) La fecha de aplicación de la etiqueta.  
Excepción:  No se requiere la etiqueta del equipo de acometida si se aplica una etiqueta de  arco eléctrico 
de conformidad con las prácticas industriales.  
NOTA:  Ver la NOM -029-STPS -2011.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
110-18. Partes que forman arcos eléctricos. Las partes del equipo eléctrico que en su funcionamiento 
normal producen arcos, chispas, flamas o metal fundido, se d eben encerrar o separar y alejar de todo material 
combustible.  
NOTA:  Para lugares (clasificados como) peligrosos ver los Artículos 500 a 517. Para los motores,  ver 430 -
14. 
110-19. Conductores de fuerza y de alumbrado conectados al sistema de ferrocarril.  Los circuitos de 
potencia y de alumbrado no se deben conectar a ningún sistema que contenga cables conductores de trole 
con un retorno de tierra.  
Excepción:  Estas conexiones de circuito se deben permitir en carros casa, casa de fuerza o estaciones 
de pasaj eros y de carga que funcionen en conexión con los ferrocarriles eléctricos.  
110-21. Marcado.  
a) Marcado en el equipo.  
1) General. En todos los equipos eléctricos se debe colocar el nombre del fabricante, la marca comercial u 
otra marca descriptiva mediante  la cual se pueda identificar a la empresa responsable del producto. Debe 
haber otras marcas que indiquen la tensión, la corriente, la potencia u otros valores nominales, tal como se 
especifica en otras secciones de esta NOM. El marcado debe ser suficiente mente durable para resistir las 
condiciones ambientales involucradas.  
2) Equipo reacondicionado.  Los equipos reacondicionados deben ser marcados con el nombre, marca 
comercial u otro marcado descriptivo que permita identificar a la empresa responsable del 
reacondicionamiento del equipo eléctrico, junto con la fecha del reacondicionamiento.  
El equipo reacondicionado será identificado como "reacondicionado" y la aprobación del equipo 
reacondicionado no se basará únicamente en la aprobación original del equipo . 
Excepción:  En las instalaciones industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión 
aseguran que sólo las personas calificadas reparen el equipo, no se requerirán los marcados indicados en 
110-21 (A) (2).  
b) Etiquetas de peligro aplicadas en el campo. Cuando en la presente NOM se requieran señales o 
etiquetas de precaución, advertencia o peligro, las etiquetas deberán cumplir los siguientes requisitos:  
1) El marcado debe advertir de los peligros utilizando palabras, colores, símbolos o cual quier combinación 
de los mismos.  
2) La etiqueta deberá estar permanentemente adherida al equipo o método de cableado y no deberá ser 
escrita a mano.  
Excepción a (2):  Se permitirá que las porciones de etiquetas o marcas que sean variables o que puedan 
estar  sujetas a cambios, estén escritas a mano y sean legibles.  
3) La etiqueta deberá tener una durabilidad suficiente para soportar el medio ambiente.  
110-22. Identificación de los medios de desconexión.  
a) General.  Cada uno de los medios de desconexión debe e star marcado de modo legible para que 
indique su propósito, a no ser que estén situados e instalados de modo que ese propósito sea evidente. El 
marcado debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones ambientales involucradas.  
b) Sistemas com binados en serie con supervisión de ingeniería . Los envolventes de equipo para 
interruptores automáticos o fusibles aplicados de conformidad con los valores nominales para combinación en 
serie, seleccionados bajo la supervisión de ingeniería de acuerdo con  240-86(a) y deben ser marcados según 
las indicaciones del ingeniero para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor nominal de combinación 
en serie. La marca debe ser fácilmente visible y debe incluir la siguiente información:  
PRECAUCIÓN - SISTEM A COMBINADO EN SERIE CON SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA  
CORRIENTE NOMINAL ______ AMPERES.  
SE REQUIEREN COMPONENTES DE REPUESTO IDENTIFICADOS  
c) Sistemas combinados en serie sometidos a prueba.  Los envolventes de equipo para interruptores 
automáticos o fusibles aplicados de conformidad con los valores nominales para combinación en serie 
marcados en el equipo por el fabricante de acuerdo con 240 -86(b), se debe marcar en el campo en forma 
legible, para indicar que el equipo ha sido aplicado con el valor nominal de combinación en serie. La marca 
debe ser fácilmente visible y debe incluir la siguiente información:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
PRECAUCIÓN - SISTEMA COMBINADO EN SERIE  
CORRIENTE NOMINAL ______ AMPERES.  
SE REQUIEREN COMPONENTES DE REPUESTO IDENTIFICADOS  
110-23. Transformadores de corri ente. Los transformadores de corriente no utilizados que se asocian 
con circuitos potencialmente energizados deben estar en cortocircuito.  
110-24. Corriente de falla disponible.  
a) Marcado en campo.  
El equipo de acometida en lugares distintos a las unidade s de vivienda se debe marcar en el campo en 
forma legible, con la máxima corriente de falla disponible. El(los) marcado(s) en campo debe incluir la fecha 
en que se realizó el cálculo de la corriente de falla y tener una durabilidad suficiente para soportar  el medio 
ambiente. El cálculo debe ser documentado y estar disponible a los autorizados para diseñar, instalar, 
inspeccionar, mantener u operar el sistema.  
NOTA:  La marca de corriente de falla disponible mencionada en 110 -24, brinda asistencia para determ inar 
la gravedad de la exposición potencial, planificar prácticas de trabajo seguras y selección de equipos de 
protección personal  
b) Modificaciones.  
Cuando se hagan modificaciones en la instalación eléctrica que afecten a la máxima corriente de falla 
disponible en la acometida, se debe verificar la corriente de falla máxima disponible o volverla a calcular 
según sea necesario para asegurar que son suficientes los valores nominales del equipo de acometida para la 
máxima corriente de falla disponible en los  terminales de línea del equipo. La marca de campo requerida en la 
Sección 110 -24 (a) se debe ajustar de tal forma que refleje el nuevo nivel de corriente de falla máxima 
disponible.  
Excepción:  En las instalaciones industriales en las que las condiciones d e mantenimiento y supervisión 
garantizan que sólo las personas calificadas puedan reparar el equipo, no se requieren las exigencias de 
marcado de campo dadas en las Secciones 110 -24 (a) y 110.24 (b).  
110-25. Medios de desconexión que pueden ser bloqueados. . Si se requiere que un medio de 
desconexión se bloquee en la posición abierta en otras partes de esta NOM, éste debe ser capaz  de 
bloquearse en la posición abierta. Las provisiones para el bloqueo deben permanecer en su lugar con o sin el 
bloqueo instala do. 
Excepción:  No se requiere que las provisiones de bloqueo para una conexión de cordón y clavija 
permanezcan en su lugar sin el bloqueo instalado.  
Parte  B. 1000 volts o menos  
110-26. Espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico.  Alrededor de todo eq uipo eléctrico debe 
existir y mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el 
mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo.  
a) Espacio de trabajo. El espacio de trabajo para equipo que opera a tensión a tierra de  1000 volts o 
menos y que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, 
debe cumplir con las dimensiones indicadas en (1), (2), (3) y (4) siguientes, o las que se exijan o permitan en 
alguna otra parte de esta N OM. 
1) Profundidad del espacio de trabajo. La profundidad del espacio de trabajo en la dirección a las partes 
vivas no debe ser menor a la indicada en la Tabla 110 -26(a)(1) a menos que cumplan los requisitos que se 
indican en (1)(a), (1)(b) o (1)(c). Las d istancias deben medirse desde las partes vivas expuestas o desde el 
envolvente o la abertura si las partes vivas están encerradas.  
a) Ensambles de frente muerto.  No será requerido espacio de trabajo en la parte posterior o partes 
laterales de ensambles, ta les como tableros de distribución de frente muerto, tableros de potencia 
con envolvente metálico o centros de control de motores donde todas las conexiones y todas las 
partes ajustables o renovables, tales como fusibles o interruptores, sean accesibles des de lugares 
que no sean la parte posterior o los laterales. Donde se requiera de acceso posterior para trabajar en 
partes no eléctricas en la parte posterior del equipo encerrado, debe existir un espacio mínimo 
horizontal de trabajo de 80 centímetros.  
b) Baja tensión. Se permitirán espacios de trabajo más pequeños, si todas las partes vivas expuestas 
operan a tensiones no mayores a 30 volts valor eficaz (rms), 42 volts de valor pico o 60 volts de 
corriente continua.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Edificios existentes.  En los edificios existentes en los que se vaya a cambiar el equipo eléctrico, debe 
dejarse un espacio de trabajo como el de la Condición 2 entre tableros de distribución de fuerza de 
frente muerto, gabinetes de alumbrado o centros de control de motores localizados uno y ot ro al otro 
lado del pasillo y donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que se han dado 
instrucciones por escrito para prohibir que se abra al mismo tiempo el equipo a ambos lados del 
pasillo y que el mantenimiento de la instalación sea  efectuado por personas calificadas.  
2) Ancho del espacio de trabajo. El ancho del espacio de trabajo en el frente del equipo eléctrico debe 
ser igual al ancho del equipo o 80 centímetros, el que sea mayor. En todos los casos, el espacio de trabajo 
debe pe rmitir abrir por lo menos a 90° las puertas o paneles con bisagras del equipo.  
3) Altura del espacio de trabajo. El espacio de trabajo debe estar libre y debe extenderse desde el nivel 
del suelo o plataforma hasta la altura de 2.00 metros o la altura del e quipo, la que sea mayor. Dentro de los 
requisitos de altura de esta sección, se permite que otros equipos asociados con la instalación eléctrica y que 
estén localizadas arriba o abajo del equipo eléctrico se extiendan no más de 15 centímetros más allá del 
frente del equipo eléctrico.  
Excepción 1:  En unidades de vivienda se permitirá que los equipos de acometida y tableros de control, 
que no excedan 200 amperes, estén instalados en espacios donde la altura de trabajo sea menor de 2.00 
metros.  
Excepción 2: Es permitido que los medidores que se instalan en las bases enchufe sobresalgan de los 
otros equipos. Se requiere que los medidores cumplan las reglas de esta sección de la NOM.  
Excepción 3:  En sistemas de baterías montadas en racks abiertos, la separación s uperior debe cumplir 
con 480 -10(d)  
Tabla  110-26(a)(1). - Espacios de trabajo  
Tensión  
nominal a tierra 
(volts)  Distancia libre mínima (metros)  
Condición 1  Condición 2  Condición 3  
0-150 0.9 0.9 0.9 
151-600 
601-1000  0.9 
0.9 1.1 
1.2 1.2 
1.5 
Las condiciones  son las siguientes:  
1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni conectadas a 
tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas 
expuestas a ambos lados, protegidas eficazmente por materiales 
aislantes.  
2. Partes vivas expuestas a un lado  y conectadas a tierra al otro lado 
del espacio de trabajo, Las paredes de concreto, ladrillo o 
mosaico se deben considerar como puestas a tierra.  
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo.   
4) Acceso limitado.  Cuando el equipo que funcione a 1000 nominales volts o menos a tierra y que 
requiera inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras esté energizado y se requiriera por las 
instrucciones de la instalación, que se encuentre en un espacio con acceso limitado, se aplicará n todos  los 
siguientes:  
a) Cuando el equipo esté instalado sobre un techo fijo, debe haber una abertura no menor de 60 cm × 60 
cm, o en un espacio abierto no menor de 60 cm × 80 cm.  
b) El ancho del espacio de trabajo debe ser el ancho del gabinete del equ ipo o un mínimo de 76 cm, 
cualquiera que sea mayor.  
c) Todas las puertas del gabinete o paneles con bisagras deberán ser capaces de abrir un mínimo de 90 
grados.  
d) El espacio enfrente del gabinete debe cumplir con los requisitos de profundidad de la Tabla  110-26(a) 
(1). La altura máxima del espacio de trabajo será la altura necesaria para instalar el equipo en el espacio 
limitado. En este espacio se permitirá un elemento estructural o panel de acceso horizontal.  
5) Separación del equipo de alta tensión.  Cuando se instalen interruptores, cortacircuitos u otro equipo 
que funcione a 1000 volts nominales o menos, en una bóveda, cuarto o gabinete donde existan partes vivas 
expuestas o cables expuestos operando a más de 1000 volts nominales, el equipo de alta ten sión debe estar 
separado del espacio ocupado por el equipo de baja tensión por una pared, valla o pantalla adecuada.  
b) Espacios libres.  El espacio de trabajo exigido en esta sección no se debe utilizar para 
almacenamiento. Cuando las partes vivas normalme nte encerradas queden expuestas para su inspección o Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
reparación, el espacio de trabajo, si está en un pasillo o en un espacio abierto general, debe estar 
debidamente resguardado.  
c) Entrada y salida del espacio de trabajo  
1) Mínimo requerido. Debe haber al  menos una entrada de área suficiente para dar entrada y salida al 
espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico.  
2) Equipos grandes. Para equipo de 1200 amperes o más y de más de 1.80 metros de ancho, que 
contenga dispositivos de protección contra sob recorriente, dispositivos de interrupción o de control, debe tener 
una entrada y una salida del espacio de trabajo requerido de por lo menos 60 centímetros de ancho y 2.00 
metros de alto en cada extremo del espacio de trabajo.  
Se permitirá una sola entrada  a y salida del espacio de trabajo requerido, donde se cumpla cualquiera de 
las condiciones que se indican en (a) o (b).  
a. Salida no obstruida.  Se permite únicamente una entrada al espacio de trabajo, si el lugar permite una 
circulación continua y sin obs táculos hacia la salida.  
b. Espacio adicional de trabajo . Donde la profundidad del espacio de trabajo sea el doble del exigido en 
110-26(a)(1), se permitirá una sola entrada. Dicha entrada se debe localizar de forma tal que la 
distancia desde el equipo has ta el borde más próximo de la entrada no sea menor a la distancia libre 
mínima que se especifica en la Tabla 110 -26(a)(1) para equipos que funcionan a esa tensión y en 
esa condición.  
3) Puertas para el personal. Cuando se instalan equipos con capacidad de 800 amperes o más que 
contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de interrupción o de control y haya 
puertas para personal destinadas a la entrada y salida del espacio de trabajo a menos de 7.60 metros desde 
el borde más próxi mo del espacio de trabajo, las puertas se deben abrir en la dirección de salida y deben 
tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente están asegurados, pero que 
se abren bajo presión simple.  
d) Iluminación. Debe haber ilumi nación suficiente en todos los espacios de trabajo alrededor de los 
equipos de acometida, tableros de distribución, tableros de potencia en gabinete metálico o de los centros de 
control de motores instalados en interiores y la iluminación no debe estar con trolada únicamente por medios 
automáticos.  No se requerirán salidas adicionales para iluminación, cuando el espacio de trabajo esté 
iluminado por una fuente de luz adyacente o como es permitido en 210 -70(a)(1), Excepción 1, para contactos 
controlados por u n apagador de pared.  
e) Espacio dedicado para equipos. Todos los tableros de distribución, tableros de potencia en gabinete 
metálico, tableros de alumbrado y control y centros de control de motores, se deben ubicar en espacios 
dedicados para ese uso y prot egerse contra daños.  
Excepción: Se permitirá que el equipo de control que por su propia naturaleza o que, por las exigencias 
de otras reglas de esta NOM, deba estar adyacente a o a la vista desde la maquinaria que opera, se instale en 
tales lugares.  
1) Int erior.  Para instalaciones interiores, se debe cumplir con lo que se indica a continuación:  
a. Espacio dedicado a la instalación eléctrica. El espacio igual al ancho y a la profundidad del equipo, y 
que se extiende desde el piso hasta una altura de 1.80 met ros sobre el equipo o hasta el falso plafón 
estructural, el que sea menor, se debe dedicar a la instalación eléctrica. En esta zona no se deben 
ubicar tuberías, conductos, aparatos de protección contra fugas ni otros equipos ajenos a la 
instalación eléctri ca. 
Excepción:  Los plafones suspendidos con paneles removibles se permiten dentro de la zona de  1.80 
metros.  
b. Sistemas ajenos. Se permite que el área por encima del espacio dedicado exigido en 110 -26(e)(1) 
(a), contenga sistemas ajenos siempre que se in stale la protección para evitar daño al equipo 
eléctrico debido a condensación, fugas o rupturas en esos sistemas ajenos.  
c. Protección con rociadores. Se permite la instalación de rociadores en el espacio dedicado, si la 
tubería cumple con lo establecido en esta sección.  
d. Plafones suspendidos. No se considera como plafón estructural un plafón en declive, suspendido o 
similar, que no añada resistencia a la estructura del edificio.  
2) Exterior. Las instalaciones exteriores deben cumplir con (a) hasta (c) s iguientes.  
a) Requisitos de instalación . El equipo eléctrico exterior será como sigue:  
(1) Se debe instalar en envolventes identificados        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Debe estar protegido contra el contacto accidental de personal no autorizado, o por el tráfico vehicular  
(3) Debe e star protegido contra fugas o derrames accidentales de sistemas de tuberías.  
b) Espacio de trabajo. El espacio libre de trabajo debe incluir la zona descrita en 110 -26(a). En esta zona 
no se deben colocar aditamentos arquitectónicos ni otros equipos.  
Excep ción:  En esta zona se permitirán salientes estructurales o extensiones de techo.  
c) Espacio dedicado para equipos. El espacio equivalente al ancho y profundidad del equipo, y que se 
extiende desde el nivel del suelo hasta una altura de 1.8 m por encima del  equipo, debe estar exclusivamente 
dedicado a la instalación eléctrica. No debe haber tuberías ni otros equipos ajenos a la instalación eléctrica en 
esta zona.  
f) Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerradura.  Los envolventes que albergan aparato s 
eléctricos o los cuartos de equipo eléctrico que se controlan por medio de cerraduras con llave se consideran 
accesibles para el personal calificado.  
110-27. Resguardo de partes vivas  
a) Partes vivas protegidas contra contacto accidental.  Excepto si en e sta NOM se requiere o autoriza 
otra cosa, las partes vivas de los equipos eléctricos que funcionen a 50 y hasta 1000 volts nominales deben 
estar resguardadas contra contactos accidentales por envolventes apropiadas o por cualquiera de los medios 
siguientes : 
(1) Estar ubicadas en un cuarto, bóveda o recinto similar, accesible únicamente a personal calificado.  
(2) Mediante divisiones adecuadas, sólidas y permanentes, o enrejados dispuestos de modo que sólo el 
personal calificado tenga acceso al espacio cercan o a las partes vivas. Cualquier abertura en dichas 
divisiones o enrejados debe ser de tales dimensiones o estar situada de modo que no sea probable 
que las personas entren en contacto accidental con las partes vivas, o pongan objetos conductores 
en contact o con las mismas.  
(3) Estar situadas en un balcón, una galería o en una plataforma, elevadas y dispuestas de tal modo que 
excluya a personal no calificado.  
(4) Estar instaladas por encima del piso u otra superficie de trabajo.  
 a. Un mínimo de 2.5 m para 5 0 a 300 volts entre conductores no puestos a tierra  
 b. Un mínimo de 2.6 m para 301 a 600 volts entre conductores no puestos a tierra  
 c. Un mínimo de 2.6 m para 601 a 1000 volts entre conductores no puestos a tierra  
b) Prevención de daño físico.  En lugare s en los que sea probable que el equipo eléctrico pueda estar 
expuesto a daños físicos, las envolventes o protecciones deben estar dispuestas de tal modo y ser de una 
resistencia tal que evite estos daños.  
c) Señales preventivas.  Las entradas a cuartos y o tros lugares resguardados que contengan partes vivas 
expuestas, deben marcarse con señales preventivas visibles que prohíban la entrada a personal no calificado.  
NOTA:  Para los motores, véase 430 -232 y 430 -233. Para más de 1000 volts, véase 110 -34. 
110-28. Tipos de envolvente. Los envolventes (diferentes de cercas o muros circundantes cubiertos en 
110-31) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, tableros de control industrial, centros de 
control de motores, medidores enchufables, interr uptores con envolvente, interruptores de transferencia, 
salidas de energía eléctrica, interruptores automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, 
interruptores de arranque, equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de term inación, 
transformadores de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra 
incendios  y controladores de motores, con tensión no mayor que a 1000 volts y previstos para tales lugares, 
deben estar marcados con un número d el tipo de envolvente acorde con la Tabla 110 -28. 
La Tabla 110 -28 se debe utilizar para seleccionar los envolventes para uso en lugares específicos 
diferentes de los lugares peligrosos (clasificados). Los envolventes no están previstos para proteger contra  
condiciones tales como condensación, formación de hielo, corrosión o contaminación que se puedan 
presentar dentro del envolvente o que puedan penetrar a través del conduit o de las aberturas sin sellar.  
Tabla 110 -28.- Tipos de envolvente  
Proporciona un gr ado de 
protección contra las 
siguientes condiciones 
ambientales  Para uso exterior  
Número del tipo de envolvente  
3 3R 3S 3X 3RX 3SX 4 4X 6 6P 
Contacto accidental con el 
envolvente del equipo  X X X X X X X X X X Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Lluvia, nieve y granizo  X X X X X X X X X X 
Granizo*  — — X — — X — — — — 
Polvo en el aire  X — X X — X X X X X 
Lavado con manguera  — — — — — — X X X X 
Agentes corrosivos  — — — X X X — X — X 
Sumersión temporal  — — — — — — — — X X 
Sumersión prolongada  — — — — — — — — — X 
Proporciona un grado  de 
protección contra las 
siguientes condiciones 
ambientales  Para uso interior  
Número del tipo de envolvente  
1 2 4 4X 5 6 6P 12 12K 13 
Contacto accidental con el 
envolvente del equipo  X X X X X X X X X X 
Polvo que cae  X X X X X X X X X X 
Líquidos qu e caen y 
salpicaduras leves  — X X X X X X X X X 
Polvo, pelusa, fibras y 
partículas suspendidas 
circulantes  — — X X — X X X X X 
Asentamiento de polvo, 
pelusa, fibras y partículas 
suspendidas transportados 
por el aire  — — X X X X X X X X 
Agua por lavado c on 
manguera y salpicadura  — — X X — X X — — — 
Escape de aceite y 
refrigerante  — — — — — — — X X X 
Salpicadura y rociado de 
aceite o refrigerante  — — — — — — — — — X 
Agentes corrosivos  — — — X — — X — — X 
Sumersión temporal  — — — — — X X — — — 
Sumersió n prolongada  — — — — — — X — — — 
* El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto con hielo.  
El término hermético a la lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 4, 4X, 6 y 6P. El término 
a prueba de lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3R y 3RX. El término hermético al agua 
generalmente se usa junto con envolventes tipo 4, 4X, 6, 6P. El término hermético al goteo generalmente se usa junto 
con envolventes tipo 2, 5, 12, 12K y 13. El término hermético al polv o generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 
3S, 3SX, 3X, 5, 12, 12K y 13.  
Los rangos de protección dados en la Tabla 110 -28 se pueden consultar en el Apéndice D.1  
Los rangos de protección contra el acceso (IP) se pueden consultar en el Apéndice D. 2 Clasificación IEC .  
Parte C. Más de 1000 volts nominales  
110-30. Generalidades. Los conductores y equipos usados en circuitos de más de 1000 volts nominales 
deben cumplir con la Parte A de este artículo y con 110 -30 a 110 -41, que complementan o modifica n la Parte 
A. En ningún caso se deben aplicar las disposiciones de esta parte a equipos situados en el lado de 
alimentación del punto de acometida.  
110-31. Envolvente para las instalaciones eléctricas.  Las instalaciones eléctricas en bóvedas, en 
cuartos o en armarios o en una zona rodeada por una pared, mampara o cerca, cuyo acceso esté controlado 
por cerradura y llave u otro medio aprobado, deben ser consideradas accesibles únicamente para personas 
calificadas. El tipo de envolvente utilizada en un caso es pecífico debe diseñarse y construirse según la 
naturaleza y grado del riesgo o riesgos asociados con la instalación.  
Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110 -31(d) se debe utilizar una pared, un enrejado 
o una cerca que rodee la instala ción eléctrica exterior para desalentar el acceso a personas no calificadas. La 
cerca no debe tener menos de 2.10 metros de altura o una combinación de 1.80 metros o más de malla y 0.30 
metros o más de extensión, usando tres o más hilos de alambre de púas o equivalente. La distancia desde la 
cerca hasta las partes vivas no debe ser menor a la que se indica en la Tabla 110 -31. 
NOTA:  Para los requisitos de construcción de las bóvedas para transformadores, véase el Artículo 450.  
a) Bóvedas eléctricas. Cuando s e requiera o se especifique una bóveda para conductores y equipos se 
aplicará de (1) a (5) siguientes,        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 110 -31 Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas  
Niveles de tensión  
(kilovolts)  Distancia mínima hasta las partes vivas 
(metros)  
Menos de 13.8  3.05 
De 13.8 hasta 230  4.60 
Más de 230  5.50 
 
1) Paredes y techo. Se deben construir con materiales de resistencia estructural adecuada para las 
condiciones del lugar, con una clasificación de resistencia mínima al fuego de 3 horas.  
Para el pr opósito de esta sección, no se permite la construcción con polines de madera y paneles 
prefabricados.  
2) Pisos. Los pisos de las bóvedas en contacto con la tierra deben ser de concreto con un espesor no 
menor a 10 centímetros, pero cuando la bóveda se cons truya con un espacio vacío u otros pisos debajo de 
ella, el piso debe tener la resistencia estructural adecuada para la carga impuesta sobre él y una resistencia 
mínima al fuego de 3 horas.  
3) Puertas. Cada puerta que conduzca a una bóveda desde el interio r del edificio será provista con una 
puerta de ajuste hermético que tenga una clasificación de resistencia mínima al fuego de 3 horas.  
Excepción a (1), (2) y (3) anteriores:  Cuando la bóveda está protegida con rociadores automáticos de 
agua, de bióxido de carbono o de gas halón, se permite la construcción con clasificación de resistencia 
mínima al fuego de 1 hora.  
4) Cerraduras. Las puertas deben estar equipadas con cerraduras y deben mantenerse cerradas, con 
acceso permitido sólo a personas calificadas. La s puertas para personal deben abrir hacia afuera y estar 
equipadas con barras de pánico, placas de presión o cualquier otro aditamento similar, que estén 
normalmente aseguradas pero que se abran con simple presión.  
5) Transformadores. Si en una bóveda cons truida según el Artículo 450 se instala un transformador, la 
bóveda debe ser construida de acuerdo con los requisitos de la Parte C del Artículo 450.  
NOTA: Una construcción típica de 3 horas es de concreto reforzado de 15 centímetros de espesor.  
b) Instala ciones interiores.  
1) En lugares accesibles a personas no calificadas.  Las instalaciones eléctricas interiores que son 
accesibles a personas no calificadas deben estar hechas con equipos en envolventes metálicos. Los tableros 
de potencia, subestaciones uni tarias, transformadores, cajas de derivación, cajas de conexión y otros equipos 
asociados similares, se deben marcar con los símbolos de precaución adecuados. Las aberturas en 
transformadores ventilados de tipo seco o aberturas similares en otros equipos d eben estar diseñadas de tal 
modo que los objetos extraños introducidos a través de esas aberturas sean desviados de las partes 
energizadas.  
2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas.  Las instalaciones eléctricas interiores 
consideradas accesible s sólo a personas calificadas en esta sección deben cumplir lo establecido en 110 -34, 
110-36 y 490 -24. 
c) Instalaciones a la intemperie  
1) En lugares accesibles a personas no calificadas.  Las instalaciones eléctricas a la intemperie que 
estén abiertas a pe rsonas no calificadas deben cumplir con las Partes A, B y C del Artículo 225.  
2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas.  Las instalaciones eléctricas a la intemperie, que 
tienen partes vivas expuestas, deben ser accesibles solamente para persona s calificadas, según el primer 
párrafo de esta sección y deben cumplir lo establecido en 110 -34, 110 -36 y 490 -24 
d) Equipo en envolventes metálicas accesibles a personal no calificado  
Las aberturas de ventilación o similares en los equipos, deben estar dis eñadas de manera que los objetos 
extraños insertados a través de esas aberturas sean desviados de las partes energizadas. Donde estén 
expuestos a daño físico debido al tráfico vehicular, deben instalarse protectores adecuados. El equipo en 
envolventes metá licas o no metálicas localizado a la intemperie y accesible a personas no calificadas debe 
estar diseñado de modo que los tornillos o tuercas visibles no se puedan quitar fácilmente y así permitir el 
acceso a partes vivas. Cuando un equipo en envolvente me tálica o no metálica sea accesible a personas no 
calificadas y la parte inferior del envolvente está a menos de 2.50 metros por encima del suelo o del nivel de la 
calle, la puerta o la tapa con bisagra del envolvente se debe mantener cerrada y con seguro. Puertas y tapas Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
de las envolventes usadas únicamente como cajas de derivación, de empalme o de unión, deben estar 
aseguradas atornilladas o enroscadas. Se debe considerar que las cubiertas de cajas subterráneas que pesen 
más de 45 kilogramos cumplen con es te requisito.  
110-32. Espacio de trabajo alrededor de los equipos.  Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y 
mantenerse un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita la operación y el mantenimiento fácil  y 
seguro de dicho equipo. Donde haya expuestas partes energizadas, el espacio de trabajo mínimo no debe ser 
menor a 2.00 metros de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) ni menor a 0.90 metros de 
ancho (medidos paralelamente al equipo). La distancia debe ser la que se requiera en la Sección  110-34(a). 
En todos los casos, el espacio de trabajo debe ser suficiente para permitir como mínimo una abertura de 90 
°C de las puertas o los paneles con bisagras.  
110-33. Entrada a envolventes (gabinetes) y acceso al espacio de tra bajo 
a) Entrada. Debe haber por lo menos una entrada a los envolventes para instalaciones eléctricas como se 
describe en 110 -31, que tenga como mínimo de 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de altura para dar 
acceso al espacio de trabajo alrededor del eq uipo eléctrico.  
1) Equipos grandes. En los tableros de potencia con envolvente metálico y tableros de control de más de 
1.80 metros de ancho, debe haber una entrada en cada extremo de dicho equipo. Se permite una sola entrada 
al espacio de trabajo cuando s e cumple cualquiera de las condiciones indicadas a continuación:  
a. Salida no obstruida. Si el lugar permite una vía continua y no obstruida de circulación hacia la salida, 
se permitirá una sola entrada al espacio de trabajo.  
b. Espacio de trabajo adiciona l. Cuando la profundidad del espacio de trabajo es el doble del exigido en 
110-34(a), se permite una sola entrada. Dicha entrada se debe localizar de forma tal que la distancia 
desde el equipo hasta el borde más próximo de la entrada no sea menor a la dist ancia libre mínima 
que se especifica en la Tabla 110 -34(a) para equipos que funcionan a esa tensión y en esa 
condición.  
2) Protección. Cuando haya partes energizadas desnudas de cualquier tensión o partes energizadas 
aisladas de más de 1000 volts nominales  cerca de dichas entradas, deben estar adecuadamente protegidas.  
3) Puertas para personal. Cuando hay puertas para el personal destinadas a la entrada y salida del 
espacio de trabajo a menos de 7.60 metros desde el borde más próximo de dicho espacio, las p uertas deben 
abrir hacia afuera y estar equipadas con barras de pánico, placas de presión o cualquier otro aditamento 
similar que estén normalmente aseguradas, pero que se abran con simple presión.  
b) Acceso.  Debe haber escaleras o escalones permanentes qu e permitan acceder de modo seguro al 
espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico instalado en plataformas, balcones, o en mezanines o en los 
áticos o en cuartos en las azoteas.  
110-34. Espacio de trabajo y protección  
a) Espacio de trabajo. A menos que  se permita o se exija otra cosa en esta NOM, el equipo que pueda 
requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, debe tener un espacio 
de trabajo libre en dirección del acceso a las partes vivas del equipo eléctrico y no debe ser menor al 
especificado en la Tabla 110 -34(a). Las distancias se deben medir desde las partes vivas, si están expuestas, 
o desde el frente o abertura del envolvente, si están encerradas.  
Excepción:  No se exigirá espacio de trabajo en la parte pos terior de equipos tales como tableros de 
potencia con envolvente metálico o ensambles de control en los que no haya partes intercambiables o 
ajustables (como fusibles o interruptores) en su parte posterior y donde todas las conexiones son accesibles 
desde lugares que no sean la parte posterior. Cuando se requiera acceso por la parte posterior para trabajar 
en partes no energizadas de la parte posterior del envolvente del equipo, debe haber un espacio de trabajo 
mínimo de 80 centímetros medidos horizontalmen te. 
Tabla 110 -34(a). - Distancia mínima del espacio de trabajo al equipo eléctrico  
Tensión a tierra 
(volts)  Distancia libre mínima (metros)  
Condición 1  Condición 2  Condición 3  
1001 -2 500 0.90 1.20 1.50 
2 501 -9 000 1.20 1.50 1.80 
9 001 -25 000  1.50 1.80 2.80 
25 001 -75 kV 1.80 2.50 3.00 
más de 75 kV  2.50 3.00 3.70 
Donde las condiciones son las siguientes:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o conectadas a tierra en el otro lado del 
espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lado s protegidas eficazmente por 
materiales aislantes.  
2. Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo y partes conectadas a tierra 
en el otro lado del espacio de trabajo. Las paredes de concreto, tabique o azulejo se 
consideran superficies conecta das a tierra.  
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo.  
b) Separación de equipos de baja tensión.  Cuando haya instalados desconectadores, cortacircuitos u 
otro equipo que funcionen a 1000 volts nominales o menos, en una bóveda, cuart o o envolvente donde haya 
partes vivas expuestas o alambrado expuesto operando a más de 1000 volts nominales, la instalación de alta 
tensión debe separarse eficazmente del espacio ocupado por los equipos de baja tensión mediante una 
división, cerca o enrej ado adecuados.  
Excepción: Se permite instalar, sin división, cerca o enrejado, dentro del envolvente, cuarto o bóveda de 
alta tensión, interruptores u otros equipos que funcionen a 1000 volts nominales o menos y que pertenezcan 
sólo a equipos dentro del en volvente, cuarto o bóveda de alta tensión, sólo si es accesible por personas 
calificadas.  
c) Cuartos o envolventes con cerradura.  Las entradas a todos los edificios, bóvedas, cuartos o 
envolventes que contengan partes vivas expuestas o conductores expuesto s que operen a más de 1000 volts 
nominales, deben mantenerse cerradas con llave, a menos que dichas entradas estén en todo momento bajo 
la observación de una persona calificada.  
Deben colocarse señales permanentes y claramente visibles de advertencia de pe ligro. La señal de peligro 
debe cumplir con los requisitos de la Sección 110 -21 (b) y debe tener la siguiente inscripción:  
"PELIGRO - ALTA TENSIÓN"  
d) Iluminación.  Debe haber iluminación apropiada en todos los espacios de trabajo alrededor del equipo 
eléct rico. No se permite el control de la iluminación únicamente por medios automáticos. Las salidas para 
iluminación deben estar dispuestas de manera que las personas que cambien las lámparas o hagan 
reparaciones en el sistema de alumbrado, no corran peligro p or las partes vivas u otros equipos.  
Los puntos de control deben estar situados de modo que no sea probable que las personas entren en 
contacto con ninguna parte viva o móvil del equipo mientras encienden el alumbrado.  
e) Altura de las partes vivas sin pro teger.  Las partes vivas sin proteger que se encuentren por encima 
del espacio de trabajo deben guardar una altura no menor a la requerida en la Tabla 110 -34(e). 
f) Protección del equipo de acometida, tableros de potencia con envolvente metálico y ensambles  
para control industrial. Los tubos o conductos ajenos a la instalación eléctrica, que requieren mantenimiento 
periódico o cuyo mal funcionamiento pondrían en peligro la operación del sistema eléctrico, no se deben 
localizar en cercanías del equipo de acom etida, tableros de potencia con envolvente metálico o ensambles de 
control industrial. Se debe proporcionar protección donde sea necesaria para evitar daños debido a fugas, 
condensación y roturas en tales sistemas ajenos. No se deben considerar ajenas las tuberías y otras 
instalaciones si son para protección contra incendios de la instalación eléctrica.  
Tabla 110 -34(e). - Altura de las partes vivas sin proteger sobre el espacio de trabajo  
Tensión entre fases 
(volts)  Altura (metros)  
1001 -7500 2.70 
7501 -35 000 2.90 
Más de 35 000  Aumentar 9.5 mm por cada kV arriba de 35 000 volts  
 
110-36. Conductores de los circuitos.  
Se permite instalar los conductores de circuitos en canalizaciones, en charola para cables, como cable con 
cubierta metálica, como alambre des nudo, cable y barras colectoras, o como cables o conductores Tipo MT, 
tal como se establece en 300 -37, 300 -39, 300 -40 y 300 -50. Los conductores desnudos vivos deben cumplir 
con 490 -24. 
Los aisladores, junto con sus accesorios de montaje y amarre, que se us en como soportes para alambres, 
cables monopolares o barras colectoras, deben tener la capacidad de soportar en forma segura las fuerzas Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
magnéticas máximas que predominarían cuando dos o más conductores de un circuito estuvieran sometidos a 
una corriente d e cortocircuito.  
Las trayectorias expuestas de alambres y cables que posean una funda de plomo desnuda o una cubierta 
exterior trenzada, se deben apoyar de manera que se evite daño físico a la funda o a la cubierta. Los soportes 
para los cables con funda d e plomo se deben diseñar para evitar la electrólisis de la funda.  
110-40. Límites de temperatura en las terminales.  
Se permite que los conductores lleguen a terminales de 90 °C si se determina su ampacidad de acuerdo a 
la temperatura nominal como se especi fica en las Tablas 310 -60(c)(67) a 310 -60(c)(86), a menos que otra 
cosa se especifique.  
110-41. Inspecciones y pruebas.  
a) Pruebas preoperacionales y de puesta en servicio.  Cuando se requiera en otras partes de esta 
NOM, el diseño del sistema eléctrico com pleto, incluyendo los ajustes de los circuitos de protección, 
conmutación y control, deben prepararse con antelación y estar disponibles de la autoridad competente y 
debe probarse cuando se instale por primera vez en el sitio.  
b) Informe de Pruebas. Un inf orme de las pruebas preoperacionales  debe estar disponible para la 
autoridad competente antes de la energización y a disposición de los autorizados a instalar, operar, probar y 
mantener el sistema.  
Parte D. Instalaciones de más de 1000 volts nominales en t úneles  
110-51. Generalidades  
a) Cobertura. Las disposiciones de esta parte se deben aplicar a los equipos de distribución de potencia 
de alta tensión y de utilización que es portátil, móvil o ambos, tales como: subestaciones, remolques, autos, 
palas mecáni cas, excavadoras, grúas, taladros, dragas, compresores, bombas, transportadores, 
retroexcavadoras y similares.  
b) Otros Artículos. Los requisitos de esta parte deben ser adicionales a, o enmiendas a los establecidos 
en los Artículos 100 a 490 de esta NOM.  
c) Protección contra daño físico. Los cables y conductores en los túneles deben estar situados por 
encima del piso del túnel y ubicados o resguardados para protegerlos de daños físicos.  
110-52. Protección contra sobrecorriente. El equipo operado a motor se  debe proteger de 
sobrecorrientes de acuerdo con las Partes C, D y E del Artículo 430. Los transformadores se deben proteger 
de sobrecorriente de acuerdo con 450 -3. 
110-53. Conductores. Los conductores de alta tensión en los túneles se deben instalar en co nduit 
metálico u otras canalizaciones metálicas, cable tipo MC, u otro cable multiconductor aprobado. Para 
alimentar el equipo móvil se permite el cable multiconductor portátil.  
110-54. Unión y conductores de puesta a tierra de equipos  
a) Puesta a tierra y  unión. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos 
eléctricos y todas las canalizaciones metálicas y envolturas de cable, deben ser unidos y puestos a tierra, 
sólidamente, a todos los tubos y rieles metálicos en el portal, y a int ervalos que no superen los 300 metros a lo 
largo del túnel.  
b) Conductores de puesta a tierra de equipos. Debe tenderse un conductor de puesta a tierra del 
equipo con los conductores del circuito dentro de la canalización metálica, o dentro de la cubierta del cable 
multiconductor. Se permite que el conductor de puesta a tierra del equipo esté aislado o desnudo.  
110-55. Transformadores, interruptores y equipos eléctricos. Se deben proteger de daño físico todos 
los transformadores, interruptores, controladore s de motor, motores, rectificadores y demás equipos 
instalados bajo el suelo mediante su ubicación o resguardo.  
110-56. Partes energizadas. Los terminales de los transformadores, interruptores, controladores de motor 
y demás equipos, se deben encerrar para  evitar el contacto accidental con las partes energizadas.  
110-57. Controles del sistema de ventilación. Los controles eléctricos para el sistema de ventilación se 
deben disponer de manera que el flujo de aire se pueda invertir.  
110-58. Medios de desconexi ón. Para la desconexión de cada transformador o motor se debe instalar un 
desconectador o un interruptor automático, a la vista desde cada ubicación de un transformador o motor, que 
abra simultáneamente todos los conductores de fase del circuito. El descon ectador o el interruptor automático 
para un transformador, debe tener una corriente no menor a la ampacidad de los conductores que alimentan       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
al transformador. El desconectador o el interruptor automático para un motor deben cumplir los requisitos 
aplicable s del Artículo 430.  
110-59. Envolventes. Los envolventes para uso en túneles deben ser a prueba de goteo, a prueba de 
intemperie o sumergibles, según se requiera por las condiciones ambientales. Los envolventes del interruptor 
o contactor no se deben usar como cajas de conexiones ni como canalizaciones para conductores que 
alimentan a o se deriven de otros interruptores, a menos que los envolventes cumplan con lo indicado en 312 -8. 
Parte E. Pozos de inspección y otros envolventes eléctricos proyectados para  la entrada de personal  
110-70. Generalidades.  Los envolventes eléctricos proyectados para la entrada de personal y fabricados 
específicamente para este propósito, deben ser del tamaño suficiente para brindar un espacio de trabajo 
seguro alrededor del equi po eléctrico que tenga partes vivas que puedan requerir de inspección, ajuste, 
reparación o mantenimiento mientras está energizado. Estos envolventes deben tener el tamaño suficiente 
que permita instalar o retirar fácilmente los conductores empleados, sin daño a los conductores ni al 
aislamiento, y deben cumplir con las disposiciones de esta parte.  
Excepción:  Cuando los envolventes eléctricos considerados en la Parte E de este Artículo sean parte de 
un sistema de alambrado industrial, que funciona bajo cond iciones de mantenimiento y supervisión que 
garantizan que sólo personal calificado vigila y supervisa el sistema, se permite que estos envolventes se 
diseñen e instalen según las prácticas adecuadas de ingeniería.  
110-71. Resistencia . Los pozos de inspecci ón, las bóvedas y sus medios de acceso se deben diseñar 
bajo la supervisión de Ingeniería calificada, y deben resistir todas las cargas que probablemente se apliquen 
sobre las estructuras.  
110-72. Espacio de trabajo para el cableado . Debe existir un espaci o de trabajo libre, con ancho no 
menor a 90 centímetros cuando los cables se ubican a ambos lados, y no menor a 75 centímetros cuando los 
cables están en un solo lado. El espacio vertical no debe ser menor a 1.80 metros, a menos que la abertura 
esté como m áximo a 30 centímetros, medidos horizontalmente, con respecto a la pared interior adyacente del 
envolvente.  
Excepción:  Se debe permitir que un pozo de inspección que contenga uno o más de los siguientes 
elementos, tenga una de las dimensiones horizontales del espacio de trabajo reducida a 60 centímetros, 
cuando el otro espacio horizontal libre de trabajo se incremente de modo que la suma de las dos dimensiones 
no sea menor a 1.80 metros:  
(1) Cables de fibra óptica según lo cubierto en el Artículo 770.  
(2) Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada alimentados según lo cubierto en 760 -121. 
(3) Circuitos de control remoto y circuitos de señalización Clase 2 o Clase 3, o ambos, alimentados 
según lo cubierto en 725 -121. 
110-73. Espacio de trabajo del equipo . Para instalaciones que funcionan a 1000 volts o menos y cuando 
el equipo eléctrico con partes vivas, que puedan requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento 
mientras está energizado, esté instalado en un pozo de inspección, una bó veda u otro envolvente diseñado 
para el acceso de personal, se debe cumplir lo establecido para el espacio de trabajo y los requisitos 
asociados en 110 -26. Cuando la instalación opere a más de 1000 volts, se debe cumplir lo establecido para el 
espacio de t rabajo y los requisitos asociados en 110 -34. Una cubierta para el acceso del pozo de inspección 
que pese más de 45 kilogramos se debe considerar que cumple con los requisitos de 110 -34(c). 
110-74. Instalación de los conductores . Los conductores instalados en un pozo de inspección y otros 
envolventes diseñados para el acceso de personal se deben cablear, montar en bastidores o disponer en una 
manera aprobada, que proporcione acceso fácil y seguro a las personas que entran para instalación y 
mantenimiento. La  instalación debe cumplir con (a) o (b) siguientes, el que sea aplicable:  
a) 1000 volts nominales  o menos. El espacio para el doblado de los conductores que operan a 1000 volts 
nominales o menos, se debe proporcionar según los requisitos de 314 -28. 
b) Más de 1000 volts nominales . Los conductores que operan a más de 1000 volts nominales se deben 
proporcionar con espacio para su doblado de acuerdo con 314 -71(a) y (b), según corresponda.  
Excepción:  Cuando se aplica 314 -71(b), cada fila o columna de ductos en u na pared del envolvente se 
debe calcular individualmente, y se debe usar la fila o columna que proporcione la distancia máxima.  
110-75. Acceso a los pozos de inspección  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
a) Dimensiones.  Las aberturas rectangulares para el acceso no deben ser de menos de 65 x 55 
centímetros. Las aberturas circulares para el acceso a un pozo de inspección deben tener un diámetro mínimo 
de 65 centímetros.  
Excepción:  Se permite que se reduzca el diámetro mínimo de la cubierta a 60 centímetros, en un pozo de 
inspección que tenga una escalera fija que no obstruya la abertura, o que contenga uno o más de los 
siguientes elementos:  
(1) Cables de fibra óptica según lo cubierto en el Artículo 770.  
(2) Circuitos de potencia limitada de alarma contra incendios alimentados como se indica e n 760 -121. 
Circuitos de control remoto y circuitos de señalización Clase 2 o Clase 3, o ambos, alimentados según se 
indica en 725 -121. 
b) Obstrucciones . Las aberturas de los pozos de inspección deben estar libres de partes sobresalientes 
que puedan lesiona r al personal o dificultar la salida rápida.  
c) Ubicación.  Las aberturas de los pozos de inspección para el personal se deben ubicar donde no estén 
directamente por encima del equipo eléctrico o de los conductores en el envolvente. Cuando esto no es 
factib le, debe haber una escalera fija o una barrera protectora.  
d) Tapas.  Las tapas deben pesar más de 45 kilogramos o ser de un diseño que requiera el uso de 
herramientas para abrirlas. Se deben diseñar o contener de manera que no puedan caer dentro del pozo  de 
inspección ni sobresalir lo suficiente como para hacer contacto con los conductores eléctricos o el equipo 
dentro del pozo de inspección.  
e) Marcado.  Las tapas de los pozos de inspección deben tener una marca de identificación o un logotipo 
que indique de modo prominente su función, tal como “eléctrica”.  
110-76. Acceso a bóvedas y túneles  
a) Ubicación.  Las aberturas de acceso para el personal deben ubicarse de manera tal que no estén 
directamente por encima del equipo eléctrico o de los conductores en el  envolvente. Se deben permitir otras 
aberturas por encima del equipo para facilitar la instalación, el mantenimiento o el reemplazo del equipo.  
b) Cerraduras.  Además del cumplimiento con los requisitos de 110 -34, si así corresponde, las aberturas 
de acceso  para el personal deben estar dispuestas de modo que la persona que está en el interior pueda salir 
cuando la puerta de acceso esté cerrada con seguro desde afuera, o en el caso de estar cerrada con 
candado, la disposición de cierre debe ser tal que el can dado se pueda cerrar en el sistema de cierre y 
prevenir que la cierren desde afuera.  
110-77. Ventilación . Cuando los pozos de inspección, los túneles y las bóvedas tengan aberturas de 
comunicación en las áreas encerradas usadas por el público, se debe tene r ventilación hacia el aire libre, 
siempre que sea factible.  
110-78. Resguardo.  Cuando los conductores o el equipo, o ambos, puedan entrar en contacto con objetos 
cayendo o siendo empujados a través de la rejilla de ventilación, tanto los conductores como las partes vivas 
se deben proteger según los requisitos de 110 -27(a)(2) o la 110 -31(b)(1), dependiendo de la tensión.  
110-79. Escaleras fijas.  Las escaleras fijas deben ser resistentes a la corrosión.  
CAPÍTULO 2  
ALAMBRADO Y PROTECCIÓN  
ARTÍCULO 200  
USO E ID ENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES PUESTOS A TIERRA  
200-1. Alcance. Este Artículo establece los requisitos para:  
(1) Identificación de las terminales;  
(2) Conductores puestos a tierra en el sistema de alambrado de las edificaciones; y  
(3) Identificación de lo s conductores puestos a tierra.  
NOTA:  Para definiciones de Conductor puesto a tierra, Conductor de puesta a tierra de equipos y 
Conductor del electrodo de puesta a tierra, véase el Artículo 100.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
200-2. Generalidades.  Los conductores puestos a tierra deben cumplir con (a) y (b).  
a) Aislamiento.  El conductor puesto a tierra, cuando esté aislado, debe tener un aislamiento:  
(1) Que sea adecuado, de color diferente, a cualquier conductor no puesto a tierra del mismo circuito 
para sistemas de 1000 volts o menos, para sistemas con neutro puesto a tierra a través de 
impedancia de más de 1000 volts, o  
(2) Tenga una tensión nominal no menor a 600 volts para sistemas con neutro sólidamente puesto a 
tierra de más de 1000 volts, tal como se describe en 250 -184(a).  
b) Continuidad.  La continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de una conexión a una 
envolvente metálica, a una canalización o a un cable armado.  
NOTA: Véase 300 -13(b) para información sobre la continuidad de los conductores puestos a tierra usa dos 
en circuitos derivados multiconductores.  
200-3. Conexión a sistemas puestos a tierra. Las instalaciones de los inmuebles no se deben conectar 
eléctricamente a la red de suministro a menos que esta última tenga, para cualquier conductor puesto a tierra 
de la instalación interior, el correspondiente conductor puesto a tierra. Para los fines de esta sección, 
“conectado eléctricamente” quiere decir que está conectado de modo que es capaz de transportar corriente, a 
diferencia de la conexión por inducción el ectromagnética.  
Excepción: Se permite que los inversores interactivos aprobados, que actúan con la red del 
suministrador, identificados para uso en sistemas de generación distribuida tales como los sistemas 
fotovoltaicos y celdas de combustible, estén cone ctados al alambrado de los inmuebles sin un conductor 
puesto a tierra, cuando el alambrado de los inmuebles o el sistema del suministrador incluya un  conductor 
puesto a tierra.  
200-4. Conductores neutros.  
a) Instalación. No debe usarse un conductor neutro  para más de un circuito derivado, para más de un 
circuito derivado multiconductor o para más de un conjunto de conductores de fase de un alimentador, a 
menos que se permita en alguna parte de esta NOM.  
b) Circuitos múltiples. Donde haya más de un conducto r neutro asociado a diferentes circuitos en un 
envolvente, los conductores de circuitos puestos a tierra de cada uno de los circuitos deben estar identificados 
o agrupados, a fin de corresponder con el conductor de circuitos no puestos a tierra, mediante m arcadores de 
cables, amarres para cables o medios similares, en al menos un lugar dentro del envolvente.  
Excepción 1:  Los requisitos para el agrupamiento o identificación no se deben aplicar si el circuito 
derivado o los conductores del alimentador ingresa n desde un cable o una canalización únicos para el circuito, 
que hagan que el agrupamiento sea obvio.  
Excepción 2:  Los requisitos para el agrupamiento o identificación no se deben aplicar donde los 
conductores del circuito derivado pasan a través de una ca ja sin un bucle, según se describe en la sección 
314-16(b)(1) o sin un empalme o terminación.  
200-6. Medios de identificación de conductores puestos a tierra  
a) Tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor.  Un conductor con aislamiento puesto a tierra de  tamaño 13.3 
mm2 (6 AWG) o menor, debe identificarse por uno de los siguientes medios:  
(1) Cubierta o aislamiento de color blanco en toda su longitud.  
(2) Cubierta o aislamiento de color gris en toda su longitud.  
(3) Tres franjas blancas o grises a lo largo de toda la lo ngitud del conductor, en conductores que tengan 
aislamiento de color diferente al verde.  
(4) Los alambres que tienen su cubierta exterior blanca o gris pero que lleven hilos de referencia de 
colores en la trenza conductora identificando el origen de fabric ación, se debe considerar que 
cumplen las disposiciones de esta sección.  
(5) El conductor puesto a tierra de un cable con forro metálico y aislamiento mineral (Tipo MI), debe 
identificarse en el momento de la instalación mediante marcas claras en sus termi naciones.  
(6) Un cable con un solo conductor con aislamiento resistente a la luz solar y con clasificación de 
intemperie, que se utilice como conductor puesto a tierra en los sistemas solares fotovoltaicos, tal 
como se permite en 690 -31, debe identificarse  en el momento de la instalación mediante una marca 
blanca distintiva en todas sus terminaciones.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(7) Los alambres para artefactos deben cumplir con los requisitos para la identificación de conductores 
puestos a tierra, como se especifica en 402 -8. 
(8) Para cables aéreos, la identificación debe hacerse como se indica anteriormente o por medio de una 
marca en el exterior del cable de tal manera que se pueda identificar.  
b) Tamaño 21.2 mm2 (4 AWG)  o mayores.  Un conductor con aislamiento puesto a tierra de tam año  21.2 
mm2 (4 AWG) o mayor, debe identificarse por medio de uno de los siguientes medios:  
(1) Cubierta o aislamiento de color blanco en toda su longitud.  
(2) Cubierta o aislamiento de color gris en toda su longitud.  
(3) Tres franjas blancas o grises a l o largo de toda la longitud del conductor, en conductores que tengan 
aislamiento de color diferente al verde.  
(4) En el momento de la instalación, por una marca distintiva blanca o gris en sus extremos. Esta marca 
debe rodear el conductor o el aislamiento.  
c) Cordones flexibles.  Un conductor con aislamiento que se usa como conductor puesto a tierra, cuando 
está contenido dentro de un cordón flexible, debe identificarse mediante un acabado exterior blanco o gris 
claro o por los métodos permitidos en 400 -22. 
d) Conductores puestos a tierra de diferentes sistemas. Cuando se instalen conductores puestos a 
tierra de diferentes sistemas en la misma canalización, cable, caja, canal auxiliar u otro tipo de envolvente, 
cada conductor puesto a tierra se debe identific ar por cada sistema. Se permite la identificación distintiva para 
el conductor puesto a tierra de cada sistema por medio de uno los siguientes métodos:  
(1) Un conductor puesto a tierra de un sistema debe tener el recubrimiento exterior conforme a 200 -6(a) 
o (b).  
(2) El conductor puesto a tierra del otro sistema debe tener un recubrimiento exterior diferente conforme 
con 200 -6(a) o (b), o mediante un recubrimiento exterior blanco o gris con una franja de color 
claramente distinguible, que no sea verde, que v aya a lo largo de todo el aislamiento.  
(3) Otros medios diferentes de identificación a los permitidos en 200 -6(a) o (b) que distinguirá el 
conductor puesto a tierra de cada sistema.  
El medio de identificación debe documentarse de tal manera que esté dispon ible y se debe fijar 
permanentemente donde se originan los conductores de diferentes sistemas.  
e) Conductores puestos a tierra de cables multiconductores. Los conductores aislados puestos a 
tierra en un cable multiconductor, se deben identificar con un aca bado exterior blanco o gris, o por tres franjas 
blancas o grises continuas en toda su longitud en aislamientos que no sean verdes. Será permitido que el 
cable plano multiconductor 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor, tenga un borde externo en el conductor puesto  a 
tierra.  
Excepción  1: Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación sólo 
será atendida por personas calificadas, se permitirá que los conductores puestos a tierra en cables 
multiconductores sean identificados permanentemen te en sus extremos en el momento de la instalación, 
mediante una marca distintiva blanca u otro medio igualmente efectivo.  
Excepción  2: Se permitirá que un conductor puesto a tierra de un cable multiconductor con aislamiento de 
tela barnizada sea identific ado en sus extremos en el momento de la instalación, mediante una marca blanca 
distintiva u otro medio igualmente efectivo.  
NOTA:  Se recomienda tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, dado que en el 
pasado se pudo haber utilizado el co lor gris para un conductor no puesto a tierra.  
200-7. Uso de aislamiento color blanco o gris o con tres franjas continuas de color blanco o grises 
continuas.  
a) Generalidades.  Lo siguiente se debe usar solamente para el conductor puesto a tierra de un circ uito, a 
menos que se permita algo diferente en (b) y (c) siguientes:  
(1) Un conductor con un recubrimiento continuo blanco o gris.  
(2) Un conductor con tres franjas blancas o grises continuas sobre un aislamiento que no sea verde.  
(3) Una marca de color bl anco o gris en el extremo.  
b) Circuitos de menos de 50 volts.  Un conductor con aislamiento de color blanco o gris o tres franjas 
blancas continuas, o que tiene una marca de color blanco o gris en el extremo, para circuitos de menos de 50 
volts, debe estar puesto a tierra únicamente como se exige en 250 -20(a).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Circuitos de 50 volts o más.  Para conductores diferentes de los puestos a tierra para circuitos de 50 
volts o más, se permitirá el uso de aislamiento blanco o gris o que tenga tres franjas blancas o  grises 
continuas, solamente como se establece en (1) y (2):  
(1) Si un ensamble de cables tiene el aislamiento permanentemente identificado para indicar su uso 
como un conductor no puesto a tierra mediante cinta de marcar, pintura u otro medio eficaz en su s 
terminaciones y en cada lugar en donde el conductor sea visible y accesible, La identificación debe 
estar alrededor del aislamiento y debe ser de un color diferente del blanco, gris o verde. Si se utiliza 
para puentes comunes de interruptores de 3 o 4 vías, el conductor identificado con aislamiento 
blanco o gris o tres franjas blancas o grises continuas, se podrá usar para alimentar el interruptor 
pero no como conductor de retorno del interruptor a la salida que alimenta.  
(2) Un cordón flexible que tenga un conductor identificado por el acabado exterior blanco o gris, o con 
tres franjas blancas o grises continuas, o por cualquier otro medio permitido en 400 -22, que se use 
para conectar un aparato o equipo permitido en 400 -10. Esto se debe aplicar a los cor dones flexibles 
conectados a salidas, ya sea que dichas salidas estén alimentadas o no por un circuito que tenga un 
conductor puesto a tierra.  
NOTA: Se recomienda tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, dado que en el 
pasado se pudo ha ber utilizado el color gris para un conductor no puesto a tierra.  
200-9. Medios de identificación de las terminales.  La identificación de las terminales a las que va 
conectado el conductor puesto a tierra debe ser fundamentalmente de color blanco. La ident ificación de las 
demás terminales debe ser de un color distinto del blanco.  
Excepción:  Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación sólo es 
atendida por personas calificadas, se permite que las terminales de los conduct ores puestos a tierra estén 
identificadas permanentemente en sus extremos en el momento de la instalación, mediante una clara marca 
blanca u otro medio igualmente eficaz.  
200-10. Identificación de las terminales.  
a) Terminales de dispositivos.  Todos los di spositivos, excluyendo los tableros de alumbrado y control, 
dotados de terminales para la conexión de conductores y destinados para conectarlos a más de un lado del 
circuito, deben tener terminales debidamente marcadas para su identificación, a menos que l a conexión 
eléctrica de la terminal destinada para conectarse al conductor puesto a tierra sea evidente.  
Excepción:  No se requiere la identificación de las terminales para dispositivos que tengan una capacidad 
normal de corriente mayor que 30 amperes, dife rentes a las clavijas polarizadas y los contactos polarizados 
para clavijas, como se exige en (b) siguiente:  
b) Contactos, clavijas y conectores.  En los contactos, clavijas polarizadas y conectores de cordones 
para clavijas polarizadas, debe identificarse la terminal destinada para la conexión del conductor puesto a 
tierra como sigue:  
(1) La identificación debe hacerse por un metal o recubrimiento metálico de color similar al blanco o con 
la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W” situada  cerca de la terminal identificada.  
(2) Si la terminal no es visible, el orificio de entrada del conductor para la conexión debe pintarse de 
blanco o señalarse con la palabra "Blanco” o cualquiera de las letras “B”, “N” o “W”.  
NOTA: Véase 250 -126, para ide ntificación de las terminales de conexión de los conductores de puesta a 
tierra de equipos.  
c) Casquillos roscados.  En los dispositivos con casquillo roscado, la terminal del conductor puesto a 
tierra debe ser la que está conectada al casquillo.  
d) Casquil los roscados con terminales.  En los dispositivos con casquillo roscado con cables terminales, 
el conductor unido al casquillo roscado debe tener un acabado blanco o gris. El acabado exterior del otro 
conductor debe ser de un color sólido que no se confunda  con el acabado blanco o gris usado para identificar 
el conductor puesto a tierra.  
NOTA:  Se recomienda tomar precauciones cuando se trabaje en sistemas existentes, dado que en el 
pasado se pudo haber utilizado el color gris para un conductor no puesto a ti erra. 
e) Aparatos (Electrodomésticos).  Los aparatos con un interruptor unipolar o un dispositivo unipolar de 
protección contra sobrecorriente en el circuito o casquillos roscados conectados en el circuito, y que se tengan 
que conectar por:  
(1) un método de  alambrado permanente, o  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(2) por medio de cordones con clavija con tres o más conductores (incluido el conductor de puesta a 
tierra de equipos), instalados en sitio.  
Deben tener medios para identificar la terminal del conductor del circuito puesto a tierra  (si lo hubiera).  
200-11. Polaridad de las conexiones.  No debe conectarse a ninguna terminal o cable algún conductor 
puesto a tierra que pueda invertir la polaridad designada.  
ARTÍCULO 210  
CIRCUITOS DERIVADOS  
Parte A. Generalidades  
210-1. Alcance.  Este Art ículo proporciona los requisitos generales para los circuitos derivados.  
210-3. Otros Artículos para circuitos derivados con propósitos específicos.  En la Tabla 210 -3 se 
enumeran referencias para equipos y aplicaciones específicas que no se encuentran en l os Capítulos 5, 6 y 7 
que modifican o complementan los requisitos de este Artículo.  
Tabla  210-3.- Circuitos derivados de propósito específico  
Equipamiento  Artículo  Sección  
Ductos con barras (electroductos)   368-17 
Equipo de aire acondicionado y refriger ación   440-6 
440-31 
440-32 
Equipo de calefacción central eléctrica fijo   424-3 
Equipo de calefacción central, excepto de calefacción central eléctrico fijo   422-12 
Equipos de calefacción eléctrico fijo para tuberías y recipientes   427-4 
Equipo de calef acción industrial por lámparas infrarrojas   422-48 
424-3 
Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de la nieve   426-4 
Motores, circuitos de motores y sus controladores  430  
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control   408-52 
 
210-4. Circuitos derivados multiconductores  
a) Generalidades.  Se permite que los circuitos derivados reconocidos en este Artículo sean circuitos 
multiconductores. Se permitirá que un circuito multiconductor sea considerado como circuitos múltiples. Todos 
los conductores de un circuito derivado multiconductor deben salir del mismo tablero de distribución.  
NOTA 1:  Un sistema de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella, utilizado para alimentar cargas no lineales, 
puede requerir que el diseño del sistema de alim entación permita corrientes en el conductor neutro con alto 
contenido de armónicas.  
NOTA  2: Ver sección 300 -13(b) sobre continuidad de los conductores puestos a tierra en circuitos 
multiconductores.  
b) Medios de desconexión.  Cada circuito derivado multicon ductor debe tener los medios para 
desconectar simultáneamente todos los conductores de fase en el punto donde se origina el circuito derivado.  
NOTA:  Véase 240 -15(b) para información sobre el uso de interruptores automáticos monopolares como 
medios de desco nexión.  
c) Cargas de línea a neutro.  Los circuitos derivados multiconductores sólo deben alimentar cargas de 
línea a neutro.  
Excepción 1:  Un circuito derivado multiconductor que suministre corriente sólo a un equipo de utilización.  
Excepción 2:  Cuando todo s los conductores de fase del circuito derivado multiconductor se abran 
simultáneamente por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) Agrupamiento. Los conductores de fase y los puestos a tierra de cada circuito derivado multiconductor 
se deben agrupar de acuerdo con 200 -4(b). 
210-5. Identificación de los circuitos derivados  
a) Conductor puesto a tierra. El conductor puesto a tierra de un circuito derivado debe identificarse de 
acuerdo con 200 -6. 
b) Conductor de puesta a t ierra de equipos. El conductor de puesta a tierra de equipos debe 
identificarse de acuerdo con 250 -119. 
c) Identificación de conductores de fase. Los conductores de fase deben identificarse de acuerdo a 1) o 
2), según corresponda.  
(1) Circuitos derivados a limentados por más de un sistema de tensión nominal . Cuando el sistema 
de alambrado de los inmuebles tiene circuitos derivados alimentados por más de un sistema de tensión, cada 
conductor de fase de un circuito derivado se debe identificar por fase o línea  y por sistema en todos los puntos 
de terminación, conexión y empalme; de acuerdo con (a) y (b) siguientes:  
a. Medios de identificación.  Se permitirá que los medios de identificación sean por métodos como código 
de color separado, cinta de marcado, tarjeta  u otros medios.  
b. Fijación de medios de identificación.  El método utilizado para marcar los conductores que se originen 
dentro de cada tablero de distribución del circuito derivado o en un equipo similar de distribución del circuito 
derivado, se debe doc umentar de manera que esté fácilmente disponible o se debe fijar permanentemente a 
cada tablero de alumbrado y control del circuito derivado o al equipo similar de distribución del circuito 
derivado. La etiqueta deberá tener una durabilidad suficiente para  soportar el medio ambiente y no deberá 
escribirse a mano.  
Excepción:  En las instalaciones existentes en las que ya existan sistemas de tensión y se agrega un 
sistema de tensión diferente, se permitirá marcar solamente el nuevo sistema de tensión. No se re querirá que 
los sistemas existentes no identificados  deban identificarse en cada punto de terminación, conexión y 
empalme de conformidad con 210 -5(c)(1)(a) y (b). Se deberá etiquetar en cada equipo del sistema de 
distribución para identificar que únicament e se ha marcado un sistema de tensión para un nuevo sistema o 
sistemas. La etiqueta del nuevo sistema incluirá las palabras "existen otros sistemas no identificados en los 
inmuebles”.  
(2) Circuitos derivados alimentados por sistemas de corriente continua.  Donde un circuito derivado 
sea alimentado por un sistema de corriente continua que funcione a más de 60 volts, cada conductor no 
puesto a tierra de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor debe estar identificado por su polaridad en todos los puntos  de 
terminación, conex ión y empalme mediante cinta de marcado, etiquetado u otro medio aprobado; cada uno de 
los conductores no puesto a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o menor debe estar identificado por su polaridad en 
todos los puntos de terminación, conexión y empalme, de confor midad con lo establecido en la sección 210 -
5(c)(2)(a) y (b). Los métodos de identificación utilizados para los conductores que se originen dentro de cada 
panel de distribución de un circuito derivado o equipo similar de distribución de un circuito derivado  deben ser 
documentados de manera que estén fácilmente identificables o deben estar marcados de modo permanente 
en cada panel de distribución de un circuito derivado o equipo similar de distribución de un circuito derivado.  
a. Polaridad positiva, calibres 13.3 mm2 (6 AWG) o menores.  Donde la polaridad positiva de un sistema de 
corriente continua no sirva como el punto de conexión para el conductor puesto a tierra, cada conductor 
positivo no puesto a tierra debe ser identificado mediante uno de los siguiente s medios:  
(1) Un acabado exterior continuo rojo  
(2) Una franja continua roja marcada de manera durable a lo largo de toda la longitud del conductor sobre 
un aislamiento de un color que no sea verde, blanco, gris ni negro.  
(3) Signos “más” (+) o la palabra POSITIVO o POS impresos de manera durable sobre un aislamiento de 
un color que no sea verde, blanco, gris ni negro, y repetidos a intervalos que no excedan de 610 mm,  de 
acuerdo con lo establecido en la sección 310 -120(b).  
(4) Un medio de marcado permanen te aprobado como forro o tubo retráctil que sea adecuado para el 
tamaño del conductor, en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, con el signo más (+) impreso 
o la palabra POSITIVO o POS marcada en forma durable en aislamiento de un color dife rente del verde, 
blanco, gris o negro.  
b. Polaridad negativa, calibres 13.3 mm2 (6 AWG) o menores. Donde la polaridad negativa de un sistema 
de corriente continua no sirva como el punto de conexión para el conductor puesto a tierra, cada conductor 
negativo  no puesto a tierra debe ser identificado mediante uno de los siguientes medios:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(1) Un acabado exterior continuo negro  
(2) Una franja continua negra marcada de manera durable a lo largo de toda la longitud del conductor 
sobre un aislamiento de un color qu e no sea verde, blanco, gris ni rojo  
(3) Signos “menos” ( –) o la palabra NEGATIVO o NEG impresos de manera durable sobre un aislamiento 
de un color que no sea verde, blanco, gris ni rojo, y repetidos a intervalos que no excedan de 610 mm, de 
acuerdo con lo  establecido en la sección 310 -120(b)  
(4) Un medio de marcado permanente aprobado como forro o tubo retráctil que sea adecuado para el 
tamaño del conductor, en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, con el signo menos ( –) 
impreso o la palabra  NEGATIVO o NEG marcada en forma durable en aislamiento de un color diferente del 
verde, blanco, gris o rojo.  
210-6. Limitaciones de tensión de los circuitos derivados. La tensión de los circuitos derivados no 
debe exceder los valores permitidos en (a) has ta (e) siguientes:  
a) Limitaciones por razón de la ocupación.  En las unidades de vivienda y en las habitaciones de 
huéspedes de los hoteles, moteles y locales similares, la tensión no debe superar 120 volts entre los 
conductores que suministren corriente a  las terminales de:  
(1) Luminarias.  
(2) Cargas de 1440 voltamperes o menos, o motores de menos de 187 watts (¼ HP), conectadas con 
cordón y clavija.  
b) De 120 (127) volts entre conductores.  Está permitido que los circuitos que no superen 120 volts entre 
conductores suministren energía a:  
(1) Las terminales de portalámparas que estén dentro de su rango de tensión.  
(2) Los equipos auxiliares de lámparas de descarga eléctrica.  
NOTA:  Ver Sección 410 -137 sobre limitaciones de equipos auxiliares.  
(3) Los equipos de utilización conectados con cordón y clavija o permanentemente.  
c) De 277 volts a tierra.  Está permitido que los circuitos de más 120 volts entre conductores sin exceder 
277 volts a tierra suministren energía a:  
(1) Luminarias de descarga eléctrica o lum inarias del tipo de diodos emisores de luz, debidamente 
aprobadas.  
(2) Luminarias tipo incandescente aprobadas, cuando son alimentadas a 120 volts o menos de la salida 
de un autotransformador reductor que es un componente integral de la luminaria y la term inal externa 
del portalámpara esté eléctricamente conectada al conductor puesto a tierra del circuito derivado.  
(3) Equipo de alumbrado equipado con portalámparas de base mogul.  
(4) Portalámparas diferentes de los de casquillo roscados, dentro de su rango de tensión.  
(5) Equipo auxiliar de lámparas de descarga eléctrica  
NOTA:  Ver Sección 410 -137 sobre limitaciones de equipos auxiliares.  
(6) Equipo de utilización conectado con cordón y clavija o permanentemente.  
d) De 600 volts entre conductores.  Está permit ido que los circuitos que excedan 277 volts nominales a 
tierra y no excedan 600 volts nominales entre conductores, suministren energía a:  
(1) Equipo auxiliar de lámparas de descarga, montado en luminarias permanentemente instaladas, 
cuando estas luminarias  están montadas de acuerdo con alguno de los siguientes métodos:  
a. A no menos de 6.70 metros de altura en postes o estructuras similares para el alumbrado de 
exteriores, como autopistas, carreteras, puentes, campos deportivos o estacionamientos.  
b. A no m enos de 5.50 metros de altura en otras estructuras, como túneles.  
NOTA:  Ver Sección 410 -137 sobre limitaciones de equipos auxiliares.  
(2) Equipo de utilización conectado permanentemente o con cordón y clavija, que no sean luminarias.  
(3) Luminarias aliment adas por sistemas de corriente continua cuando cualquiera de lo siguiente aplique:  
a. Las luminarias contienen un balastro de corriente continua aprobado, que proporcione aislamiento 
entre la fuente de alimentación de corriente continua y el circuito de l a lámpara y la protección 
contra descarga eléctrica cuando se cambian las lámparas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b. Las luminarias contienen un balastro de corriente continua aprobado y no tiene provisión para el 
cambio de lámparas.  
Excepción 1 a los anteriores incisos (b), (c) y (d):  Para portalámparas de aparatos infrarrojos para 
calefacción industrial, como se establece en 425 -14. 
Excepción 2 a los anteriores incisos (b), (c) y (d):  Para las propiedades ferroviarias descritas en  110-
19. 
e) Más de 600 volts entre conductores.  Se per mite que los circuitos de más de 600 volts entre 
conductores alimenten equipos de utilización en instalaciones donde las condiciones de mantenimiento y 
supervisión garanticen que la instalación sólo será atendida por personas calificadas.  
210-7. Circuitos derivados múltiples.  Cuando dos o más circuitos derivados alimenten dispositivos o 
equipos en el mismo yugo o soporte de montaje, debe haber un medio, en el punto donde se origina el circuito 
derivado, para desconectar simultáneamente los conductores de fa se que alimentan a dichos dispositivos.  
210-8. Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra. Se debe 
brindar protección a las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra tal y como se exige en (a) 
a (e) siguientes. El interruptor de circuito por falla a tierra se debe instalar en un lugar fácilmente accesible.  
NOTA 1:  Véase 215 -9 para la protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a 
tierra en los circuitos alimentadores.  
NOT A 2: Véase 422.5 (a) para los requisitos interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) para aparatos.  
Para los efectos de esta sección, al determinar la distancia desde los contactos, la distancia se medirá 
como la trayectoria más corta que seguiría el cordón de un aparato conectado al contacto sin perforar un piso, 
una pared, un techo o una barrera fija o pasar por una puerta, claro de puerta o ventana.  
a) Unidades de vivienda.  Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 120 volts de 15 y 20 
amperes, instalados en los lugares que se especifican en los incisos (1) hasta (10) siguientes, deben ofrecer 
protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra:  
(1) Cuartos de baño.  
(2) Cocheras y también edificios auxiliares con u n nivel situados sobre o debajo del nivel del piso, que no 
estén previstos como cuartos habitables y estén limitados a áreas de almacenamiento, áreas de 
trabajo y áreas de uso similar.  
(3) En exteriores.  
Excepción a (1), (2) y (3):  Se permite utilizar cont actos normales si se instala protección por falla a tierra 
al principio del circuito derivado.  
Excepción a (3):  Está permitido instalar contactos que no sean fácilmente accesibles y estén alimentados 
desde un circuito derivado dedicado para equipos de fusi ón de nieve, deshielo o para calentar tuberías y 
tanques, según establece en 426 -28 o 427-22, según sea aplicable.  
(4) Espacios de poca altura situados a nivel del suelo o por debajo de él.  
(5) Áreas o partes sin acabar del sótano que no se destinan como h abitaciones.  
Excepción a (5):  No se requiere que los contactos que alimenten únicamente a una alarma contra 
incendios instalada permanentemente o a un sistema de alarma contra robo, tengan protección con 
interruptores de circuito por falla a tierra.  
NOTA:  Véase 760 -41(b) y 760 -121(b) para los requerimientos de energía para sistemas de alarma contra 
incendios.  
No se debe considerar que los contactos instalados bajo las excepciones a la Sección 210 -8(a)(5), 
cumplen con los requisitos de la Sección 210 -52(g).  
(6) Cocinas. Cuando los contactos estén instalados en la cubierta del mueble de cocina.  
(7) Fregaderos. Cuando los contactos se instalen a menos de 1.8 metros del borde superior interno de la 
tarja del fregadero.  
(8) Cobertizos para botes.  
(9) Tinas o duc has. Donde se instalen contactos dentro de 1.8 m del borde exterior de la tina o ducha.  
(10) Áreas de lavandería  
b) Edificios que no sean viviendas.  Todos los contactos en instalaciones monofásicas de 150 volts a 
tierra o menos, de 50 amperes o menos y los  contactos trifásicos de 150 volts a tierra o menos de 100 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
amperes o menos instalados en los lugares siguientes, deben ofrecer protección a las personas mediante 
interruptor de circuito por falla a tierra:  
(1) Cuartos de baño.  
(2) Cocinas.  
(3) Azoteas.  
Excepción:  No se requiere que los contactos situados en azoteas sean fácilmente accesibles desde otros 
lugares que no sea la azotea.  
(4) En exteriores.  
Excepción 1 a (3) y (4): Está permitido instalar contactos que no sean fácilmente accesibles y estén 
alimen tados desde un circuito derivado especial dedicado para equipos de deshielo o fusión de nieve, o para 
calentar tuberías y tanques, según establece la Sección 426 -28 o 427 -22, según sea aplicable  
Excepción 2 a (4): En establecimientos industriales únicament e, donde las condiciones de mantenimiento 
y supervisión garanticen que la instalación sólo será atendida por personas calificadas, se permite un 
programa de aseguramiento para el conductor de puesta a tierra de equipos, como se especifica en  590-
6(b)(3), sólo para aquellas salidas de contacto para alimentar equipos que podrían crear un peligro mayor, si 
se interrumpe el suministro o que tienen un diseño que no es compatible con la protección con interruptor de 
circuito por falla a tierra.  
(5) Fregaderos. C uando los contactos se instalen a menos de 1.8 metros del borde superior interno de la 
tarja del fregadero.  
Excepción 1 a (5):  En laboratorios industriales, se permite que los contactos usados para alimentar 
equipos en los cuales el corte de la alimentaci ón introduciría un peligro mayor, se instalen sin protección con 
interruptor de circuito por falla a tierra.  
Excepción 2 a (5):  No será requerida protección con interruptor de circuito por falla a tierra para los 
contactos localizados en ubicaciones de cam as para pacientes en áreas de cuidado general (Categoría 2) o 
espacios de cuidados críticos (Categoría 1) en instalaciones médicas que no sean las que se tratan en el 
inciso (1) anterior.  
(6) Instalaciones interiores húmedas.  
(7) Vestidores con su correspo ndiente área de regaderas.  
(8) Garajes, bahías de servicio automotriz y áreas similares que no sean salones de exposición ni 
antesalas de exhibición de vehículos.  
(9) Semisótanos - en o por debajo del nivel del piso  
(10) Las porciones o áreas sin acabar de l sótano que no se destinan como habitaciones.  
c) Grúas para botes. Se debe proporcionar protección con interruptor de circuito por falla a tierra para las 
salidas que no excedan de 240 volts y que alimentan a grúas para botes, instaladas en lugares de uni dades 
de vivienda.  
d) Circuito derivado de lavavajillas de cocina . Debe brindarse protección con interruptor de protección 
de falla a tierra (GFCI) para salidas que alimenten lavavajillas instalados en lugares de unidades de vivienda.  
e) Salidas de ilumina ción en semisótanos.  Se debe proveer protección con interruptores de circuito por 
falla a tierra para salidas de iluminación que no excedan los 120 volts instalados en espacios estrechos.  
210-9. Circuitos derivados de autotransformadores.  Los circuitos der ivados no deben partir de 
autotransformadores, a no ser que el circuito tenga un conductor que esté conectado eléctricamente a un 
conductor puesto a tierra del sistema que está alimentando al autotransformador.  
Excepción 1:  Se permite un autotransformador sin la conexión a un conductor puesto a tierra, cuando se 
transforme de 208 a 240 volts de suministro o similarmente de 240 a 208 volts.  
Excepción 2:  En edificios industriales en los que se asegure que el mantenimiento y supervisión de las 
instalaciones de ben hacerse sólo por personas calificadas, se permiten autotransformadores que suministren 
energía a cargas en 600 volts a partir de sistemas de 480 volts y a cargas en 480 volts a partir de sistemas de 
600 volts, sin la conexión a un conductor puesto a ti erra similar.  
210-10. Conductores de fase derivados de sistemas puestos a tierra.  Se permitirá que se deriven 
circuitos de dos conductores en corriente continua y de dos o más conductores de fase en corriente alterna 
desde conductores de fase de circuitos con neutro puesto a tierra. Los dispositivos de desconexión en cada 
circuito derivado deben tener un polo en cada conductor no puesto a tierra. Todos los polos de los dispositivos       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
de desconexión multipolares, cuando se accionan manualmente deben abrir en f orma simultánea cuando tales 
dispositivos sirvan también como medio de desconexión, como se exige en lo siguiente:  
(1) Sección 410 -93 para portalámparas con interruptores de dos polos.  
(2) Sección 410 -104 (b) para dispositivos de interrupción de los equipo s auxiliares de lámparas de 
descarga eléctrica.  
(3) Sección 422 -31 (b) para un aparato electrodoméstico.  
(4) Sección 424 -20 para una unidad fija de calefacción de ambiente.  
(5) Sección 426 -51 para equipo eléctrico de deshielo y fusión de nieve.  
(6) Sección  430-85 para un controlador de motor.  
(7) Sección 430 -103 para un motor.  
210-11. Circuitos derivados requeridos. Se deben instalar circuitos derivados para iluminación y para 
aparatos (electrodomésticos), incluidos aparatos operados a motor, para alimentar  las cargas calculadas de 
acuerdo con 220 -10. Además, se deben instalar circuitos derivados para cargas específicas no cubiertas por 
220-10 cuando se requiera en cualquier otra parte de esta NOM, y para cargas de unidades de vivienda, como 
se especifica en  210-11(c).  
a) Número de circuitos derivados. El número mínimo de circuitos derivados se debe determinar a partir 
de la carga total calculada y del tamaño o la capacidad nominal de los circuitos utilizados. En todas las 
instalaciones, el número de circuito s debe ser suficiente para alimentar la carga servida. En ningún caso la 
carga, en cualquier circuito, excederá la máxima especificada en 220 -18. 
b) Carga distribuida uniformemente entre circuitos derivados. Cuando la carga se calcule con base en 
voltamper es por metro cuadrado, el sistema de alambrado hasta e inclusive el tablero de distribución del 
circuito derivado, se debe dimensionar para servir como mínimo a la carga calculada. Esta carga debe estar 
distribuida uniformemente, dentro del tablero de dist ribución, entre los circuitos derivados de varias salidas. 
Sólo se requiere instalar los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los circuitos derivados y los 
circuitos necesarios para alimentar la carga conectada.  
c) Unidades de vivienda  
1) Ci rcuitos derivados para aparatos pequeños (electrodomésticos). Además del número de circuitos 
derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben instalar dos o más circuitos derivados de 20 
amperes para aparatos pequeños (electrodomésticos), para los contactos especificados en 210 -52 (b).  
2) Circuitos derivados para lavadora. Además del número de circuitos derivados exigidos en otras 
partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los 
contactos de  la lavadora que se exigen en 210 -52 (f). Este circuito no debe tener otras salidas.  
3) Circuitos derivados para cuartos de baño. Además del número de circuitos derivados exigidos en 
otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito deriv ado de 120 volts y de 20 amperes para 
alimentar los contactos del cuarto de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas.  
Excepción 1:  Para unidades de vivienda de hasta 60 m2 se debe tener, como mínimo, cuatro circuitos 
derivados, de los cuales, tre s serán conforme a lo establecido en los incisos 1 y 2 anteriores y uno de uso 
general  
Excepción 2: Cuando un circuito de 20 amperes alimenta un solo cuarto de baño, se permitirán otras 
salidas para otros equipos dentro del mismo cuarto de baño de acuerdo con 210 -23(a)(1) y (a)(2).  
4) Circuitos derivados del garage.  Además del número de circuitos derivados requeridos por otras partes 
de esta sección, se instalará al menos un circuito derivado de 120 volts de 20 amperes para alimentar, con 
energía eléctrica,  las tomas de los contactos en los garajes adjuntos y en los garajes aislados. Este circuito no 
tendrá otras salidas.  
Excepción:  Se permitirá que este circuito alimente contactos al aire libre fácilmente accesibles.  
210-12. Protección con interruptor de ci rcuito por falla de arco (AFCI). Se puede brindar protección 
con interruptores de circuito por falla de arco, según lo requerido en (a), (b) y (c) siguientes. El interruptor de 
circuito por falla de arco se debe instalar en un lugar fácilmente accesible.  
a) Unidades de vivienda. Todos los circuitos derivados de 120 volts, de 15 y 20 amperes que alimenten 
salidas o dispositivos instalados en cocinas, habitaciones familiares, comedores, salas de estar, salones, 
bibliotecas, cuartos de estudio, alcobas, solari os, salones para recreación, armarios, áreas de lavandería, Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
pasillos o cuartos o áreas similares, se deben proteger mediante alguno de los medios descritos a 
continuación:  
(1) Un interruptor de circuito por falla de arco aprobado, instalado para brindar pr otección a todo el circuito 
derivado.  
(2) Un AFCI de tipo de alimentación/derivado, instalado en el origen del circuito derivado, combinado con 
un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de circuito derivado de salida, instalado en la primera caj a de 
salida, sobre el circuito derivado.  La primera caja de salida del circuito derivado debe estar marcada con el fin 
de indicar que es la primera salida del circuito.  
(3) Un interruptor suplementario de circuito de protección de arco, instalado en el ori gen del circuito 
derivado, combinado con un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de circuito derivado de salida, 
instalado en la primera caja de salida, sobre el circuito derivado, donde se cumplan todas las siguientes 
condiciones:  
a. El cable ado del circuito derivado debe ser continuo desde el dispositivo contra sobrecorriente del 
circuito derivado hasta el interruptor de circuito por falla de arco del circuito derivado de salida.   
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde  el dispositivo contra sobrecorriente del 
circuito derivado hasta la primera salida no debe exceder de 15.2 m para un conductor de 14 AWG o de 21.3 
m para un conductor de 12 AWG.  
c. La primera caja de salida del circuito derivado debe estar marcada con el fin de indicar que es la primera 
salida del circuito.  
NOTA:  Los dispositivos AFCI también pueden ser capaces de realizar otras funciones tales como 
protección contra sobrecorriente, interrupción del circuito de falla a tierra y supresión de sobretensiones.  Se 
reconoce actualmente cuatro tipos de AFCI: Derivación / alimentador, cordón, caja de salida del circuito 
derivado y portátil.  
(4) Un interruptor de circuito por falla de arco de tipo de circuito derivado de salida, instalado en la primera 
salida, sobre  el circuito derivado, combinado con un dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito 
derivado, donde se cumplan todas las siguientes condiciones:  
a. El cableado del circuito derivado debe ser continuo desde el dispositivo contra sobrecorri ente del 
circuito derivado hasta el interruptor de circuito por falla de arco del circuito derivado de salida.   
b. La longitud máxima del cableado del circuito derivado desde el dispositivo contra sobrecorriente del 
circuito derivado hasta la primera salid a no debe exceder de 15.2 m para un conductor de 14 AWG o de 21.3 
m para un conductor de 12 AWG.  
c. La primera caja de salida del circuito derivado debe estar marcada con el fin de indicar que es la primera 
salida del circuito.  
d. La combinación del dispos itivo contra sobrecorriente del circuito derivado y el AFCI del circuito derivado 
de salida debe estar identificada para indicar que cumple con los requisitos de un AFCI de tipo combinado de 
un sistema y debe estar aprobado como tal.  
(5) Cuando se instalan  tubo conduit metálico pesado RMC, IMC, EMT, cable tipo MC o cable armado de 
acero, tipo AC, que cumplan con los requisitos de la sección 250 -118, mediante el uso de canalizaciones 
metálicas para cables, canaletas metálicas auxiliares y cajas metálicas de salida y de conexiones para  la 
porción del circuito derivado entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado y la 
primera salida, debe permitirse la instalación de un AFCI de tipo de circuito derivado de salida en la primera  
salida para brindar protección para la porción restante del circuito derivado.  
(6) Donde una tubería o conduit metálico o no metálico o cable de tipo MC está en una envoltura de un 
mínimo de 50 mm de concreto para la porción del circuito derivado entre el  dispositivo de protección contra 
sobrecorriente del circuito derivado y la primera salida, debe permitirse instalar un circuito derivado de salida 
tipo AFCI en la primera salida para brindar protección para la porción restante del circuito derivado.  
Excep ción:  Se permite omitir la protección de interruptor de circuito por falla de arco, cuando un circuito 
derivado individual para un sistema de alarma contra incendio instalado según 760 -41(b) o 760 -121(b), se 
instala en tubo conduit metálico pesado, tubo co nduit metálico semipesado, tubo conduit metálico ligero, o 
cables armados de acero tipo AC o MC, cumpliendo con los requisitos de 250 -118 y utilizando cajas metálicas 
de salida y de conexiones.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
NOTA:  Ver Sección 760 -41(b) y 760 -121 (b) sobre requisitos de la fuente de alimentación para sistemas 
para alarmas contra incendio.  
b) Dormitorios . Todos los circuitos derivados monofásicos de 120 volts, de 15 y 20 amperes que 
alimentan salidas y dispositivos instaladas en habitaciones dormitorio, salas de estar, ant esalas, armarios, 
cuartos de baño y habitaciones similares deben estar protegidos por cualquiera de los medios descritos en las 
secciones 210 -12(a)(1) hasta (6).  
c) Habitaciones y suites para huéspedes. Todos los circuitos de 120 volts, monofásicos, de 15 y 20 
amperes que alimentan salidas y dispositivos instalados en habitaciones y suites de hoteles y moteles 
deberán estar protegidos por cualquiera de los medios descritos en 210 -12(a)(1) a (6).  
d) Modificaciones o extensiones de circuitos derivados -Unidade s de vivienda y dormitorios.  En 
cualquiera de las áreas especificadas en (a) o (b) anteriores, cuando el alambrado del circuito derivado se 
modifica, reemplaza o amplía, se podrá proteger el circuito derivado con una de las siguientes opciones:  
(1) Un inte rruptor de circuito por falla de arco tipo combinación aprobado, localizado en el origen del 
circuito derivado.  
(2) Un interruptor de circuito por falla de arco tipo circuito derivado de salida aprobado, localizado en la 
primera salida de contacto del circ uito derivado existente.  
Excepción : No debe requerirse protección AFCI donde la extensión de los conductores existentes no sea 
mayor de 1.8 m y no incluya ningún dispositivo o salida adicional.  
210-13. Equipos de protección contra fallas a tierra . Cada des conectador de un circuito derivado de 
1000 amperes nominales o más e instalado en un sistema en estrella sólidamente puesto a tierra, con una 
tensión a tierra de más de 150 volts, pero que no exceda de 600 volts entre fases, debe estar dotado con 
equipos d e protección contra fallas a tierra, de acuerdo con las disposiciones de la Sección 230 -95. 
NOTA:  Para edificios que albergan instalaciones para cuidado de la salud, ver los requisitos de la sección 
517-17. 
Excepción 1: Las disposiciones de esta sección no  se deben aplicar a un medio de desconexión para un 
proceso industrial continuo donde una interrupción no ordenada introducirá riesgos mayores o adicionales.  
Excepción 2: Las disposiciones de esta Sección no se deben aplicar si la protección del equipo con tra 
fallas a tierra se suministra en el lado de alimentación del circuito derivado y en el lado de carga de cualquier 
transformador que alimente al circuito derivado.  
210-17. Habitaciones y suites para huéspedes. Las habitaciones y las suites de huéspedes que se 
proporcionan con instalaciones permanentes para cocinar tendrán circuitos derivados que cumplan las reglas 
para las unidades de la vivienda.  
Parte B. Clasificación de los circuitos derivados  
210-18. Clasificación. Los circuitos derivados reconocidos  por este artículo deben ser clasificados de 
acuerdo con la capacidad de conducción de corriente en amperes máxima permitida o el ajuste del dispositivo 
de sobrecorriente. La clasificación para los circuitos derivados distintos de los circuitos derivados i ndividuales 
será de 15 hasta 50 amperes. Cuando se utilicen conductores de mayor ampacidad por cualquier razón, la 
capacidad o ajuste del dispositivo de sobrecorriente especificado determinará la clasificación del circuito.  
Excepción: Se permitirá que los circuitos derivados de salida múltiple superiores a 50 amperes alimenten 
cargas que no sean de iluminación en edificios industriales donde las condiciones de mantenimiento y 
supervisión aseguren que sólo las personas calificadas reparen el equipo.  
210-19. Conductores. Ampacidad y tamaño mínimos.  
a) Circuitos derivados de hasta 600 volts  
NOTA 1:  Ver la Sección 310 -15 para la clasificación de los conductores por su ampacidad.  
NOTA 2: Ver la Parte B del Artículo 430 para la ampacidad mínima de los conductores de los circuitos 
derivados de motores.  
NOTA 3:  Ver Sección 310 -15(a)(3) para las limitaciones de temperatura de los conductores.  
NOTA 4:  Los conductores de circuitos derivados como están definidos en el Artículo 100, dimensionados 
para evitar una caída de tensión mayor que 3 por ciento en la salida más lejana que alimente a cargas de 
calefacción, de fuerza, de alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída máxima de 
tensión combinada de los circuitos alimentadores y los circuitos derivados  hasta el contacto más lejano no Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
supere 5 por ciento, proporcionarán una razonable eficiencia de funcionamiento. Para la caída de tensión de 
los conductores de los circuitos alimentadores, ver la NOTA 2 de la Sección 215 -2(a)(1).  
1) Generalidades.  Los cond uctores de los circuitos derivados deben tener una ampacidad no menor que 
la correspondiente a la carga máxima que será alimentada. Los conductores se deben dimensionar para 
conducir un valor no menor del mayor valor establecido en (1) o (2) siguientes:  
a) Donde un circuito derivado suministra cargas continuas o una combinación de cargas continuas y no -
continuas, el tamaño mínimo del conductor del circuito derivado, antes de la aplicación de cualquier factor de 
ajuste o de corrección, deberá tener una ampac idad permisible no menor que la carga no -continua más el 125 
por ciento de la carga continua.  
b) El tamaño mínimo del conductor del circuito derivado debe tener una ampacidad permitida no menor 
que la carga máxima que se va a alimentar después de la aplica ción de cualquier factor de ajuste o de 
corrección.  
Excepción 1: Si el conjunto, incluidos los dispositivos de sobrecorriente que protegen los circuitos 
derivados, está aprobado para operación al 100 por ciento de su capacidad nominal, se permitirá que la 
ampacidad de los conductores del circuito derivado no sea menor a la suma de las cargas continuas más las 
cargas no -continuas.  
2) Circuitos derivados con más de un contacto. Los conductores de circuitos derivados que alimentan 
más de un contacto para carga s portátiles conectadas por cordón y clavija deben tener una ampacidad no 
menor a la capacidad nominal del circuito derivado.  
3) Estufas y aparatos de cocción.  Los conductores de los circuitos derivados que alimentan estufas 
domésticas, hornos montados en la pared, unidades para cocinar montadas en la cubierta y otros aparatos de 
cocción, deben tener una ampacidad no menor a la nominal del circuito derivado y no menor a la carga 
máxima que deban alimentar. Para estufas de 8.75 kilowatts o más, la capacidad mínima del circuito derivado 
debe ser de 40 amperes.  
Excepción 1:  Los conductores derivados de un circuito derivado de 50 amperes que alimentan estufas 
eléctricas, hornos eléctricos montados en la pared y unidades para cocinar montadas en la cubierta, debe n 
tener una ampacidad mínima de 20 amperes, y ser suficiente para la carga que va a alimentar. Estos 
conductores en derivación incluyen cualquier conductor que sea parte de las terminales suministradas con el 
aparato que son más pequeñas que los conductore s del circuito derivado. Las derivaciones no deben ser más 
largas de lo necesario para alimentar al aparato.  
Excepción 2:  Está permitido que el conductor neutro de un circuito derivado de tres conductores para 
alimentar una estufa eléctrica doméstica, parr illas eléctricas montadas en la cubierta del mueble de cocina o 
para un horno montado en la pared, sea de menor tamaño que los conductores de fase cuando la demanda 
máxima de una cocina de 8.75 kilowatts o más se haya calculado según la columna C de la Tab la 220 -55, 
pero tal conductor debe tener una ampacidad no menor a 70 por ciento de la capacidad nominal del circuito 
derivado y tamaño no menor a 5.26 mm2 (10 AWG).  
4) Otras cargas.  Los conductores de un circuito derivado que alimenten cargas diferentes de  las 
especificadas en 210 -3 y otros aparatos diferentes de los de cocción, que se especifican en (a)(3) anterior, 
deben tener una ampacidad suficiente para las cargas conectadas y no deben ser más pequeños al tamaño 
2.08 mm2 (14 AWG).  
Excepción 1:  Los cond uctores en derivación deben tener una ampacidad suficiente para la carga 
conectada. Además, deben tener una ampacidad no menor de 15 amperes para circuitos de capacidad 
nominal de menos de 40 amperes, y no menor de 20 amperes para circuitos con capacidad n ominal de 40 o 
50 amperes y sólo cuando esos conductores en derivación alimenten cualquiera de las siguientes cargas:  
a. Portalámparas o luminarias individuales con derivaciones no mayores de 45 centímetros desde 
cualquier parte del portalámparas o de la l uminaria.  
b. Luminarias con conductores derivados como se indica en 410 -117. 
c. Salidas individuales, que no sean contactos, con derivaciones no mayores de 45 centímetros  de 
largo.  
d. Artefactos de calefacción industrial con lámparas de luz infrarroja.  
e. Terminales no calentadoras de deshielo y cables derretidores de nieve.  
Excepción 2:  Se permitirá que los alambres y cordones flexibles de las lámparas sean de tamaño menor 
que 2.08 m2 (14 AWG), como se permite en 240 -5.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Circuitos derivados de más de 60 0 volts. La ampacidad de los conductores debe estar acorde con 
310-15 y 310 -60, según aplique. Los conductores de circuitos derivados de más de 600 volts se deben 
dimensionar de acuerdo con (1) o (2) siguientes.  
1) Generalidades. La ampacidad de los conduc tores de circuitos derivados no debe ser menor al 125 por 
ciento de la carga potencial de diseño del equipo de utilización que será operado simultáneamente.  
2) Instalaciones supervisadas. Para instalaciones supervisadas, se permite que el tamaño del conduc tor 
del circuito derivado sea determinado por personal calificado bajo supervisión de ingeniería. Las instalaciones 
supervisadas se definen como aquellas partes de la instalación en donde se cumplen las dos condiciones 
siguientes:  
(1) Las condiciones de di seño e instalación se determinan bajo la supervisión de ingeniería.  
(2) Personas calificadas con capacitación y experiencia documentada en sistemas de más de 600 volts 
proveen el mantenimiento, el monitoreo y el mantenimiento del sistema.  
210-20. Protecció n contra sobrecorriente.  Los conductores de circuitos derivados y los equipos deben 
estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal o ajuste que 
cumpla lo establecido en (a) hasta (d) siguientes.  
a) Cargas conti nuas y no continuas.  Cuando un circuito derivado alimenta cargas continuas o cualquier 
combinación de cargas continuas y no -continuas, la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente no 
debe ser menor a la carga no -continua más el 125 por ciento de la carga continua.  
Excepción: Cuando el conjunto, incluidos los dispositivos de sobrecorriente que están protegiendo el 
circuito derivado, esté aprobado para funcionamiento al 100 por ciento de su valor nominal, se permitirá que el 
valor nominal en amperes  del dispositivo de sobrecorriente no sea menor que la suma de la carga continua 
más la carga no -continua.  
b) Protección del conductor.  Los conductores se deben proteger de acuerdo con 240 -4. Los alambres y 
cordones flexibles de las lámparas deben estar pr otegidos según 240 -5. 
c) Equipo.  La capacidad nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe 
exceder la especificada en los Artículos aplicables para el equipo, que se indican en la Tabla 240 -3. 
d) Dispositivos de salida. El valor nominal o ajuste no debe exceder lo especificado en 210 -21 para 
dispositivos de salida.  
210-21. Dispositivos de salida.  Los dispositivos de salida deben tener una capacidad nominal de 
corriente no menor que la carga que van a alimentar y deben cumplir  lo establecido en los siguientes incisos 
(a) y (b):  
a) Portalámparas.  Cuando estén conectados a un circuito derivado de más de 20 amperes, los 
portalámparas deben ser del tipo para servicio pesado. Un portalámparas para servicio pesado debe tener 
una capa cidad nominal no menor a 660 watts si es de tipo admedium/ (designación de casquillo E29) y no 
menor a 750 watts si es de cualquier otro tipo.  
b) Contactos  
1) Contacto sencillo instalado en un circuito derivado individual.  Un contacto sencillo instalado en  un 
circuito derivado individual debe tener una capacidad nominal no menor que la de dicho circuito.  
Excepción 1:  Si está instalado según se indica en 430 -81(b).  
Excepción 2:  Está permitido que un contacto instalado exclusivamente para usar un equipo de so ldadura 
por arco conectado con cordón y clavija tenga una capacidad nominal de corriente no menor a la ampacidad 
mínima de los conductores del circuito derivado, determinada como se establece en 630 -11(a) para las 
máquinas de soldar por arco.  
NOTA:  Ver la definición de contacto en el Artículo 100.  
2) Carga total conectada con cordón y clavija . Cuando dos o más contactos o salidas estén conectados 
a un circuito derivado, un contacto no debe alimentar una carga total conectada con cordón y clavija que 
exceda el máximo especificado en la Tabla 210 -21(b)(2).  
Tabla 210 -21 (b)(2). - Carga máxima conectada a un contacto por medio de un cordón y clavija.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Capacidad nominal del 
circuito  Capacidad nominal del 
contacto  Carga máxima  
Amperes  
15 ó 20  15 12 
20 20 16 
30 30 24 
 
3) Valor nominal del contacto.  Cuando se conecten dos o más contactos o salidas a un circuito derivado, 
la capacidad nominal de los contactos debe corresponder a los valores de la Tabla 210 -21(b)(3) o, si es de 
más de 50 amperes, la capacidad nomina l del contacto no debe ser menor a la capacidad nominal del circuito 
derivado.  
Excepción 1:  Se permite que los contactos instalados exclusivamente para usar una o más máquinas de 
soldar por arco conectadas con cordón y clavija, tenga una capacidad nominal no menor a la ampacidad 
mínima de los conductores del circuito derivado, tal como se permite en 630 -11(a) o (b) para las máquinas de 
soldar por arco.  
Excepción 2:  Se permite que el valor nominal en amperes de un contacto instalado para iluminación con 
lámp aras de descarga eléctrica se base en lo que se indica en 410 -62(c).  
4) Valor nominal de contacto para estufa.  Se permite que la capacidad nominal de un contacto para 
estufa se base en la carga demandada de una sola estufa, tal como se especifica en la Tab la 220 -55. 
210-22. Cargas permisibles de circuitos derivados individuales . Debe permitirse que un circuito 
derivado individual alimente a cualquiera de las cargas dentro de su capacidad, aunque en ningún caso debe 
la carga exceder el valor nominal del circ uito derivado en amperes  
210-23. Cargas permisibles de circuitos derivados con múltiples salidas.  En ningún caso la carga 
debe exceder a la capacidad nominal del circuito derivado en amperes. Está permitido que un circuito 
derivado individual alimente cual quier carga dentro de su valor nominal. Un circuito derivado que suministre 
energía a dos o más contactos o salidas, sólo debe alimentar las cargas de acuerdo con su tamaño, como se 
especifica en (a) hasta (d) y como se resume en 210 -24 y en la Tabla 210 -24. 
a) Circuitos derivados de 15 y 20 amperes.  Se permite que los circuitos derivados de 15 o 20 amperes  
alimenten a unidades de alumbrado, otros equipos de utilización o una combinación de ambos y debe cumplir 
con lo que se establece en (1) y (2) siguiente s. 
Excepción:  Los circuitos derivados para aparatos pequeños, los circuitos derivados para lavadora y los 
circuitos derivados para cuartos de baño exigidos para las unidades de vivienda en 210 -11(c)(1), (c)(2) y 
(c)(3), sólo deben alimentar las salidas de contactos especificadas en esa sección.  
Tabla 210 -21(b)(3). - Capacidad nominal de contactos en circuitos de varias capacidades  
Capacidad nominal del circuito  Capacidad nominal del contacto  
Amperes  
15 No más de 15  
20 15 o 20 
30 30 
40 40 o 50 
50 50 
 
1) Equipo conectado con cordón y clavija que no está fijo en un lugar.  La carga nominal de cualquier 
equipo individual de utilización conectado mediante cordón y clavija que no esté fijo en un lugar no debe 
superar el 80 por ciento de la capacidad nominal e n amperes del circuito derivado.  
2) Equipo de utilización fijo en un lugar.  La carga nominal total del equipo de utilización fijo en un lugar, 
que no sean luminarias, no debe superar el 50 por ciento de la capacidad nominal en amperes del circuito 
derivado , cuando también se alimenten unidades de alumbrado o equipos de utilización conectados con 
cordón y clavija no fijos en un sitio, o ambos.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Circuitos derivados de 30 amperes.  Se permite que los circuitos derivados de 30 amperes  
suministren energía a uni dades fijas de alumbrado con portalámparas de servicio pesado, en lugares que no 
sean viviendas o equipo de utilización en cualquier lugar. La capacidad nominal de cualquier equipo de 
utilización conectado con cordón y clavija no debe exceder 80 por ciento  de la capacidad nominal del circuito 
derivado.  
c) Circuitos derivados de 40 y 50 amperes.  Se permite que un circuito derivado de 40 o 50 amperes  
suministre energía a equipo de cocina fijo en cualquier lugar. En edificios que no sean viviendas, se permite 
que tales circuitos suministren energía a unidades de alumbrado fijas con portalámparas de servicio pesado, 
unidades de calefacción por infrarrojos u otros equipos de utilización.  
d) Circuitos derivados de más de 50 amperes.  Los circuitos de más de 50 ampe res sólo deben 
suministrar energía a cargas que no sean salidas para alumbrado.  
210-24. Requisitos para los circuitos derivados -Resumen.  En la Tabla 210 -24 se resumen los 
requisitos para los circuitos que tengan dos o más contactos o salidas distintos a lo s circuitos de contactos 
indicados en 210 -11(c)(1), (c)(2) y (c)(3). Esta tabla sólo brinda un resumen de los requisitos mínimos. Véase 
210-19, 210 -20 y 210 -21 para los requisitos específicos que se aplican a los circuitos derivados.  
210-25. Circuitos deri vados en edificios con más de una vivienda.  
a) Circuitos derivados en unidades de vivienda. Los circuitos derivados en cada unidad de vivienda 
sólo deben alimentar cargas dentro de esa unidad o a las asociadas únicamente con esa unidad.  
b) Circuitos deriva dos para áreas comunes. Los circuitos derivados instalados para propósitos de 
alumbrado, alarmas centrales, señales, comunicaciones u otros propósitos para áreas públicas o comunes de 
viviendas bifamiliares, viviendas multifamiliares o edificios con varios  lugares con distintos usos, no se deben 
alimentar de equipos que den suministro a una unidad de vivienda individual o a un espacio rentable.  
Tabla 210 -24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados  
Valor nominal del circuito (amperes)  15 o 16 20 30 o 32 40 50 
Conductores (tamaño mínimo)  mm2 AWG  mm2 AWG  mm2 AWG  mm2 AWG  mm2 AWG  
Conductores del circuito*  2.08 14 3.31 12 5.26 10 8.37 8 13.3 6 
Derivaciones  2.08 14 2.08 14 2.08 14 3.31 12 3.31 12 
Cables y cordones de artefactos eléctricos, 
véase 240 -5      
Protección contra sobrecorriente 
(amperes)  15 20 30 40 50 
Dispositivos de salida:       
Portalámparas permitidos  De cualquier  
tipo De cualquier  
tipo Servicio 
pesado  Servicio 
pesado  Servicio 
pesado  
Capacidad nominal del contacto, en 
amperes**  15 má x. 15 o 20  30 40 o 50  50 
Carga Máxima  
(amperes)  15 20 30 40 50 
Carga Permisible  Ver 
210-23(a)  Ver 
210-23(a)  Ver 
210-23(b)  Ver 
210-23(c)  Ver 
210-23 (c)  
* Estos tamaños se refieren a conductores de cobre.  
** Para la capacidad de los contactos instalados p ara alumbrado de descarga conectados con cordón y clavija, véase 
410-62(c).  
 
Parte C. Salidas necesarias  
210-50. Generalidades.  Las salidas de contactos deben instalarse como se especifica en 210 -52  a 210 -
64. 
a) Cordón colgante.  Un conector de cordón que  es alimentado por un cordón colgante instalado 
permanentemente se considera como salida para contacto.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
b) Conexiones de cordón.  Debe instalarse una salida para contacto siempre que se utilicen cordones 
flexibles con clavija de conexión. Cuando se permita que los cordones flexibles estén conectados 
permanentemente, se permite suprimir los contactos para dichos cordones.  
c) Salidas para contactos de aparatos (electrodomésticos).  Las salidas para contactos para aparatos 
específicos instaladas en una vivienda,  tales como equipo de lavado, deben instalarse a no más de 1.80 
metros del lugar destinado para colocar el aparato.  
210-52. Salidas para contactos en unidades de vivienda. Esta sección proporciona los requisitos para 
las salidas de contactos de 120 volts, 15 y 20 amperes. Los contactos exigidos por esta sección deben ser 
adicionales a cualquier contacto que:  
(1) Sea parte de un aparato o una luminaria,  
(2) Esté controlado por apagador de pared según 210 -70(a)(1), Excepción 1,  
(3) Se instale en gabinetes o a rmarios,  
(4) Se instale a más de 1.70 metros sobre el nivel del piso.  
Los calefactores eléctricos tipo -zoclo instalados permanentemente, equipados con salidas de contactos 
instaladas en fábrica o salidas suministradas como un ensamble separado por el fabri cante, se permitirán 
como los contactos requeridos para el espacio de pared utilizado por estos calefactores instalados en forma 
permanente. Estas salidas de contacto no se deben conectar a los circuitos del calefactor.  
NOTA:  Los calentadores eléctricos ti po zoclo aprobados, incluyen instrucciones que pueden prohibir su 
instalación debajo de las salidas de contactos.  
a) Generalidades.  En las unidades de vivienda, en cada cuarto de cocina, sala de estar, sala, salón, 
biblioteca, cuarto de estudio, solario, c omedor, recibidor, vestíbulo, biblioteca, terraza, recámara, cuarto de 
recreo o cualquier habitación similar, deben instalarse salidas para contactos de acuerdo con las 
disposiciones siguientes:  
1) Separación.  Las salidas para contactos deben instalarse de  modo que ningún punto medido 
horizontalmente a largo de la línea del piso de cualquier espacio de pared esté a más de 1.80 metros, de una 
salida para contacto.  
2) Espacio de pared.  Para los efectos de este Artículo debe entenderse "espacio de pared" lo si guiente:  
(1) Cualquier espacio de 60 centímetros o más de ancho incluyendo el espacio que se mida en las 
esquinas y no interrumpido por aberturas de puertas o aberturas similares, chimeneas y gabinetes 
fijos que no tengan cubiertas o superficies de trabajo  similares.  
(2) El espacio ocupado por paneles fijos en paredes, excepto los paneles deslizantes.  
(3) El espacio creado por divisores fijos de cuartos tales como mostradores autosoportados tipo bar o 
barandillas.  
3) Contactos de piso.  Los contactos de piso  no deben contarse como parte del número requerido de 
salidas de contactos, a menos que estén localizados a una distancia no mayor de 45 centímetros de la pared.  
4) Contactos en las cubiertas y salidas de contactos en superficies de trabajo similares. Los 
contactos instalados sobre las cubiertas y superficies de trabajo similares, tal y como se especifica en el inciso 
(c) siguiente no se deben considerar como una salida de contactos exigidos por este inciso (a).  
b) Aparatos pequeños.  
1) Alimentación para sa lidas para contactos. En la cocina, despensa, comedor, desayunador o área 
similar de una unidad de vivienda, los dos o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños 
que exige 210 -11(c)(1), deben alimentar todas las salidas de contactos de pa red y de piso a las que se refiere 
el inciso (a) de esta sección, todas las salidas de cubiertas a las que se refiere el inciso (c) de esta sección y 
las salidas de contactos para equipos de refrigeración.  
Excepción 1:  Además de los contactos exigidos enum erados en 210 -52, se permitirá que sean 
alimentados por un circuito derivado de uso general los contactos controlados con interruptor, como se define 
en 210 -70(a)(1), Excepción 1.  
Excepción 2:  Además de las salidas de contactos requeridas especificadas en 210-52, se permite que 
una salida de contactos para un aparato específico se alimente de un circuito derivado independiente de 15 
amperes o mayor.  
2) Ninguna otra salida.  Los dos o más circuitos derivados para aparatos pequeños especificados en  210-
52(b)( 1) no deben tener otras salidas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 1:  Un contacto instalado exclusivamente para la alimentación y soporte de un reloj eléctrico en 
cualquiera de los cuartos especificados en (b)(1) anterior.  
Excepción 2:  Los contactos instalados para conectar equip os e iluminación suplementarios de estufas de 
gas, hornos de gas y parrillas de gas montadas sobre la cubierta.  
3) Requisitos para contactos en la cocina. Los contactos instalados en las cubiertas de una cocina 
deben estar alimentados cuando menos por dos circuitos derivados de aparatos pequeños, se permitirá que 
cada uno de estos circuitos, o ambos, también alimenten salidas de contacto en el mismo cuarto de cocina y 
en otros cuartos especificados en (b)(1). Se permitirán circuitos derivados adicionales qu e alimenten las 
salidas de contactos de la cocina y de otras habitaciones especificadas en (b)(1). Ningún circuito derivado 
para pequeños aparatos debe alimentar más de una cocina.  
c) Cubiertas y superficies de trabajo.  En los cuartos de cocinas, despensas , desayunador, comedores y 
áreas similares de las unidades de vivienda se deben instalar salidas de contacto para las cubiertas  y 
superficies de trabajo, de acuerdo con (1) a (5) siguientes.  
1) Espacio de pared de la cubierta y superficies de trabajo.  Se debe instalar un contacto en cada 
espacio de pared de la cubierta y superficie de trabajo que tenga 30 centímetros o más de ancho. Las salidas 
de contacto se deben instalar de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede a más de 60 
centí metros, medido horizontalmente, desde un contacto en ese espacio.  
Excepción:  No se requieren salidas de contactos en una pared directamente por detrás de una estufa, 
una parrilla de cubierta o un fregadero en la instalación que se describe en la Figura 210 -52(c)(1).  
2) Espacios en las cubiertas de isla.  Se debe instalar por lo menos un contacto en cada cubierta de isla 
por cada espacio cuya dimensión más larga tenga 60 centímetros o más y la más corta 30 centímetros o más.  
3) Espacios en las cubiertas de pe nínsula.  En cada cubierta de península, cuya dimensión más larga 
tenga 60 centímetros o más y la más corta 30 centímetros o más, se debe instalar por lo menos una salida de 
contacto en el espacio de la dimensión más larga. Una cubierta de península se mide  desde la pared 
perpendicular conectada.  
 
Figura  210-52(c)(1). -  Determinación del espacio detrás de una estufa de gas, una parrilla 
eléctrica montada en la cubierta o un fregadero  
4) Espacios separados.  Para aplicar los requisitos del inciso (1) anterior , se deben considerar como 
espacios separados las cubiertas separados por estufas, refrigeradores o fregaderos. Si una estufa, una 
parrilla de cubierta o un fregadero son instalados en cubiertas de isla o de península y la profundidad de la 
cubierta por de trás de la estufa, parrilla de cubierta o fregadero es menor a 30 centímetros, se debe 
considerar que la estufa, la parrilla de cubierta o el fregadero dividen el espacio de la cubierta en dos espacios 
de cubiertas separadas. Cada espacio separado de cubie rtas debe cumplir con los requisitos aplicables de 
este inciso(c).  
5) Ubicación de las salidas de contacto.  Las salidas de contacto deben estar ubicadas en o sobre las 
cubiertas, pero a no más de 50 centímetros por encima de la cubierta o superficie de tra bajo. Se permite que 
ensambles de salidas de contactos aprobados para uso en cubiertas o superficies de trabajo se instalen en las 
cubiertas o superficies de trabajo. Las salidas de contactos que no queden fácilmente accesibles debido a 
aparatos fijos, ala cenas, fregadero o estufa sobrepuesta como los cubiertos en (c)(1), Excepción, o por 
aparatos que ocupen un espacio dedicado, no se deben considerar como parte de las salidas exigidas.  
NOTA: Véase 406 -5(e) y 406 -5(g) para los requisitos para la instalación  de contactos en las cubiertas. y 
406-5(f) y 406 -5(g) para requisitos de instalación de contactos en superficies de trabajo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Excepción a (5): Para cumplir las condiciones especiales especificadas en (1) o (2), se permitirá que las 
salidas de contacto vayan  montadas a no más de 30 centímetros por debajo de la cubierta o superficies de 
trabajo. Los contactos montados por debajo de la cubierta o superficies de trabajo, de acuerdo con esta 
excepción, no se deben localizar donde la cubierta o superficies de trab ajo sobresalga más de 15 centímetros 
de su base de apoyo:  
(1) Construcción para personas discapacitadas  
(2) En cubiertas tipo isla o península, cuando la cubierta o superficies de trabajo son planas en toda su 
superficie (sin salpicaderos, divisores, etc.)  y no hay medios para montar un contacto dentro de los 
50 centímetros por encima de la cubierta, como por ejemplo un gabinete de techo.  
d) Cuartos de baño. En los cuartos de baño de unidades de vivienda se debe instalar por lo menos un 
contacto a no más de  90 centímetros del borde exterior de cada lavabo. Las salidas de contacto se deben 
localizar en una pared o una división que sea adyacente al lavabo o a la cubierta del lavabo, localizadas en la 
cubierta, o se debe instalar en la superficie lateral o en e l frente del gabinete del lavabo. En ningún caso debe 
el contacto estar a más de 30 centímetros por debajo del lavabo o a la cubierta del lavabo. Se permite que los 
ensambles de salidas de contacto aprobados para uso en cubiertas sean instalados en las cub iertas.  
NOTA: Véase 406 -5(e) y (g) para los requisitos para la instalación de contactos en las cubiertas.  
e) Salidas exteriores.  Las salidas de contactos en los exteriores de la vivienda se deben instalar de 
acuerdo con (1) a (3) siguientes. Véase 210 -8(a)(3). 
1) Viviendas unifamiliares y bifamiliares . En una vivienda unifamiliar y en cada unidad de una vivienda 
bifamiliar que estén a nivel del suelo, se debe instalar al menos una salida de contacto fácilmente accesible 
desde el nivel del suelo y ubicada a no más de 2.00 metros por encima del nivel del suelo, en la parte frontal y 
posterior de la vivienda.  
2) Viviendas multifamiliares . En cada unidad de vivienda de una unidad multifamiliar donde la unidad de 
vivienda esté a nivel del suelo y tenga entradas/s alidas exteriores individuales, se debe instalar por lo menos 
una salida de contacto fácilmente accesible desde el nivel del suelo y a no más de 2.00 metros por encima del 
nivel del suelo.  
3) Balcones, terrazas y pórticos. Los balcones, terrazas y pórticos  accesibles desde el interior de la 
vivienda deben tener por lo menos una salida de contacto instalada dentro del perímetro del balcón, la terraza 
o el pórtico. El contacto no debe estar a más de 2.00 metros por encima de la superficie del balcón,  terraza  o 
pórtico.  
f) Áreas de lavandería.  En las unidades de vivienda se debe instalar como mínimo una salida de contacto 
en las áreas destinadas para la instalación de equipos de lavandería.  
Excepción 1:  En una unidad de vivienda que sea un apartamento o área d e vivienda en un edificio 
multifamiliar, en la que haya instalaciones de lavado en el mismo inmueble disponibles para todos los 
ocupantes del mismo, no se exigirá el contacto para lavadora.  
Excepción 2:  En viviendas distintas de las unifamiliares en las qu e no haya o no estén permitidas 
instalaciones de lavandería, no es necesario un contacto para lavadora.  
g) Garajes, edificios accesorios y sótanos.  En las viviendas unifamiliares deben instalarse por lo menos 
una salida de contacto en las áreas especificad as en los incisos (1) hasta (3) siguientes. Estos contactos 
deben ser adicionales a los contactos requeridos para equipos específicos:  
(1) Garajes. En cada garaje adjunto y en cada garaje independiente que cuente con energía eléctrica, se 
instalará por lo menos un contacto en cada cajón de estacionamiento y no más de 1.7 m por encima 
del piso.  
(2) Edificios accesorios. En cada edificio accesorio que tengan instalación eléctrica  
(3) Sótanos. En cada parte independiente no terminada de un sótano.  
h) Pasillos . En las unidades de vivienda, los pasillos de 3.00 metros o más de longitud deben tener por lo 
menos una salida de contacto.  
Para efectos de esta subsección, la longitud del pasillo se mide a lo largo de la línea central del pasillo, sin 
pasar por ninguna  puerta.  
i) Vestíbulos.  Los vestíbulos que no son parte de un pasillo de acuerdo con (h) anterior y que tienen una 
superficie mayor que 5.60 m² deben tener un contacto localizado en cada espacio de pared de 90 centímetros 
o más de ancho, no deben considera rse espacios de pared las entradas, ventanas del piso al techo y 
aberturas similares.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
210-60. Habitaciones de huéspedes, suites de huéspedes, dormitorios y alojamientos similares.  
a) Generalidades.  Las habitaciones o suites de huéspedes de los hoteles, mot eles, los cuartos de dormir 
en los dormitorios y en alojamientos similares deben tener instaladas salidas de contacto, de acuerdo con 
210-52(a) y 210 -52(d). Las habitaciones o suites de huéspedes que tengan servicios de cocina permanentes 
deben tener salid as de contacto instaladas de acuerdo con todas las reglas aplicables de 210 -52. 
b) Ubicación del contacto.  Aplicando las disposiciones de 210 -52(a), el número total de salidas de 
contactos no debe ser inferior al número mínimo que cumpla con las disposicio nes de esa sección. Se 
permitirá ubicar convenientemente estas salidas de contacto de acuerdo con la disposición permanente de los 
muebles. Debe haber al menos dos salidas de contacto fácilmente accesibles.  
Cuando los contactos estén instalados detrás de l a cama, el contacto se debe ubicar de manera que se 
evite el contacto de la cama con cualquier clavija de conexión que pueda instalarse, o el contacto se debe 
proteger adecuadamente.  
210-62. Aparadores. Directamente por encima de un aparador debe instalars e por lo menos una salida 
para contacto monofásico de 125 volts y 15 o 20 amperes dentro de una distancia de 45 cm de la parte 
superior del aparador por cada 3.70 metros lineales o más del aparador, medidos horizontalmente en su parte 
más ancha.  
210-63. Sa lidas para equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Debe instalarse una 
salida para contacto monofásica de 120 volts y 15 o 20 amperes en un lugar accesible para el mantenimiento 
de los equipos de calefacción, refrigeración y aire acondi cionado. La salida para contacto debe estar situada 
al mismo nivel y a una distancia no mayor de 7.50 metros del equipo de calefacción, refrigeración o aire 
acondicionado. La salida para contacto no debe conectarse del lado de la carga del medio de descone xión del 
equipo.  
NOTA:  Ver la Sección 210 -8 para los requisitos de interruptores de circuito por falla a tierra.  
Excepción:  No se exigirá un contacto en viviendas unifamiliares y bifamiliares, para el mantenimiento de 
enfriadores evaporativos.  
210-64. Área  del interruptor general . Debe instalarse al menos una salida de contacto monofásica, de 
125 volts y de 15 o 20 amperes nominales en un lugar accesible dentro de los 7.5 m del equipo del interruptor 
general. La salida de contacto requerida debe estar local izada dentro del mismo cuarto o área del interruptor 
general.  
Excepción 1:  No debe requerirse que se instale la salida del contacto en viviendas unifamiliares y 
bifamiliares.  
Excepción 2:  Cuando la tensión de servicio sea superior a 120 volts a tierra, no se requerirá una salida de 
contacto para los servicios dedicados a los equipos cubiertos en los Artículos 675 y 682.  
210-70. Salidas requeridas para alumbrado.  Las salidas para alumbrado deben instalarse de acuerdo a 
lo especificado en (a), (b) y (c) sigui entes:  
a) Unidades de vivienda. En las unidades de vivienda, las salidas de alumbrado deben instalarse de 
acuerdo a las disposiciones (1), (2) y (3) siguientes.  
1) Cuartos habitables.  Debe instalarse al menos una salida para alumbrado controlada por un apa gador, 
en todos los cuartos habitables, cocina y cuartos de baño.  
Excepción 1:  En otros lugares diferentes de cocinas y cuartos de baño se permite uno o más contactos 
controlados mediante apagador en lugar de salidas de alumbrado.  
Excepción 2:  Se permite q ue las salidas de alumbrado estén controladas por sensores de presencia que 
(1) Sean complementarios a los apagadores, o (2) estén situados donde se instalan normalmente los 
apagadores y estén equipados con un control manual adicional que permita que el se nsor funcione como 
apagador.  
2) Lugares adicionales.  Se deben instalar salidas de alumbrado adicionales de acuerdo con a), b) y c) 
siguientes:  
(1) Por lo menos una salida de alumbrado controlada con un apagador, en pasillos, escaleras, 
garajes adjuntos y g arajes separados con energía eléctrica.  
(2) Para unidades de vivienda, garajes adjuntos y garajes independientes con energía eléctrica, se 
debe instalar por lo menos una salida de alumbrado controlada por apagador para iluminar el lado 
exterior de las entr adas o salidas con acceso a nivel del piso. Una puerta vehicular en un garaje 
no se debe considerar como una entrada o salida exterior.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(3) Cuando estén instaladas una o más salidas de alumbrado en escaleras interiores, debe haber un 
apagador al nivel de c ada piso y en cada nivel del descanso que incluya una entrada, para 
controlar las salidas de alumbrado, en todos los casos cuando la escalera entre niveles sea de 
seis escalones o más.  
Excepción a (1), (2) y (3) anteriores:  En pasillos, escaleras y accesos  exteriores, se permite el control 
remoto, central o automático del alumbrado.  
(4) Las salidas de iluminación controladas de acuerdo con la Sección 210.70 (a)(2)(3) no deben ser 
controladas por el uso de atenuadores, a menos que proporcionen la gama comple ta de control 
de atenuación en cada ubicación.  
3) Espacios para almacenamiento o equipo.  En desvanes, sótanos, espacios bajo el piso, cuartos de 
servicio y cuartos de máquinas, debe instalarse al menos una salida para alumbrado con interruptor colgante 
o controlado por un apagador, en donde estos espacios se utilizan para almacenamiento o para contener 
equipo que requiere reparación. Al menos un apagador debe estar en el punto habitual de entrada a estos 
espacios. La salida de alumbrado debe instalarse en e l o cerca del equipo que requiere servicio.  
b) Habitaciones de huéspedes.  En las habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes de los hoteles, 
moteles o lugares similares, debe haber al menos una salida para alumbrado controlada por un apagador en 
cada c uarto habitable y en el cuarto de baño.  
Excepción 1:  En otros lugares diferentes de cuartos de cocina y cuartos de baño se permitirán uno o más 
contactos controlados mediante un apagador en lugar de una salida de alumbrado.  
Excepción 2:  Se permitirá que la s salidas de alumbrado estén controladas por sensores de presencia 
que: (1) sean adicionales a los apagadores o (2) estén situados donde se instalan normalmente los 
apagadores y estén equipados con un control manual adicional que permita que el sensor func ione como 
apagador.  
c) Todos los lugares.  En los áticos, espacios bajo el piso, cuartos de servicio y sótanos que albergan 
equipos que requieren servicio, debe instalarse al menos una salida de alumbrado con interruptor colgante o 
controlada por un apagado r debe instalarse donde estos espacios se utilicen para almacén o que tengan 
equipo que requieran mantenimiento. Al menos un apagador debe estar en el punto habitual de entrada a 
estos espacios. La salida de alumbrado debe instalarse en el o cerca del equi po que necesita servicio.  
210-71 Salas de reuniones.  
a) Generalidades.  Cada sala de reuniones de no más de 93 m2 en unidades que no sean unidades de 
vivienda tendrá salidas para contactos de tipo no bloqueable, de 125 volts, de 15 o 20 amperes. Las salidas  
se instalarán de acuerdo con 210 -71(b). Cuando una habitación o espacio esté provisto de divisiones móviles, 
cada tamaño de la habitación se determinará con la división en la posición que resulte en la sala de reuniones 
de tamaño más pequeño.  
NOTA 1:  Para  los efectos de esta Sección, las salas de reuniones suelen estar diseñadas o destinadas 
para la reunión de ocupantes sentados para propósitos tales como conferencias, debates o propósitos 
similares, en donde es posible que se ocupen equipos electrónicos p ortátiles como computadoras, 
proyectores o equipos similares.  
NOTA 2:  Ejemplos de salas que no son salas de reuniones incluyen auditorios, aulas y cafeterías.  
b) Salidas de contactos requeridas . El número total de salidas de contactos, incluidas las salida s en el 
piso y las salidas de contactos en los muebles fijos, no será inferior al determinado en los apartados 1 y 2 
siguientes. Se permitirá que estas salidas de contacto estén ubicadas según lo determinado por el diseñador o 
propietario del edificio.  
(1) Contactos en pared fija. Las tomas de los contactos se instalarán de acuerdo con 210 -52(a)(1)  a (a) 
(4). 
(2) Salidas de contactos en el piso. Una sala de reuniones que tenga una anchura mínima de 3.7 metros y 
que tenga una superficie mínima de 20 m2 debe rá tener al menos una salida de contacto situada en el piso a 
una distancia no inferior a 1.8 metros de cualquier pared fija para cada 20 m2 o la mayor porción de espacio 
del piso.  
NOTA 1:  Ver la Sección 314 -27(b) para cajas de piso utilizadas para contact os situados en el suelo.  
NOTA 2:  Ver el Artículo 518 para lugares de reunión para 100 o más personas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
ARTÍCULO 215  
ALIMENTADORES  
215-1. Alcance.  Este Artículo cubre los requisitos de instalación, de protección contra sobrecorriente, y la 
ampacidad y tamaño  mínimo de los conductores para los alimentadores.  
Excepción:  Alimentadores para celdas electrolíticas de los que trata 668 -3(c)(1) y (c)(4).  
215-2. Capacidad y tamaños mínimos del conductor.  
a) Alimentadores de hasta 600 volts.  
1) Generalidades.  Los condu ctores de los alimentadores deben tener una ampacidad no menor que la 
necesaria para suministrar energía a las cargas calculadas de acuerdo a las Partes C, D y E del Artículo 220. 
El tamaño mínimo del conductor del circuito alimentador debe estar dimension ado para conducir no menos 
que el valor más alto de los siguientes:  
(a) Donde un alimentador abastece cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no 
continuas, el calibre mínimo del conductor del alimentador debe tener una ampacidad perm isible no menor a 
la carga no continua, más el 125 por ciento de la carga continua.  
Excepción 1:  Si el conjunto, incluyendo los dispositivos de sobrecorriente que protegen al (los) 
alimentador (es), está aprobado para operar al 100 por ciento de su corrien te nominal, se permitirá que la 
ampacidad admisible de los conductores del alimentador no sea menor que la suma de la carga continua más 
la carga no continua.  
Excepción  2: Cuando una parte de un alimentador esté conectada en sus extremos al de suministro y  al 
de carga mediante conectores a presión instalados separadamente como se indica en 110 -14(c)(2), se 
permitirá tener una ampacidad admisible no menor a la suma de la carga continua más la carga no continua. 
Ninguna porción de un alimentador instalado baj o las provisiones de esta excepción se extenderá dentro de 
un recinto que contenga ya sea el alimentador de suministro o las terminales de carga de alimentación, como 
se describe en 110 -14(c)(1).  
Excepción 3:  Los conductores puestos a tierra que no estén c onectados a un dispositivo de 
sobrecorriente deberán ser dimensionados al 100 por ciento de la carga continua y no continua.  
(b) El calibre mínimo del conductor del alimentador debe tener una ampacidad permitida no menor que la 
carga máxima que se va a ali mentar después de la aplicación de cualquier factor de ajuste o de corrección.  
NOTA 1: Los c onductores para alimentadores, tal como se definen en el Artículo 100, dimensionados 
para evitar una caída de tensión superior al 3 por ciento en la salida más alej ada de las cargas de potencia, 
calefacción e iluminación o combinaciones de tales cargas y donde la caída de tensión total máxima en 
alimentadores y circuitos derivados a la salida más alejada no exceda el 5 por ciento, proporcionarán una 
eficiencia razona ble de operación.  
NOTA 2: Véase 210 -19(a), NOTA 4, para la caída de tensión en los circuitos derivados.  
2) Conductor puesto a tierra.  El tamaño del conductor puesto a tierra del circuito alimentador no debe ser 
menor al exigido en 250 -122, excepto que no s e debe aplicar 250 -122(f) cuando los conductores puestos a 
tierra estén instalados en paralelo.  
Los calibres mínimos adicionales deben ser como se especifican en la Sección 215 -2 (a)(3) bajo las 
condiciones estipuladas  
3) Ampacidad relativa a los conductor es de acometida.  La ampacidad de los conductores del 
alimentador no debe ser menor a la de los conductores de acometida cuando los conductores del alimentador 
lleven el total de la carga alimentada por los conductores de acometida, con una ampacidad de 55 amperes o 
menos.  
b) Alimentadores de más de 600 volts.  La ampacidad de los conductores debe estar acorde con 310 -15 
y 310 -60, según corresponda. El tamaño del conductor puesto a tierra del circuito alimentador, cuando esté 
instalado, no debe ser menor al e xigido en 250 -122, excepto que no se debe aplicar 250 -122(f) cuando los 
conductores puestos a tierra estén instalados en paralelo. Los conductores de los alimentadores de más de 
600 volts se deben dimensionar de acuerdo con (1), (2) o (3) siguientes.  
1) Al imentadores a transformadores.  Cuando únicamente se alimentan transformadores, la ampacidad 
de los conductores de los alimentadores no debe ser menor a la suma de las capacidades nominales 
indicadas en las placas de los transformadores alimentados.  
2) Alim entadores a transformadores y a equipo de utilización.  La ampacidad de los alimentadores que 
dan suministro a una combinación de transformadores y equipo de utilización no debe ser menor a la suma de 
las capacidades nominales indicadas en las placas de los  transformadores alimentados, y el 125 por ciento  
de la carga de diseño prevista del equipo de utilización que funcionará simultáneamente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
3) Instalaciones supervisadas.  En instalaciones supervisadas, se debe permitir que las dimensiones del 
tamaño del co nductor del alimentador sean determinadas por personas calificadas bajo la supervisión de 
ingeniería. Las instalaciones supervisadas se definen como aquellas partes de la instalación en donde se 
cumplen todas las condiciones siguientes:  
(1) Las condiciones  de diseño e instalación se suministran bajo la supervisión de ingeniería.  
(2) Personas calificadas con capacitación y experiencia, documentadas, en sistemas de más de 600 
volts proveen el mantenimiento, el monitoreo y el servicio del sistema.  
215-3. Prote cción contra sobrecorriente.  Los alimentadores deben estar protegidos contra 
sobrecorriente según lo establecido en la Parte A del Artículo 240. Cuando un alimentador suministra cargas 
continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, l a capacidad nominal del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente no debe ser menor a la carga no continua, más el 125 por ciento de la 
carga continua.  
Excepción 1:  Cuando el ensamble, incluidos los dispositivos que protegen el alimentador contra 
sobrecorriente, esté aprobado para funcionamiento al 100 por ciento de su capacidad nominal, se permitirá 
que la capacidad nominal en amperes del dispositivo de sobrecorriente no sea menor que la suma de la carga 
continua más la carga no continua.  
Excepción 2 : La protección contra sobrecorriente para los alimentadores de entre 600 y 1000 volts debe 
cumplir con lo establecido en las Partes A a H del Artículo 240. Los alimentadores de más de 1000 volts, 
nominales, deben cumplir con lo establecido en la Parte I d el Artículo 240  
215-4. Alimentadores con conductor neutro común  
a) Alimentadores con neutro común.  Se permitirá que hasta tres grupos de alimentadores de tres hilos o 
dos grupos de alimentadores cuatro o cinco hilos utilicen un neutro común.  
b) En canaliza ciones o envolventes metálicas.  Cuando estén instalados en una canalización u otra 
envolvente metálica, todos los conductores de todos los alimentadores con neutro común deben estar 
encerrados en la misma canalización o envolvente, como se exige en 300 -20. 
215-5. Diagrama unifilar de alimentadores.  Antes de la instalación de los circuitos alimentadores debe 
de elaborarse un diagrama unifilar que muestre los detalles de dichos circuitos. Este diagrama debe mostrar la 
superficie en metros cuadrados del edific io u otra estructura alimentada por cada alimentador; la carga total 
conectada antes de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga calculada 
después de aplicar los factores de demanda y el tipo y tamaño de los conductores utilizados.  
215-6. Conductor de puesta a tierra de equipos del alimentador. Cuando un alimentador suministre 
energía a circuitos derivados que requieran conductores de puesta a tierra de equipos, el alimentador debe 
incluir o proporcionar un conductor de p uesta a tierra de equipos de acuerdo con lo establecido en 250 -134, al 
que se deben conectar los conductores de puesta a tierra de equipos de los circuitos derivados. Cuando el 
alimentador suministre energía a un edificio o estructura independiente, se deb en aplicar los requisitos de 
250-32(b).  
215-7. Conductores de fase derivados de sistemas puestos a tierra.  Se permite derivar circuitos de 
corriente continua de dos conductores y de corriente alterna de dos o más conductores de fase, desde los 
conductores de fase de circuitos que tengan un conductor neutro puesto a tierra. Los dispositivos de 
desconexión en cada circuito derivado deben tener un polo en cada conductor no puesto a tierra.  
215-9. Protección de las personas mediante interruptores de circuito po r falla a tierra.  Se permite 
que los alimentadores que proporcionen energía a circuitos derivados de 15 y 20 amperes para contactos que 
estén protegidos por un interruptor de circuito por falla a tierra, o mediante un interruptor diferencial por 
corriente residual, instalado en un lugar fácilmente accesible en vez de lo establecido para tales interruptores 
en 210 -8 y 590 -6(a). 
215-10. Protección de equipos contra fallas a tierra.  Cada desconectador de un alimentador, con una 
corriente de desconexión de 1000  amperes o más, instalado en un sistema conectado en estrella y 
sólidamente conectado a tierra, con una tensión de más de 150 volts a tierra, pero que no supere 600 volts 
entre fases, debe estar dotado de equipo de protección contra fallas a tierra de acue rdo con las disposiciones 
de 230 -95. 
NOTA: Para edificios que tienen lugares para cuidado de la salud, ver los requisitos de 517 -17. 
Excepción 1: Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a medios de desconexión para un 
proceso industrial conti nuo, cuando una parada no programada introducirá peligros mayores o adicionales.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 2: Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar si la protección del equipo contra 
fallas a tierra se provee en el lado de suministro del alimentador y en e l lado de carga de cualquier 
transformador que suministre al alimentador.  
215-11. Circuitos derivados de autotransformadores.  Los alimentadores no deben derivarse de 
autotransformadores, a menos que el sistema alimentado tenga un conductor que esté conecta do 
eléctricamente a un conductor puesto a tierra de la instalación de suministro del autotransformador.  
Excepción 1:  Se permitirá un autotransformador sin conexión a un conductor puesto a tierra, cuando 
transforme de 208 a 240 volts o similarmente de 240 a  208 volts.  
Excepción 2:  En edificios industriales donde se asegure que el mantenimiento y la supervisión de las 
instalaciones deben hacerse sólo por personal calificado, se permiten autotransformadores que suministren 
energía a cargas de 600 volts a parti r de sistemas de 480 volts y a cargas de 480 volts a partir de sistemas de 
600 volts, sin conexión con un conductor similar puesto a tierra similar.  
215-12. Identificación de los alimentadores.  
a) Conductor puesto a tierra.  El conductor puesto a tierra de un alimentador, si está aislado, se debe 
identificar según lo establecido en 200 -6. 
b) Conductor de puesta a tierra de equipos.  El conductor de puesta a tierra de equipos se debe 
identificar según lo establecido en 250 -119. 
c) Identificación de los conduct ores de fase.  Se deben identificar de acuerdo con lo siguiente:  
(1) Alimentadores abastecidos por más de un sistema de tensión nominal.  Donde el sistema de 
alambrado de los inmuebles tenga alimentadores suministrados por más de una tensión nominal, cada 
conductor de fase de un alimentador se debe identificar por fase o línea y por sistema, en todos los puntos de 
terminación, conexión y empalme, de acuerdo con (a) y (b) siguientes.  
(a) Medios de identificación. Se debe permitir que los medios de identificaci ón sean por métodos como 
código de color por separado, cinta de marcado, etiquetado u otros medios aprobados.  
(b) Aviso de los medios de identificación. El método utilizado para conductores que se originen dentro de 
cada tablero de distribución del aliment ador o en un equipo similar de distribución de un alimentador, se debe 
documentar de manera que esté fácilmente disponible o se debe fijar permanentemente a cada tablero de 
distribución del alimentador o equipo similar.  
(2) Alimentadores abastecidos por si stemas de corriente continua . Donde un alimentador sea 
abastecido por un sistema de corriente continua que funcione a más de 60 volts, cada conductor no puesto a 
tierra de 21.2 mm2 (4 AWG) o mayor debe estar identificado por su polaridad en todos los punto s de 
terminación, conexión y empalme mediante cinta de marcado, etiquetado u otro medio aprobado; cada uno de 
los conductores no puesto a tierra de 13.3 mm2 (6 AWG) o menor debe ser identificado por su polaridad en 
todos los puntos de terminación, conexión  y empalme, de conformidad con lo establecido en (a) y (b) 
siguientes. Los métodos de identificación utilizados para los conductores que se originen dentro de cada panel 
de distribución de un alimentador o equipo similar de distribución de un alimentador d eben ser documentados 
de manera que estén fácilmente disponibles o deben ser publicados de modo permanente en cada panel de 
distribución de un alimentador o equipo similar de distribución de un alimentador.  
(a) Polaridad positiva, calibres 13.3 mm2 (6 AWG)  o menores. Donde la polaridad positiva de un sistema 
de corriente continua no sirva como el punto de conexión para el conductor puesto a tierra, cada conductor 
positivo no puesto a tierra debe ser identificado mediante uno de los siguientes medios:  
(1) Un  acabado exterior continuo rojo  
(2) Una franja continua roja marcada de manera durable a lo largo de toda la longitud del conductor sobre 
un aislamiento de un color que no sea verde, blanco, gris ni negro  
(3) Signo “más” (+) o la palabra POSITIVO o POS imp resos de manera durable sobre un aislamiento de un 
color que no sea verde, blanco, gris ni negro, y repetidos a intervalos que no excedan de 61 cm, de acuerdo 
con lo establecido en la sección 310 -120(b)  
(4) Un medio de marcado permanente, tal como forro o tubo retráctil, que sea adecuado para el tamaño 
del conductor, en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, con signos positivos impresos (+) o la 
palabra POSITIVO o POS marcado de manera duradera en el aislamiento de un color que no sea verde, 
blanco, gris o negro.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(b) Polaridad negativa, calibres 13.3 mm2 (6 AWG) o menores. Donde la polaridad negativa de un sistema 
de corriente continua no sirva como el punto de conexión para el conductor puesto a tierra, cada conductor 
negativo no puesto a ti erra debe ser identificado mediante uno de los siguientes medios:  
(1) Un acabado exterior continuo negro  
(2) Una franja continua negra marcada de manera durable a lo largo de toda la longitud del conductor 
sobre un aislamiento de un color que no sea verde,  blanco, gris ni rojo  
(3) Signo “menos” ( –) o la palabra NEGATIVO o NEG impresos de manera durable sobre un aislamiento 
de un color que no sea verde, blanco, gris ni rojo, y repetidos a intervalos que no excedan de 61 cm, de 
acuerdo con lo establecido en l a sección 310 -120(b)  
(4) Un medio de marcado permanente, tal como forro o tubo retráctil, adecuado para el tamaño del 
conductor, en todos los puntos de terminación, conexión y empalme, con signos negativos impresos ( -) o la 
palabra NEGATIVO o NEG marcado d e manera duradera en el aislamiento de un color que no sea verde, 
blanco, gris o rojo.  
ARTÍCULO  220 
CÁLCULO  DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS, ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS  
Parte  A. Generalidades  
 
Figura 220 -1.- Métodos de cálculo para circuitos derivados, alimenta dores y acometidas  
220-1. Alcance.  Este Artículo cubre los requisitos para calcular las cargas de los circuitos derivados, de 
los alimentadores y de las acometidas. La Parte A proporciona los requisitos generales para los métodos  de 
cálculo. La Parte B su ministra los métodos de cálculo para las cargas de los circuitos derivados. Las Partes C 
y D proporcionan los métodos de cálculo para los alimentadores y acometidas. La Parte E proporciona los 
métodos de cálculo para instalaciones agrícolas.  
NOTA:  Ver la F igura 220 -1 relacionada con información sobre la organización del Artículo 220.  
220-3. Otros Artículos para cálculos de propósito específico. La Tabla 220 -3 proporciona referencias 
para los requisitos de cálculo de propósito específico que no se encuentren  en los Capítulos 5, 6 o 7 que 
modifican o completen los requisitos de este Artículo.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla  220-3.- Referencias para el cálculo de propósito específico  
Cálculo  Artículo  Sección o Parte  
Calentadores de agua tipo almacenamiento  422 422-11 (e)  
Cálculos de c ircuitos derivados de más de 600 volts  210 210-19 (b)  
Cálculos del alimentador de más de 600 volts  
 215 215-2 (b) 
Conductores - convertidores de fase  455 455-6 
Dimensionado del circuito derivado - equipos eléctricos fijos de 
calefacción para tuberías y recipientes  427 427-4 
   
Dimensionado del circuito derivado - equipos eléctricos fijos exteriores 
para deshielo y fusión de nieve  426 426-4 
Dimensionado del circuito derivado - equipos eléctricos fijos para 
calefacción de ambiente  424 424-3 
Dimensionad o del conductor del circuito derivado - equipos de aire 
acondicionado y de refrigeración  440 Parte D  
Motores, equipos de carga combinada y de motores múltiples  430 430-25 
Motores, factores de demanda del alimentador  430 430-26 
Motores, varios motores o  un(os) motor(es) y otra(s) carga(s)  430 430-24 
 
220-5. Cálculos.  
a) Tensiones.  Si no se especifican otras tensiones, para el cálculo de cargas del alimentador y de los 
circuitos derivados, deben aplicarse las tensiones de 120, 120/240, 220Y/127, 208Y/120 , 220, 240, 347, 440, 
460, 480Y/277, 480, 600Y/347 y 600 volts.  
b) Fracciones de un ampere.  Cuando los cálculos den como resultado una fracción decimal se permitirá 
redondear al ampere entero más cercano. Cuando la fracción decimal es menor que 0.5 se redo ndeará hacia 
abajo.  
Parte B. Cálculo de cargas de circuitos derivados.  
220-10. Generalidades.  Las cargas de los circuitos derivados deben calcularse como se indica en  220-
12, 220 -14 y 220 -16. 
220-12. Cargas de alumbrado para lugares específicos.  La carga mínima de alumbrado por cada metro 
cuadrado de superficie del piso debe ser mayor o igual que la especificada en la Tabla 220 -12 para los 
lugares específicos indicados en la misma. El área del piso de cada planta debe calcularse a partir de  las 
dimensione s exteriores del edificio, unidad de vivienda u otras áreas involucradas. Para las unidades  de 
vivienda, el área calculada del piso no debe incluir los patios abiertos, las cocheras ni los espacios no 
utilizados o sin terminar, que no sean adaptables para  su uso futuro.  
NOTA:  Los valores unitarios de estos cálculos se basan en condiciones de carga mínima y un factor de 
potencia del 100 por ciento y puede ser que no provean la capacidad suficiente para la instalación 
considerada.  
220-14. Otras cargas para t odo tipo de construcciones.  En todas las construcciones, la carga mínima 
de cada salida de contacto de uso general y salidas no utilizadas para alumbrado general no debe ser menor 
a las calculadas en (a) hasta (l) siguientes, las cargas indicadas se basan en la tensión de los circuitos 
derivados:  
Excepción:  Se deben descartar de los cálculos las cargas de las salidas que alimentan tableros de 
distribución y conmutadores telefónicos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Tabla 220 -12.- Cargas de alumbrado general por tipo del inmueble  
Tipo del i nmueble  Carga unitaria (VA/m2) 
Bancos  39b 
Casas de huéspedes  17 
Clubes  22 
Cuarteles y auditorios  11 
Depósitos (almacenamiento)  3 
Edificios de oficinas  39b 
Edificios industriales y comerciales (lugares de 
almacenamiento)  22 
Escuelas  33 
Estacionamie ntos comerciales  6 
Hospitales  22 
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocineta  22 
Iglesias  11 
Juzgados  22 
Peluquerías y salones de belleza  33 
Restaurantes  22 
Tiendas  33 
Unidades de viviendaa 
 33 
En cualquiera de las construcciones anterio res, excepto en 
viviendas unifamiliares y unidades individuales de vivienda 
bifamiliares y multifamiliares:   
Vestíbulos, pasillos, closets, escaleras  6 
Lugares de reunión y auditorios  11 
Bodegas  3 
a Ver 220 -14(j) 
b Ver 220 -14(k)   
 
a) Aparatos o cargas  específicas.  Una salida para un aparato específico u otra carga no incluida en  
220-14(b) hasta (l) se debe calcular con base en la corriente del aparato o carga conectada.  
b) Secadoras eléctricas y aparatos eléctricos de cocción en unidades de vivienda y  
electrodomésticos de cocina usados en programas educativos.  Se permitirá efectuar los cálculos de las 
cargas como se especifica en 220 -54 para secadoras eléctricas y en 220 -55, para estufas eléctricas y otros 
aparatos de cocción.  
c) Cargas de motor.  Las s alidas para cargas de motor se deben calcular de acuerdo con los requisitos de 
430-22, 430 -24 y 440 -6. 
d) Luminarias.  Una salida que alimenta luminarias se debe calcular con base en el valor máximo en 
voltamperes del equipo y las lámparas para las que esté  designada dicha luminaria.  
e) Portalámparas de trabajo pesado.  Las salidas para portalámparas de trabajo pesado se deben 
calcular con un mínimo de 600 voltamperes.  
f) Alumbrado de anuncios y de contorno.  Las salidas para iluminación de anuncios e iluminac ión de 
contorno se deben calcular con una carga mínima de 1200 voltamperes para cada circuito derivado exigido, 
como se especifica en 600 -5(a). 
g) Aparadores.  Los aparadores se deben calcular de acuerdo con cualquiera de los siguientes numerales:  
(1) La ca rga unitaria por salida, como se exige en otras disposiciones de esta sección.  
(2) 200 voltamperes por cada 30 centímetros lineales de aparador.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
h) Ensambles fijos de múltiples salidas.  Los ensambles fijos de múltiples salidas usados en edificios 
que no se an unidades de vivienda, habitaciones de huéspedes o suites de huéspedes en hoteles o moteles, 
se deben calcular de acuerdo con (1) o (2) siguientes. Para los propósitos de esta sección, se permitirá que el 
cálculo se base en la parte que contiene las sali das de contacto.  
(1) En el caso que sea improbable que se usen simultáneamente varios aparatos, por cada sección 1.50 
metros o fracción de cada longitud separada y continua, se debe considerar una salida de cuando 
menos 180 voltamperes.  
(2) En el caso de a paratos que sea probable que se usen simultáneamente, cada 30 centímetros o 
fracción se debe considerar como una salida de cuando menos 180 voltamperes.  
i) Salidas para contactos. Excepto como se establece en (j) y (k) siguientes, las salidas de contactos se 
deben considerar cuando menos de 180 voltamperes para cada contacto sencillo o múltiple instalado en el 
mismo yugo. Un contacto múltiple compuesto de cuatro o más contactos se debe calcular con no menos de 90 
voltamperes por cada contacto. Esta disposic ión no se debe aplicar a salidas para contactos especificadas en 
210-11c)(1) y (c)(2).  
j) Alojamientos.  En viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares y en habitaciones de huéspedes 
o suites de huéspedes de hoteles y moteles, las salidas especi ficadas en este mismo subinciso están 
incluidas en los cálculos de carga de alumbrado general de 220 -12. No se deben exigir cálculos de carga 
adicionales para estas salidas.  
(1) Todas las salidas de contactos para uso general de 20 amperes nominales o meno s, incluidos los 
contactos conectados a los circuitos, en 210 -11(c)(3).  
(2) Las salidas de contactos especificadas en 210 -52(e) y (g).  
(3) Las salidas de alumbrado especificadas en 210 -70(a) y (b).  
k) Bancos y edificios de oficinas.  En bancos o edificios d e oficinas, las cargas de contactos se deben 
calcular de modo que sean superiores a las que se indican en los numerales (1) o (2), siguientes:  
(1) La carga calculada a partir de 220 -14(i) 
(2) 11 voltamperes/m2 
l) Otras salidas.  Otras salidas no cubiertas e n (a) hasta (k) de esta sección se deben calcular con base en 
180 voltamperes por salida.  
220-16. Cargas para ampliación de las instalaciones existentes.  
a) Unidades de vivienda.  Las cargas agregadas a unidades de vivienda existentes deben cumplir con lo 
siguiente, según corresponda:  
(1) Las cargas para ampliaciones estructurales de una unidad de vivienda existente o de una parte de 
una unidad de vivienda en la que no existía instalación, si superan 46.50 m2, se deben calcular de 
acuerdo con 220 -12 y 220 -14. 
(2) Las cargas de circuitos nuevos o ampliaciones en unidades de vivienda con una instalación 
existente, se deben calcular de acuerdo con 220 -12 o 220-14, según corresponda.  
b) Inmuebles que no sean viviendas.  Las cargas para circuitos nuevos o ampliacio nes en inmuebles que 
no sean viviendas se deben calcular de acuerdo con 220 -12 o 220-14, según corresponda.  
220-18. Cargas máximas.  La carga total no debe exceder el valor nominal del circuito derivado y no debe 
exceder las cargas máximas especificadas en (a) hasta (c) siguientes, bajo las condiciones especificadas 
aquí.  
a) Cargas accionadas por motor y combinadas.  Cuando un circuito alimenta solamente cargas 
accionadas por motor, se debe aplicar el Artículo 430. Cuando un circuito alimenta solamente equipo  de aire 
acondicionado, equipo de refrigeración, o ambos, se debe aplicar el Artículo 440.  
Para circuitos que alimentan cargas que consisten de un equipo de utilización accionado por motor que 
está fijo en su sitio y que tiene un motor de más de 93.25 watt s (1/8 HP) en combinación con otras cargas, la 
carga total calculada se debe basar en el 125 por ciento de la carga del motor más grande más la suma de las 
otras cargas.  
b) Cargas de alumbrado inductivas y de diodo emisor de luz.  Para circuitos que aliment an unidades de 
alumbrado que tengan balastros, transformadores o autotransformadores o diodos emisores de luz, la carga 
calculada se debe basar en el valor nominal de corriente total de estas unidades, en amperes, y no en el total 
de watts de las lámparas.  
c) Cargas de estufas.  Se permitirá aplicar los factores de demanda para cargas de estufas de acuerdo 
con la Tabla 220 -55, incluida la NOTA 4.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Parte C. Cálculos de cargas del alimentador y de la acometida.  
220-40. Generalidades. La carga calculada de un al imentador o de una acometida no debe ser menor a la 
suma de las cargas en los circuitos derivados alimentados, como se determina en la Parte B de este Artículo, 
después de aplicar cualquier factor de demanda aplicable y permitido por las Partes C o D, o ex igidos por la 
Parte E.  
NOTA:  Véase 220 -18(b) para la carga máxima en amperes, permitida para unidades de alumbrado que 
operan a menos de 100 por ciento del factor de potencia.  
220-42. Alumbrado general.  Los factores de demanda especificados en la Tabla 220 -42 se deben aplicar 
a la parte de alumbrado general de la carga total calculada del circuito derivado. Esos factores no se deben 
aplicar para calcular el número de circuitos derivados para iluminación general.  
Tabla 220 -42.- Factores de demanda de cargas de alumbrado  
Tipo de inmueble  Parte de la carga de alumbrado a la que se 
aplica el factor de demanda  
(voltamperes)  Factor de demanda (%)  
Almacenes  Primeros 12 500 o menos  100 
 A partir de 12 500  50 
Hospitales*  Primeros 50 000 o menos  40 
 A partir de 50  000 20 
Hoteles y moteles, incluyendo los 
apartamentos sin cocina para los 
inquilinos*  Primeros 20 000 o menos  50 
De 20 001 a 100 000  40 
A partir de 100 000  30 
Unidades de vivienda  Primeros 3000 o menos  100 
 De 3001 a 120 000  35 
 A partir de 120 00 0 25 
Todos los demás  Voltamperes totales  100 
* Los factores de demanda de esta Tabla no se deben aplicar a la carga calculada de los alimentadores que dan suministro a la s zonas 
de hospitales, hoteles y moteles en las que es posible que se deba utilizar todo el alumbrado al mismo tiempo, como salas de 
operaciones, comedores y salas de baile.  
 
220-43. Alumbrado de aparadores y riel de alumbrado.  
a) Aparadores.  Para el alumbrado de aparadores debe incluirse una carga no menor a 600 
voltamperes/metro lineal  de aparador, medido horizontalmente a lo largo de su base.  
NOTA:  Para los circuitos derivados que alimentan los aparadores, véase 220 -14 (g).  
b) Rieles de alumbrado.  Para rieles de alumbrado en sitios diferentes de unidades de vivienda o 
habitaciones o al cobas de huéspedes en hoteles o moteles, se debe incluir una carga adicional de 150 
voltamperes por cada 60 centímetros o fracción de riel de alumbrado. Cuando se instalan rieles multicircuitos, 
se debe considerar que la carga está dividida uniformemente e ntre los circuitos del riel.  
Excepción:  Si los rieles de alumbrado son alimentados a través de un dispositivo que limita la corriente a 
los rieles, se permitirá que la carga sea calculada con base en el valor nominal del dispositivo empleado para 
limitar l a corriente.  
220-44. Cargas para contactos en inmuebles que no sean de vivienda.  En inmuebles que no sean de 
vivienda, se permite que las cargas para contactos sean calculadas de acuerdo con 220 -14(h) e (i), sujetas a 
los factores de demanda de la Tabla 22 0-42 o la Tabla 220 -44.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla 220 -44.- Factores de demanda para cargas de contactos en  inmuebles que no son unidades de 
vivienda  
Parte de la carga de contactos a la que se aplica el 
factor de demanda (voltamperes)  Factor de demanda  
(%) 
Primeros 10 kVA o menos  100 
A partir de 10 kVA  50 
 
220-50. Motores.  Las cargas de motores se deben calcular de acuerdo con 430 -24, 430 -25 y 430 -26. Y 
con 440 -6 para motores de compresores herméticos de refrigeración.  
220-51. Calefacción eléctrica fija de ambiente.  Las car gas para calefacción eléctrica fija de ambiente se 
deben calcular al 100 por ciento de la carga total conectada. No obstante, en ningún caso el valor nominal de 
la corriente de carga de la acometida o del alimentador debe ser menor al valor nominal del cir cuito derivado 
alimentado más grande.  
Excepción:  Cuando resulten cargas menores en los conductores debido a que los equipos funcionan de 
acuerdo con ciclos de servicio, continua o intermitentemente o no funcionen todos a la vez, los conductores 
del aliment ador y de la acometida pueden tener una ampacidad menor a 100 por ciento, siempre que los 
conductores tengan una ampacidad para la carga así calculada.  
220-52. Cargas de aparatos pequeños y lavadoras en unidades de vivienda.  
a) Cargas del circuito de apara tos pequeños.  En cada unidad de vivienda, la carga del alimentador 
debe calcularse a 1500 voltamperes por cada circuito derivado de 2 hilos para aparatos pequeños como se 
especifica en 210 -11(c)(1). Cuando la carga se divida entre dos o más alimentadores, la carga calculada para 
cada uno debe incluir no menos de 1500 voltamperes por cada circuito de 2 hilos para aparatos pequeños. Se 
permite que estas cargas se incluyan con la carga de alumbrado general y se apliquen los factores de 
demanda permitidos en la  Tabla 220 -42. 
Excepción:  Se permite excluir de los cálculos exigidos en esta sección, a los circuitos derivados 
individuales permitidos por 210 -52(b)(1), Excepción 2.  
b) Carga del circuito de lavadora.  Una carga de cuando menos 1500 voltamperes se debe in cluir por 
cada circuito derivado de 2 hilos para lavadora instalado de tal forma como se establece en 210 -11(c)(2). Se 
permite que esta carga se incluya con la carga de alumbrado general y se le apliquen los factores de 
demanda permitidos en la Tabla 220 -42. 
220-53. Carga para aparatos en unidades de vivienda.  En viviendas unifamiliares, bifamiliares y 
multifamiliares se permite aplicar un factor de demanda del 75 por ciento a la capacidad nominal indicada en 
la placa de datos, de cuatro o más aparatos fijo s conectados al mismo alimentador, que no sean estufas 
eléctricas, secadoras de ropa, equipo de calefacción eléctrica o de aire acondicionado.  
220-54. Secadoras eléctricas de ropa en unidades de vivienda.  La carga para secadoras eléctricas de 
ropa en unida des de vivienda debe ser de 5000 voltamperes o la potencia nominal indicada en la placa de 
datos, la que sea mayor, para cada secadora conectada. Se permite aplicar factores de demanda indicados 
en la Tabla 220 -54 Cuando dos o más secadoras monofásicas sea n alimentadas por un alimentador de 3 
fases, 4 hilos, la carga total se debe calcular con base en el doble del número máximo de secadoras 
conectadas entre dos fases cualesquiera. Para las cargas calculadas en esta sección, los kilovoltamperes se 
deben cons iderar equivalentes a los kilowatts.  
220-55. Aparatos eléctricos de cocción en unidades de vivienda y electrodomésticos de cocina 
usados en programas educativos.  Se permite aplicar los factores de demanda de acuerdo con la Tabla 220 -
55, para calcular la ca rga de estufas eléctricas domésticas, hornos de pared y otros aparatos de cocción con 
capacidad individual mayor que 1.75 kilowatts. Para las cargas calculadas en esta sección, los kilovoltampere 
(kVA) equivalen a kilowatts (kW).  
Cuando haya dos o más estu fas monofásicas alimentadas por un alimentador o una acometida de 3 fases, 
4 hilos, la carga total se debe calcular sobre la base del doble del número máximo de estufas conectadas 
entre dos fases cualesquiera.  
NOTA. 2:  Véase la Tabla 220 -56 para equipos de  cocción comerciales.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
220-56. Equipos de cocina en inmuebles que no son unidades de vivienda.  Se permitirá calcular las 
cargas de los equipos eléctricos de cocción comerciales, calentadores del agua de los lavaplatos, otros 
calentadores de agua y otros equ ipos de cocina, de acuerdo con la Tabla 220 -56. Los factores de demanda 
de esta Tabla se deben aplicar a todos los equipos de cocina controlados por termostato o de uso 
intermitente. No se deben aplicar a equipos de calefacción eléctrica, ventilación o air e acondicionado.  
No obstante, en ningún caso, la carga calculada del alimentador o de la acometida no deberá ser menor 
que la suma de las cargas de los dos equipos de cocina más grandes.  
220-60. Cargas no coincidentes.  Al calcular la carga total del alimen tador o de la acometida, cuando no 
sea probable que se utilicen simultáneamente dos o más cargas no coincidentes, se puede omitir la más 
pequeña de las dos.  
Tabla 220 -54.- Factores de demanda para secadoras domésticas de ropa  
Número de secadoras  Factor de demanda (%)  
1-4 100 
5 85 
6 75 
7 65 
8 60 
9 55 
10 50 
11 47 
12-23 47% menos 1% por cada secadora que 
exceda el número de 11  
24-42 35% menos 0.5% por cada secadora que 
exceda el número de 23  
De 43 en adelante  25 
 
220-61. Carga del neutro del alimen tador o de la acometida.  
a) Cálculo básico.  La carga del neutro del alimentador o de la acometida debe ser el máximo 
desequilibrio de la carga determinado por este Artículo. La carga de máximo desequilibrio debe ser la carga 
neta máxima calculada entre el neutro y cualquier otro conductor de fase.  
Excepción. La carga así obtenida, se debe multiplicar por 140 por ciento para sistemas de 2 fases, 3 hilos 
o 2 fases 5 hilos.  
b) Reducciones permitidas . Se permitirá que un alimentador que alimente las siguientes cargas tenga un 
factor de demanda adicional de 70 por ciento que se aplica a la cantidad indicada en el numeral (1) o una 
parte de la cantidad indicada en el numeral (2) siguientes, determinada por los siguientes cálculos básicos:  
(1) Para un alimentador q ue alimente estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, estufas montadas 
en la cubierta del mueble de cocina y secadoras eléctricas, cuando la carga máxima no equilibrada 
se ha determinado según la Tabla 220 -55 para estufas y la Tabla 220 -54 para secad oras.  
(2) La parte de la carga desbalanceada mayor de 200 amperes cuando el suministro del alimentador 
proviene de un sistema de corriente continua de 3 hilos o de corriente alterna de 1 fase; o un sistema 
de 4 hilos 3 fases, sistema de 3 hilos 2 fases; o un sistema de 5 hilos 2 fases.  
c) Reducciones prohibidas.  No debe reducirse la ampacidad del conductor neutro o del conductor 
puesto a tierra que se aplique a la cantidad indicada en el numeral (1) siguiente o la parte de la cantidad 
indicada en el numeral  (2) que abajo se indica, con respecto a la determinada mediante el cálculo básico:  
(1) Ninguna parte de un circuito de 3 hilos que esté formado por el conductor neutro y dos conductores 
de fase de un sistema de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella.  
(2) Aquella parte que conste de cargas no lineales alimentadas por un sistema de 3 fases, 4 hilos, 
conectado en estrella.  
NOTA:  Un sistema de potencia de 3 fases, 4 hilos, conectado en estrella utilizado para alimentar cargas 
no lineales, puede requerir que e l sistema de potencia esté proyectado de modo que permita que pasen por el 
conductor neutro corrientes con alto contenido de armónicas.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla  220-55.- Factores de demanda y cargas para estufas eléctricas domésticas, hornos de pared, 
parrillas eléctricas mo ntadas en la superficie del mueble de cocina y otros aparatos de cocción de más 
de 1.75 kilowatts (kW). (La columna C debe aplicarse en todos los casos, excepto lo permitido de otra 
forma en la Nota 3).  
Número de aparatos  Factor de demanda (%)  
Columna C  
Demanda máxima (kW) no 
más de 12 kW )  Columna A  
(menos de 3 ½ kW )  Columna B  
(de 3 ½ kW hasta  
8 ¾ kW )  
1 80 80 8 
2 75 65 11 
3 70 55 14 
4 66 50 17 
5 62 45 20 
6 59 43 21 
7 56 40 22 
8 53 36 23 
9 51 35 24 
10 49 34 25 
11 47 32 26 
12 45 32 27 
13 43 32 28 
14 41 32 29 
15 40 32 30 
16 39 28 31 
17 38 28 32 
18 37 28 33 
19 36 28 34 
20 35 28 35 
21 34 26 36 
22 33 26 37 
23 32 26 38 
24 31 26 39 
25 30 26 40 
26-30 30 24 15 kW + 1 kW por cada estufa  
31-40 30 22  
41-50 30 20 25 kW + ¾ kW por cada 
estufa 
51-60 30 18  
De 61 en adelante  30 16  
1.- Todas las estufas del mismo valor nominal y de más de 12 kW hasta 27 kW. Para estufas individuales de más de 12 kW pero no 
más de 27 kW, se debe aumentar la demanda máxima de la columna C un 5 por ciento po r cada kW adicional o fracción por encima de 
los 12 kW.  
2.- Las estufas de más de 8.75 kW hasta 27 kW de distinto valor nominal. Para estufas con potencia individual de más de 8.75 kW y  
de diferente capacidad nominal, pero que no superen los 27 kW, se debe  calcular un valor promedio sumando las capacidades 
nominales de todas las estufas para obtener la carga total conectada (utilizando 12 kW por cada estufa de menos de 12 kW) y d ividiendo 
entre el número total de estufas. Después se debe aumentar la demanda  máxima de la columna C un 5 por ciento por cada kW o fracción 
en que este valor promedio exceda de 12 kW.  
3.- De más de 1.75 kW hasta 8.75 kW. En lugar del método de la columna C, se permite añadir la potencia nominal de todos los 
aparatos de cocción de m ás de 1.75 kW, pero no más de 8.75 kW y multiplicar la suma por los factores de demanda de las columnas A o 
B, según el número de aparatos. Cuando la potencia nominal de los aparatos de cocción corresponda a las columnas A y B, se de ben 
aplicar los factore s de demanda de cada columna a los aparatos de esa columna y sumar los resultados.  
4.- Carga del circuito derivado: Se permite calcular la carga del circuito derivado de una estufa según la Tabla 220 -55. La carga del 
circuito de un horno de pared o de una estufa montada en la superficie del mueble de cocina debe ser el valor de la placa de datos del 
aparato. La carga de un circuito derivado de una estufa montada en la superficie del mueble de cocina y no más de dos hornos de pared, 
conectados todos al mismo  circuito derivado y situados en la misma cocina, debe calcularse sumando los valores de la placa de datos de 
cada aparato y considerando ese total como equivalente a una estufa.  
5.- Esta Tabla se aplica también a aparatos de cocción de más de 1.75 kW util izados en programas de instrucción.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Tabla 220 -56.- Factores de demanda para equipos de cuartos de cocina  
diferentes a unidades de vivienda.  
Número de unidades 
de equipo  Factor de demanda (%)  
1 100 
2 100 
3 90 
4 80 
5 70 
6 y más  65 
 
Parte D. Cálculos o pcionales para cargas de alimentadores y acometidas  
220-80. Generalidades. Se permitirán los cálculos opcionales de las cargas del alimentador y de la 
acometida de acuerdo con esta Parte D.  
220-82. Unidades de vivienda.  
a) Carga del alimentador y de la aco metida.  Esta sección se aplica a unidades de vivienda cuya carga 
total conectada esté alimentada por un s olo conjunto de tres conductores a 120/240 o 220Y/127 volts en el 
alimentador o en la acometida con una ampacidad de 100 amperes o más. Está permitido calcular las cargas 
del alimentador y de la acometida de acuerdo con esta sección en lugar del método especificado en la Parte C 
de este Artículo. La carga calculada debe ser el resultado de sumar las cargas de 220 -82(b) y (c). Se permite 
que los conductor es de los alimentadores y de la entrada de la acometida cuya carga calculada sea 
determinada por este cálculo opcional, tengan la carga del neutro determinada como se indica en 220 -61. 
b) Cargas generales.  La carga general calculada no debe ser menor al 10 0 por ciento de los primeros 10 
kilovoltamperes más el 40 por ciento del remanente de las siguientes cargas:  
(1) 33 voltamperes/m2 para alumbrado general y contactos de uso general. El área del suelo de cada 
piso se debe calcular a partir de las dimensione s exteriores de la unidad de vivienda. La superficie 
calculada del suelo no debe incluir los pórticos abiertos, los estacionamientos ni los espacios no 
utilizados o sin terminar que no sean adaptables para su uso futuro.  
(2) 1500 voltamperes por cada circu ito derivado de 2 conductores de 20 amperes para aparatos 
pequeños aparatos, y por cada circuito derivado para lavadora contemplados en 210 -11(c)(1) y 
(c)(2).  
(3) El valor nominal de la placa de datos de los siguientes elementos:  
a. Todos los aparatos que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para 
conectarlos a un circuito específico.  
b. Estufas, hornos de pared, estufas montadas en la cubierta del mueble de cocina.  
c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivad o de lavandería que se especifica en 
el numeral (2).  
d. Calentadores de agua.  
(4) El valor nominal de la placa de datos en amperes o en kilovoltamperes de todos los motores 
conectados permanentemente que no se incluyen en el numeral (3).  
c) Cargas de calef acción y aire acondicionado.  Se debe incluir la mayor de las seis posibilidades 
siguientes (carga en kilovoltamperes):  
(1) 100 por ciento de los valores nominales de placa de datos del equipo de aire acondicionado y del 
equipo de refrigeración.  
(2) 100 por  ciento de los valores nominales de placa de datos de las bombas de calor cuando éstas se 
utilizan sin ningún calentador eléctrico complementario.  
(3) 100 por ciento de los valores nominales de placa de datos del compresor de la bomba de calor y 65 
por cie nto del calentador eléctrico complementario para los sistemas eléctricos centrales de 
calefacción de ambiente. Si se evita que el compresor de la bomba de calor funcione al mismo 
tiempo que el calentador complementario, no es necesario considerar éste en l a carga total de la 
calefacción central de ambiente.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(4) 65 por ciento de los valores nominales de placa de datos de la calefacción eléctrica de ambiente, si 
son menos de cuatro unidades controladas separadamente.  
(5) 40 por ciento de los valores nominales  de placa de datos de la calefacción eléctrica de ambiente, si 
son cuatro o más unidades controladas separadamente.  
(6) 100 por ciento de los valores nominales de placa de datos del almacenamiento térmico eléctrico y 
otros sistemas de calefacción en los qu e se espera que la carga usual sea continuamente el valor 
total de la placa de datos. En los sistemas que se calculan considerando esta opción, no se debe 
aplicar ninguna otra de las opciones anteriores.  
220-83. Unidades de vivienda existentes. Se permitir á utilizar esta sección para determinar si el 
alimentador o la acometida existentes tienen capacidad suficiente para alimentar cargas adicionales. Cuando 
la unidad de vivienda es alimentada por una acometida de 3 conductores a 120/240 o 208Y/120 volts, se 
permite calcular la carga total de acuerdo con los incisos (a) o (b) siguientes:  
a) Cuando no se va a instalar equipo adicional de aire acondicionado o de calefacción eléctrica de 
ambiente.  Se deben usar los siguientes porcentajes para cargas existentes y nuevas cargas adicionales.  
Carga (kVA)  Porcentaje de carga  
Primeros 8 kVA de carga al  100 
Carga restante al  40 
En los cálculos de la carga se debe incluir lo siguiente:  
(1) Iluminación general y contactos de uso general a 33 voltamperes/m2 determinados según 220 -12. 
(2) 1500 voltamperes por cada circuito derivado de 2 conductores de 20 amperes para pequeños 
aparatos, y por cada circuito derivado para lavadora, como se especifica en 210 -11(c)(1) y (c)(2).  
(3) El valor nominal de placa de datos de los sigu ientes aparatos:  
a. Todos los aparatos que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para 
conectarlos a un circuito específico.  
b. Estufas, hornos de pared, estufas montadas en la cubierta del mueble de cocina.  
c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de la lavadora que se especifica en 
el numeral (2).  
d. Calentadores de agua.  
b) Cuando se va a instalar equipo adicional de aire acondicionado o de calefacción eléctrica de 
ambiente. Se deben usar los siguientes  porcentajes para cargas existentes y nuevas cargas adicionales. Se 
debe usar la mayor carga conectada de aire acondicionado o de calefacción de ambiente, pero no ambas.  
Carga  Porcentaje de carga  
Equipo de aire acondicionado  100 
Equipo de calefacción ce ntral eléctrica de ambiente  100 
Menos de cuatro unidades de calefacción de ambiente 
controladas independientemente  100 
Primeros 8 kilovoltamperes de todas las demás cargas  100 
Resto de todas las demás cargas  40 
 
Las otras cargas deben incluir las sigui entes:  
(1) Contactos de alumbrado general y contactos de uso general a 33 voltamperes/m2 determinados 
según 220 -12. 
(2) 1500 voltamperes por cada circuito derivado de 2 conductores de 20 amperes para pequeños 
aparatos, y por cada circuito derivado para lav adora, como se especifica en 210 -11(c)(1) y (c)(2).  
(3) El valor nominal de la placa de datos de los siguientes elementos:  
a. Todos los aparatos, que estén fijos en su sitio, conectados permanentemente o localizados para 
conectarlos a un circuito específic o. 
b. Estufas, hornos de pared, estufas montadas en la cubierta del mueble de cocina.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de la lavadora que se especifica en 
el numeral (2).  
d. Calentadores de agua.  
Tabla 220 -84.- Cálculo opci onal. Factores de demanda para 
unidades multifamiliares con tres o más viviendas  
Número de unidades de 
vivienda  Factor de demanda (%)  
3-5 45 
6-7 44 
8-10 43 
11 42 
12-13 41 
14-15 40 
16-17 39 
18-20 38 
21 37 
22-23 36 
24-25 35 
26-27 34 
28-30 33 
31 32 
32-33 31 
34-36 30 
37-38 29 
39-42 28 
43-45 27 
46-50 26 
51-55 25 
56-61 24 
De 62 en adelante  23 
 
220-84. Viviendas multifamiliares  
a) Carga del alimentador o de acometida.  Se permite calcular la carga del alimentador o de la acometida 
que alimen ta tres o más unidades de una vivienda multifamiliar según se indica en la Tabla 220 -84 en lugar de 
la Parte C de este Artículo, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Ninguna unidad de vivienda esté alimentada por más de un alimentador.  
(2) Cada unidad de vivienda tiene equipo eléctrico de cocción.  
Excepción:  Cuando la carga calculada para viviendas multifamiliares sin aparatos eléctricos de cocción, 
según la Parte C de este Artículo supere la calculada según la Parte D para igual carga, m ás los aparatos 
eléctricos de cocción (con base en 8 kilowatts por unidad), se permite aplicar la menor de las dos cargas.  
(3) Cada unidad de vivienda está equipada con calefacción eléctrica de ambiente, aire acondicionado o 
ambos.  
Los conductores de los a limentadores y de la acometida cuya carga calculada sea determinada mediante 
este cálculo opcional, pueden tener la carga del neutro determinada tal como se establece en 220 -61.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Cargas de la vivienda.  Las cargas de la vivienda se deben calcular según la  Parte C de este Artículo y 
se deben sumar a las cargas de unidades de viviendas calculadas según lo indicado en la Tabla 220 -84. 
c) Cargas calculadas.  La carga calculada a la que se aplican los factores de demanda de la Tabla, 220 -
84, debe incluir lo sigu iente:  
(1) 33 voltamperes/m2 para alumbrado general y contactos de uso general.  
(2) 1500 voltamperes por cada circuito derivado de 2 conductores de 20 amperes para aparatos 
pequeños y por cada circuito derivado para lavadora, como se especifica en 210 -11(c)(1) y (c)(2)  
(3) El valor nominal de placa de datos de los siguientes elementos:  
a. Todos los aparatos fijos, conectados permanentemente o colocados para conectarlos a un circuito 
específico: estufas, hornos de pared, secadoras de ropa y calentadores de a gua. 
b. Estufas, hornos de pared, estufas montadas en la cubierta del mueble de cocina.  
c. Secadoras de ropa que no están conectadas al circuito derivado de la lavadora que se especifica en 
el numeral (2).  
d. Calentadores de agua.  
(4) El valor nominal en a mperes o en kilovoltamperes de la placa de datos de todos los motores 
conectados permanentemente y que no se incluyen en el numeral (3).  
(5) La mayor de las cargas del equipo de aire acondicionado o de la carga fija eléctrica de calefacción de 
ambiente.  
220-85. Viviendas dúplex.  Cuando haya viviendas dúplex alimentadas por un solo alimentador y la carga 
calculada bajo la Parte C de este Artículo supere la de tres unidades idénticas, calculada según se indica en 
220-84, se permite usar la menor de las dos ca rgas.  
220-86. Instituciones de enseñanza. Se permite hacer el cálculo de la carga de un alimentador o una 
acometida para escuelas según se indica en la Tabla 220 -86, en lugar de la Parte C de este Artículo, cuando 
estén equipadas con calefacción eléctrica de ambiente, aire acondicionado o ambos. La carga conectada a la 
que se aplican los factores de demanda indicados en la Tabla 220 -86 debe incluir todas las cargas de 
alumbrado interior y exterior, fuerza, calentadores de agua, equipos de cocción, otras car gas y la mayor carga 
del aire acondicionado o calefacción eléctrica de ambiente del edificio o estructura.  
Se permite que los conductores de los alimentadores y las acometidas cuya carga calculada sea 
determinada por este cálculo opcional, tengan una carga  para el conductor neutro determinada como se indica 
en 220 -61. Cuando se calcule la carga del edificio o estructura por este método opcional, los alimentadores 
dentro del edificio o estructura deben tener la ampacidad como se permite en la Parte C de este  Artículo; no 
obstante, no se requiere que la ampacidad de un alimentador individual sea mayor que la ampacidad de todo 
el edificio.  
Esta Sección no se aplica a edificios portátiles salones de clase.  
Tabla 220 -86.- Método opcional - Factores de demanda par a conductores de   alimentadores y de 
acometidas para instituciones educativas.  
Carga conectada en VA/m2 Factor de demanda (%)  
Los primeros 33  100 
Desde 33 hasta 220  75 
Más de 220  25 
 
220-87. Cargas adicionales en instalaciones existentes.  El cálculo de  la carga de los alimentadores y 
las acometidas en instalaciones existentes, se permite hacerlo con la demanda máxima actual a fin de 
determinar la carga existente, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Que existan datos de la demanda máx ima de todo un año.  
Excepción:  Si no existen datos de demanda máxima de todo un año, se permite calcular la carga en base 
a la demanda máxima (el mayor promedio en kilowatts que se alcanza y mantiene durante un periodo de 15 
minutos) registrada continuamen te durante 30 días consecutivos como mínimo. El equipo registrador debe 
estar conectado a la fase de mayor carga del alimentador con base en la carga inicial al comienzo del registro. 
Para que los datos reflejen la demanda máxima verdadera del alimentador,  dichas mediciones deben ser 
tomadas con el edificio ocupado y deben incluir, por medición o por cálculo, la mayor carga de los equipos de 
calefacción o aire acondicionado y otras cargas que pueden ser de naturaleza periódica debido a condiciones 
dadas por  cambios climáticos o condiciones similares.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(2) Que el 125 por ciento de la demanda máxima más la nueva carga, no supere la ampacidad del 
alimentador, ni de la acometida.  
(3) Que el alimentador tenga un dispositivo de protección contra sobrecorriente segú n se establece en 
240-4 y la acometida tenga una protección contra sobrecarga de acuerdo con 230 -90. 
220-88. Restaurantes nuevos.  Se permite hacer el cálculo de la carga del alimentador de un restaurante 
nuevo cuando el alimentador suministra la carga tota l, según se indica en la Tabla 220 -88 en lugar de la Parte 
C de este Artículo.  
La protección contra sobrecarga de los conductores debe cumplir lo establecido en 230 -90 y 240 -4. 
No se requiere que los conductores del alimentador sean de mayor ampacidad que los de la acometida.  
Los conductores del alimentador cuya carga sea determinada por este cálculo opcional, pueden tener la 
carga del neutro determinada como se indica en 220 -61. 
Tabla 220 -88.- Método opcional - Cálculos de la carga permitida para los  cond uctores del alimentador 
para restaurantes nuevos.  
Carga total 
conectada kVA  Restaurante con todo el equipo eléctrico 
(kilovoltamperes)  Restaurante con equipo eléctrico y no 
eléctrico (kilovoltamperes)  
0-200 80 %  100 %  
201-325 10 % (de la diferencia con 2 00) + 160.0  50% (de la diferencia con 200) + 200.0  
326-800 50 % (de la diferencia con 325) + 172.5  45% (de la diferencia con 325) + 262.5  
Más de 800  50 % (de la diferencia con 800) + 410.0  20% (de la diferencia con 800) + 476.3  
Para calcular la carga to tal conectada, sume todas las cargas eléctricas, incluyendo tanto las de la calefacción como las de refrigeración. 
Seleccione de la Tabla el factor de demanda aplicable y calcule la carga permitida.  
 
Parte E. Cálculos de cargas en instalaciones agrícolas  
220-100. Generalidades. Las cargas en instalaciones agrícolas se deben calcular según la Parte E.  
220-102. Cargas en instalaciones agrícolas - Edificios y otras cargas.  
a) Unidades de vivienda.  La carga del alimentador de una vivienda en una granja se debe  calcular según 
lo establecido en la Parte C o D de este Artículo. Si la vivienda tiene calefacción eléctrica y la instalación 
agrícola tiene instalaciones eléctricas para el secado del grano, no se debe aplicar la Parte D de este Artículo 
para calcular la  carga de la vivienda, cuando las cargas de la vivienda y de la instalación agrícola son 
alimentadas por una acometida común.  
b) Unidades diferentes de las de vivienda.  Cuando un alimentador o una acometida abastecen a un 
edificio de la instalación agrícol a u otra carga alimentada por dos o más circuitos derivados, la carga de los 
conductores del alimentador y de la acometida se debe calcular con factores de demanda no menores a los 
indicados en la Tabla 220 -102. 
Tabla 220 -102.- Método para calcular las car gas de instalaciones  agrícolas que no sean unidades de 
vivienda  
Carga en amperes a 240 volts máximo  Factor de demanda (%)  
Lo mayor de lo siguiente:  
Todas las cargas que se espera operen simultáneamente o  
125% de la corriente a plena carga del motor más g rande o  
los primeros 60 amperes de la carga.  100 
Siguientes 60 amperes de todas las demás cargas  50 
Resto de las demás cargas  25 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
220-103. Cargas en instalaciones agrícolas - carga total.  La carga total de los conductores de 
acometida y del equipo de ac ometida de las instalaciones agrícolas, se debe calcular según la carga de la 
unidad de vivienda de la instalación agrícola y de los factores de demanda especificados en la Tabla 220 -103. 
Cuando haya equipos en dos o más edificios de la instalación agrícol a o cargas que tengan la misma función, 
dichas cargas se deben calcular según la Tabla 220 -102 y se permite combinarlas como una sola carga para 
poder aplicar la Tabla 220 -103 y calcular la carga total.  
Tabla 220 -103.- Método para calcular la carga total d e una instalación agrícola  
Cargas individuales calculadas según la 
Tabla 220 -102 Factor de demanda (%)  
Carga más grande  100 
Segunda carga más grande  75 
Tercera carga más grande  65 
Cargas restantes  50 
A esta carga total se suma la carga de la unidad de  vivienda de la instalación 
agrícola calculada según las Partes C o D de este Artículo. Si la unidad de 
vivienda tiene calefacción eléctrica y la instalación agrícola tiene sistemas de 
secado eléctrico de grano, no se debe aplicar la Parte D de este Artícu lo para 
calcular la carga de la vivienda.  
 
ARTÍCULO 225  
CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES EXTERIORES  
225-1. Alcance.  Este Artículo cubre de los requisitos que deben cumplir los alimentadores y circuitos 
derivados exteriores instalados sobre o entre dos edificios, estructuras o postes en los inmuebles; y de los 
equipos eléctricos y el alambrado para la alimentación de los equipos de utilización que estén situados en, o 
fijos a, la parte exterior de los edificios, estructuras o postes  
225-2. Definiciones.  
Subestación. Es un conjunto de equipos (interruptores automáticos, desconectadores, barras principales 
y transformadores) bajo el control de personas calificadas, a través del cual, la energía eléctrica circula con el 
propósito de modificar sus característ icas o conectar y desconectar.  
225-3. Otros Artículos.  La aplicación de otros Artículos, incluidos los requisitos adicionales para casos 
específicos de equipo y conductores se indica en la Tabla 225 -3. 
Tabla 225 -3.- Otros Artículos  
Equipo/Conductores  Artíc ulo 
Acometidas  230 
Alambrado sostenido por cable mensajero  396 
Alambre a la vista sobre aisladores de  398 
Alimentadores  215 
Anuncios luminosos eléctricos e iluminación de contorno  600 
Casas móviles, casas prefabricadas y estacionamientos de casas mó viles 550 
Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de señalización y de potencia limitada  725 
Circuitos de comunicaciones  800 
Circuitos derivados  210 
Conductores para alambrado general  310 
Construcciones flotantes  553 
Equipo de radio y  televisión  810 
Equipo eléctrico fijo exterior para deshielo y fusión de nieve  426 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Equipo/Conductores  Artíc ulo 
Lugares peligrosos(clasificados)  500 
Lugares peligrosos (clasificados) - Específicos  510 
Máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente  675 
Marinas y muelles  555 
Más de 1000 volts, generalidades  490 
Piscinas, fuentes e instalaciones similares  680 
Protección contra sobrecorriente  240 
Sistemas de alarma contra incendios  760 
Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión  820 
Sistemas so lares fotovoltaicos  690 
Unión y puesta a Tierra  250 
Uso e identificación de conductores puestos a tierra  200 
 
Parte A. Generalidades  
225-4. Cubierta de los conductores.  Cuando estén a una distancia de 3.00 metros o menos de cualquier 
edificio u otra est ructura diferente de postes o torres, los conductores aéreos montados en línea abierta deben 
estar aislados o cubiertos para la tensión nominal. El aislamiento de los conductores en cables o 
canalizaciones, excepto los cables de tipo MI, deberá ser termofi jo o de tipo termoplástico y en lugares 
mojados deben cumplir lo establecido en 310 -10(c). El aislamiento de los conductores para iluminación con 
guirnaldas debe ser del tipo de cubierta de hule o termoplástico.  
Excepción:  Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos y los conductores puestos a 
tierra de los circuitos estén desnudos o cubiertos, como sea permitido específicamente en otra parte de esta 
NOM.  
225-5. Tamaño de los conductores de 600 volts o menos.  La ampacidad de los conductor es de los 
circuitos derivados y de los conductores de alimentadores exteriores debe cumplir lo establecido en 310 -15, 
con base en las cargas determinadas de acuerdo con 220 -10 y la Parte C del Artículo 220.  
225-6. Tamaño y soporte de los conductores.  
a) Claros interpostes.  Los conductores en circuitos aéreos abiertos no deben ser de tamaños menores 
a los siguientes:  
(1) Para 1000 volts o menos, de cobre tamaño 5.26 mm2 (10 AWG) o de aluminio 8.37 mm2 (8 AWG) 
para claros hasta de 15.00 metros y de cobre tama ño 8.37 mm2 (8 AWG) o de aluminio 13.3 mm2  (6 
AWG) para un claro más largo, a menos que estén soportados por un alambre mensajero.  
(2) Para más de 1000 volts, de cobre tamaño 13.30 mm2 (6 AWG) o de aluminio 21.2 mm2 (4 AWG) en 
caso de conductores individu ales abiertos, y cobre tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) o aluminio 13.3 mm2 
(6 AWG) cuando están cableados.  
b) Iluminación con guirnaldas.  Los conductores aéreos de la iluminación con guirnaldas no deben ser 
menores al tamaño 3.31 mm2 (12 AWG), a menos que los cond uctores estén sostenidos por alambres 
mensajeros. En todos los tramos de más de 12 metros, los conductores deben ir sostenidos por alambre 
mensajero. El alambre mensajero debe ir sostenido por aisladores que soporten la tensión mecánica. Los 
conductores o los alambres mensajeros no deben estar unidos a ninguna salida de emergencia de incendio, ni 
a un conducto de desagüe ni a tuberías de agua.  
225-7. Equipo de alumbrado instalado en el exterior.  
a) Generalidades.  Los circuitos derivados para la alimentación  de equipos de alumbrado instalados en el 
exterior deben cumplir con el Artículo 210 y los incisos (b) hasta (d).  
b) Neutro común.  La ampacidad del conductor neutro no debe ser menor a la corriente de la carga neta 
calculada entre el conductor neutro y tod os los conductores de fase conectados a cualquier fase del circuito.  
c) 277 volts a tierra.  Se pueden emplear circuitos de más de 120 volts entre conductores y que no 
excedan 277 volts a tierra, para alimentar luminarias para la iluminación de áreas exteri ores de edificios 
industriales, edificios de oficinas, instituciones de enseñanza, tiendas y otros edificios públicos o comerciales.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
d) 1000 volts entre conductores.  Se permitirá emplear circuitos de más de 277 volts a tierra y que no 
excedan 1000 volts en tre conductores, para alimentar los equipos auxiliares de lámparas de descarga 
eléctrica, de acuerdo con 210 -6(d)(1).  
225-8. Cálculo de cargas de 1000 volts o menos.  
a) Circuitos derivados.  La carga en los circuitos derivados exteriores debe ser como se de termina en el 
Artículo 220 -10. 
b) Alimentadores.  La carga en los alimentadores exteriores debe ser como se determina en la Parte C del 
Artículo 220.  
225-10. Alambrado de los edificios (u otras estructuras).  Se permitirá la instalación de alambrado 
exterior  sobre las superficies de los edificios (u otras estructuras) para circuitos de no más de 1000 volts 
nominales, de la siguiente manera:  
(1) Canales auxiliares  
(2) Electroductos  
(3) charolas portacables  
(4) Canalizaciones prealambradas  
(5) Tubo conduit metá lico ligero (EMT)  
(6) tubo conduit metálico flexible (FMC)  
(7) tubo conduit metálico semipesado (IMC)  
(8) tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC),  
(9) tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC)  
(10) cables sost enidos por cables mensajeros  
(11) cables multiconductores  
(12) línea abierta sobre aisladores  
(13) tubo conduit de resina termofija reforzada (RTRC)  
(14) tubo conduit metálico pesado (RMC)  
(15) tubo conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC)  
(16) cable de Tipo MC  
(17) Cable de tipo MI  
(18) Cable de tipo UF  
(19) Canalizaciones  
 Los circuitos de más de 1000 volts se deben instalar como se indica en 300 -37. 
225-11. Conductores de alimentadores y circuitos derivados que entran, salen o van adjuntos a edifici os o 
estructuras. Los conductores de alimentadores y circuitos derivados que ingresan o salen de edificios  o 
estructuras deben ser instalados de acuerdo con los requisitos de la sección 230 -52. Los alimentadores y 
circuitos derivados aéreos adjuntos a edi ficios o estructuras deben ser instalados de acuerdo con los 
requisitos de la sección 230 -54. 
225-12. Soportes de los conductores a la vista.  Los conductores a la vista deben estar soportados en 
aisladores, armazones, perchas, abrazaderas o aisladores que soporten tensión mecánica que estén hechos 
de vidrio, porcelana u otros materiales aprobados.  
225-14. Separación de los conductores de línea abierta.  
a) De 1000 volts nominales o menos.  Los conductores de 1000 volts nominales o menos deben cumplir 
las sepa raciones establecidas en 230 -51(c).  
b) De más de 1000 volts nominales.  Los conductores de más de 1000 volts nominales deben cumplir las 
separaciones establecidas en 110 -36 y 490 -24. 
c) Separación de otros circuitos.  Los conductores en línea abierta deben e star separados de los 
conductores en línea abierta de otros circuitos o sistemas cuando menos 10 centímetros.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
d) Conductores en postes.  Los conductores en postes, cuando no estén instalados en bastidores o 
abrazaderas, deben tener una separación no menor a  30 centímetros. Los conductores soportados en postes 
deben dejar un espacio horizontal para subir, de cuando menos lo siguiente:  
(1) Conductores de energía por debajo de conductores de comunicaciones – 75 centímetros.  
(2) Conductores de energía, solos o s obre conductores de comunicaciones:  
a. 300 volts o menos – 60 centímetros  
b. Más de 300 volts – 75 centímetros  
(3) Conductores de comunicaciones por debajo de los conductores de energía - Igual que (1) anterior.  
(4) Conductores de comunicaciones solos - Sin requisitos.  
225-15. Soportes sobre edificios.  Los soportes sobre edificios deben cumplir con 230 -29. 
225-16. Fijación en los edificios  
a) Punto de fijación.  El punto de fijación al edificio debe estar de acuerdo a 230 -26. 
b) Medios de fijación.  Los medio s de fijación al edificio deben estar de acuerdo a 230 -27. 
225-17. Mástiles como soportes.  Se permite que únicamente los conductores de circuitos derivados o 
alimentadores que se especifican en esta sección se fijen al mástil del alimentador o del circuito  derivado. Los 
mástiles que se utilicen para soportar los tramos finales de los alimentadores o de los circuitos derivados se 
deben instalar de acuerdo con lo siguiente:  
a) Resistencia.  El mástil debe tener la resistencia adecuada o estar sujeto mediante a brazaderas o tensores 
que soporten con seguridad el esfuerzo impuesto por el tramo aéreo de alimentadores o circuitos derivados. 
Los bujes que se destinan para utilizarse con un tubo que sirve como mástil para soporte de los conductores 
del alimentador o d el circuito derivado deben estar identificados para uso con mástiles.  
b) Fijación . Los conductores de alimentadores y circuitos derivados no deben estar sujetos a un mástil, 
cuando la conexión esté entre una mufa o el final del tubo conduit y la conexión,  donde la conexión esté 
ubicada por encima del punto final de fijación al edificio u otra estructura o donde esté ubicada por encima del 
edificio u otra estructura.  
225-18. Libramiento para conductores y cables aéreos.  Los tramos aéreos de conductores en l ínea 
abierta y cables multiconductores en línea abierta de no más de 1000 volts nominales deben tener un 
libramiento no menor que las siguientes:  
(1) 3.00 metros sobre el piso terminado, aceras o cualquier plataforma o saliente que permitiera contacto 
con las personas, cuando la tensión no sea mayor que 150 volts a tierra y sean accesibles sólo a los 
peatones.  
(2) 3.70 metros sobre propiedades residenciales y accesos vehiculares y sobre las áreas comerciales no 
sujetas a tráfico de camiones, cuando la tensi ón no exceda 300 volts a tierra.  
(3) 4.50 metros para las áreas mencionadas en el inciso (2) anterior cuando la tensión sea mayor que 
300 volts a tierra.  
(4) 5.50 metros sobre calles, callejones, avenidas o carreteras públicas, áreas de estacionamiento con  
tráfico de camiones, accesos vehiculares a lugares distintos de las propiedades residenciales y otros 
lugares por donde atraviesan vehículos, como las áreas de cultivo, pastizales, bosques y huertos.  
(5) 7.50 metros sobre los rieles de vías de ferrocarril . 
225-19. Libramientos desde los edificios para conductores de 1000 volts nominales o menos.  
a) Sobre los techos.  Los tramos aéreos de conductores de línea abierta y cables multiconductores de 
línea abierta, deben estar a una distancia vertical no menor a 2.70 metros por encima de la superficie de los 
techos. La distancia vertical sobre el nivel del techo se debe mantener en una distancia no menor a 90 
centímetros hacia afuera del borde del techo en todas las direcciones.  
Excepción 1:  El área sobre la super ficie de un techo por la que pueda haber tráfico de peatones o de 
vehículos, debe tener un libramiento vertical desde la superficie del techo de acuerdo con los requisitos  de 
libramientos de 225 -18. 
Excepción 2:  Cuando la tensión entre conductores no exce da 300 volts y el techo tenga una pendiente de 
10 centímetros en 30 centímetros o mayor, se permitirá una reducción en el libramiento de 90 centímetros.  
Excepción 3:  Cuando la tensión entre conductores no exceda 300 volts, se permitirá una reducción del 
libramiento a no menos de 45 centímetros únicamente sobre la parte que sobresalga del techo, si: (1) no más 
de 1.80 metros de los conductores, 1.20 metros horizontalmente, pasan sobre la parte saliente del techo y (2) 
terminan en una canalización que atravie sa el techo o en un soporte aprobado.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Excepción 4:  El requisito de mantener un libramiento vertical de 90 centímetros desde el borde del techo 
no se debe aplicar al claro final donde los conductores se fijan al edificio.  
b) Desde estructuras distintas de e dificios o diferentes de puentes.  El libramiento vertical, diagonal y 
horizontal hasta anuncios, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques y otras estructuras que no sean 
ni edificios ni puentes, no debe ser menor de 90 centímetros.  
c) Libramiento horizontal.  El libramiento horizontal no debe ser menor de 90 centímetros.  
d) Claros finales.  Los claros finales de los alimentadores o de los circuitos derivados deben cumplir con lo 
que se indica en (1), (2) y (3) siguientes.  
1) Libramiento desde las ven tanas.  Se permitirá que los claros finales al edificio al que dan suministro o 
desde el que se alimentan, se fijen al edificio, pero deben mantenerse cuando menos 90 centímetros de las 
ventanas que se puedan abrir, de puertas, pórticos, balcones, escaleras , peldaños, salidas de incendios o 
similares.  
Excepción:  Se permitirá que los conductores que pasan por encima del nivel superior de una ventana 
estén a menos de los 90 centímetros exigidos.  
2) Libramiento vertical.  El libramiento vertical de los claros fi nales, por encima o dentro de 90 centímetros 
medidos horizontalmente, hasta plataformas, proyecciones o superficies desde las cuales se puedan alcanzar, 
se deben mantener de acuerdo con 225 -18. 
3) Aberturas en edificios.  No se deben instalar conductores aé reos de alimentadores o circuitos 
derivados por debajo de aberturas a través de las que se puedan pasar materiales, como las aberturas de los 
edificios agrícolas y comerciales, y no se deben instalar donde obstruyan la entrada a esas aberturas.  
e) Zona par a escaleras de incendios.  En los edificios que tienen más de tres plantas o más de 15.00 
metros de altura, las líneas aéreas se deben tender, siempre que sea posible, de modo que quede un espacio 
(o zona) libre de cuando menos 1.80 metros de ancho  junto al  edificio o que comience a no más de 2.50 
metros del edificio, para facilitar el uso de escaleras contra incendios cuando sea necesario.  
225-20. Protección contra daño físico.  Los conductores instalados en edificios, estructuras o postes 
deben estar proteg idos contra daños físicos según lo establecido para las acometidas en 230 -50. 
225-21. Cables multiconductores en las superficies externas de las construcciones.  Los soportes 
para cables multiconductores en las superficies exteriores de las construcciones d eben estar de acuerdo con 
lo establecido en 230 -51. 
225-22. Canalizaciones sobre las superficies exteriores de edificios u otras estructuras.  Las 
canalizaciones sobre las superficies exteriores de edificios u otras estructuras deben disponer de drenajes y 
ser apropiadas para utilizarse en lugares mojados.  
225-24. Portalámparas exteriores.  Cuando los portalámparas exteriores estén sujetos como colgantes, 
las conexiones a los alambres del circuito deben estar escalonadas. Cuando esos portalámparas tengan 
terminales de un tipo que perfore el aislamiento para hacer contacto con los conductores, se deben conectar 
únicamente a conductores del tipo trenzado.  
225-25. Ubicación de las lámparas exteriores.  Las lámparas para alumbrado exterior deben estar 
situadas por debajo de todos los conductores, transformadores u otros equipos eléctricos de utilización 
energizados, a menos que aplique una de las siguientes condiciones:  
(1) Existan libramientos u otras medidas de seguridad para las operaciones de reemplazo de lámpar as. 
(2) El equipo está controlado por un medio de desconexión que se pueda bloquear en posición abierta.  
225-26. Vegetación como soporte.  La vegetación, tal como árboles, no se debe utilizar como soporte de 
los claros aéreos de conductores.  
225-27. Sellado  de canalizaciones. Cuando una canalización entre a un edificio o estructura desde el 
exterior se deberá sellar de conformidad con 300 -5(g). Las canalizaciones de repuesto o que no se utilicen 
también se deben sellar. Los selladores deben ser adecuados par a usarlos con el aislamiento de cables, 
aislamiento del conductor, conductores desnudos, la pantalla u otros componentes.  
Parte B. Edificios u otras estructuras alimentados por alimentadores o circuitos derivados  
225-30. Número de alimentadores.  Cuando en una misma propiedad haya más de un edificio u otra 
estructura bajo la misma administración, cada edificio u otra estructura adicional que sea alimentada por un 
alimentador o circuito derivado en el lado de carga de los medios de desconexión de acometida de be ser 
alimentada por sólo un alimentador o un circuito.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Cuando un alimentador o circuito derivado se origine en estos edificios adicionales u otras estructuras, 
solamente se permitirá que un solo alimentador o circuito derivado alimente de energía al edif icio o estructura 
original, a no ser que se permita en las disposiciones de (a), (c), (d) y (e).  
a) Condiciones especiales.  Se permitirá que alimentadores o circuitos derivados adicionales alimenten lo 
siguiente:  
(1) Bombas contra incendio.  
(2) Sistemas de  emergencia.  
(3) Sistemas de reserva legalmente exigidos.  
(4) Sistemas de reserva opcionales.  
(5) Sistemas paralelos de producción de energía  
(6) Sistemas diseñados para conexión de múltiples fuentes de alimentación con el fin de mejorar la 
confiabilidad.  
(7)  Sistemas de carga de vehículos eléctricos aprobados, etiquetados e identificados para más de un 
sólo circuito derivado o alimentador  
c) Requisitos de capacidad.  Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales en donde los 
requisitos de c apacidad excedan 2000 amperes a una tensión de alimentación de 1000 volts o menos.  
d) Características diferentes.  Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales para 
diferentes tensiones, frecuencias o fases, o para diferentes usos, tales co mo el control del alumbrado exterior 
de varios lugares.  
e) Procedimientos documentados de desconexión.  Se permitirán alimentadores o circuitos derivados 
adicionales para alimentar instalaciones bajo la misma administración, en donde se haya establecido y s e 
mantengan procedimientos de interrupción seguros y documentados, para desconexión.  
225-31. Medio de desconexión.  Se deben instalar medios para desconectar todos los conductores de 
fase que alimentan o pasan a través del edificio o estructura.  
225-32. Ubi cación.  Los medios de desconexión se deben instalar ya sea en la parte interior o exterior del 
edificio o estructura alimentada, o donde los conductores pasan a través del edificio o estructura. Los medios 
de desconexión deben estar en un lugar fácilmente accesible y lo más cercano posible del punto de entrada 
de los conductores. Para los propósitos de esta sección, se deben utilizar los requerimientos de 230 -6. 
Excepción 1:  Se permitirá que los medios de desconexión estén localizados en cualquier otra part e del 
inmueble, para instalaciones con una sola administración, en donde, para la desconexión, hay establecidos y 
se mantienen procedimientos de interrupción seguros y documentados y la instalación es monitoreada por 
personas calificadas.  
Excepción 2:  Se p ermitirá ubicar los medios de desconexión en cualquier otra parte del inmueble, para 
edificios u otras estructuras calificadas por las disposiciones del Artículo 685.  
Excepción 3:  Se permitirá que los medios de desconexión estén ubicados en cualquier punto  del 
inmueble, para torres o postes usados como soportes de alumbrado,  
Excepción 4:  Se permitirá que los medios de desconexión se ubiquen en cualquier punto del inmueble, 
para postes o estructuras similares usadas solamente para soportar los anuncios insta lados de acuerdo con el 
Artículo 600.  
225-33. Número máximo de desconectadores.  
a) Generalidades.  Los medios de desconexión para cada suministro permitido en 225 -30 deben constar 
de máximo seis interruptores automáticos de circuito o seis interruptores mon tados en una sola envolvente, en 
un grupo de envolventes separadas o sobre o dentro de un tablero de distribución. No debe haber más de seis 
desconectadores por suministro agrupados en cualquier lugar.  
Excepción:  Para el propósito de esta sección, los medi os de desconexión usados únicamente para el 
circuito de control del sistema de protección contra falla a tierra o el circuito de control del medio de 
desconexión de la alimentación, operado eléctricamente, instalados como parte del equipo aprobado, no se 
deben considerar como medio de desconexión del suministro.  
b) Unidades de un polo . Se permitirán dos o tres interruptores o interruptores automáticos de un polo de 
operación individual en circuitos multiconductores, un polo para cada conductor de fase, en l ugar de un 
desconectador multipolar, siempre y cuando estén equipados con un enlace de las manijas identificado o una 
manija maestra para desconectar todos los conductores de fase con no más de seis operaciones de la mano.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
225-34. Agrupamiento de desconect adores.  
a) Generalidades.  Los dos a seis desconectadores permitidos en 225 -33 deben estar agrupados. Cada 
desconectador se debe marcar para indicar la carga que alimenta.  
Excepción:  Se permitirá colocar uno de los dos a seis medios de desconexión permitido s en 225 -33, 
alejado de los otros medios de desconexión, cuando se usa solamente para una bomba de agua, con la 
intención de brindar protección contra incendios.  
b) Medios adicionales de desconexión.  Los medios adicionales de desconexión para las bombas co ntra 
incendios o para sistemas de emergencia, de reserva legalmente exigidos o de reserva opcionales permitidos 
en 225 -30, se deben instalar lo suficientemente alejados de los uno a seis medios de desconexión del 
suministro normal, con el fin de reducir al  mínimo la posibilidad de interrupción simultánea del suministro.  
225-35. Acceso a los inquilinos.  En un edificio con usos múltiples, cada inquilino debe tener acceso a los 
medios de desconexión de su suministro.  
Excepción:  En un edificio con múltiples inq uilinos, en donde el suministro y el mantenimiento eléctrico los 
brinda la administración del edificio y en donde se encuentran bajo supervisión continua de la administración, 
se permitirá que el medio de desconexión del suministro sea accesible solamente a personal autorizado de la 
administración.  
225-36. Tipo de medios de desconexión.  Los medios de desconexión especificados en 225 -31 deben 
estar compuestos por un interruptor automático de circuito, un interruptor de caja moldeada, un interruptor de 
uso ge neral, un interruptor de acción rápida u otros medios aprobados. Cuando se apliquen conforme a lo 
establecido en la sección 250 -32 (b) excepción 1, los medios de desconexión deben ser adecuados para uso 
como equipo de acometida.  
225-37. Identificación.  Cuando un edificio o estructura tiene una combinación de alimentadores, circuitos 
derivados o acometidas que pasan a través de ellos o que los alimentan, se debe instalar una placa o 
directorio permanente en la ubicación de cada desconectador del alimentador y del circuito derivado, que 
indique todas las otras acometidas, alimentadores o circuitos derivados que alimentan ese edificio o estructura 
o que pasan a través de ellas, y el área alimentada por cada uno.  
Excepción 1:  No se exigirá una placa o directorio  para instalaciones industriales con múltiples edificios de 
gran capacidad, que funcionan bajo una sola administración, en donde se asegure que la desconexión se 
puede llevar a cabo estableciendo y manteniendo procedimientos de desconexión seguros.  
Excepci ón 2:  Esta identificación no se exigirá para circuitos derivados instalados desde una unidad de 
vivienda a un segundo edificio o estructura.  
225-40. Acceso a los dispositivos de protección contra sobrecorriente.  Cuando un dispositivo de 
protección contra s obrecorriente de un alimentador no es fácilmente accesible, se deben instalar dispositivos 
de sobrecorriente de circuitos derivados en el lado de carga, en un sitio fácilmente accesible, y su valor 
nominal en amperes debe ser menor que la del dispositivo d e protección contra sobrecorriente del 
alimentador.  
Parte C. Más de 1000 volts  
225-50. Tamaño de los conductores.  El tamaño de los conductores de más de 1000 volts debe estar de 
acuerdo con 210 -19(b) para circuitos derivados y 215 -2(b) para alimentadores.  
225-51. Interruptores seccionadores.  Cuando interruptores en aceite, o interruptores automáticos en 
aire, aceite, vacío o hexafluoruro de azufre constituyen el medio de desconexión en el edificio, se debe instalar 
un desconectador con contactos de apertura  visibles en el lado fuente del medio de desconexión y todo el 
equipo asociado, que cumpla con 230 -204(b), (c) y (d).  
Excepción:  No se exigirá el desconectador cuando el medio de desconexión está montado sobre una 
unidad removible o en unidades de tablero metálico, que no se puedan abrir a menos que el circuito esté 
desconectado, y que cuando se retiran de su posición de operación normal, desconectan automáticamente el 
interruptor automático o el desconectador de todas las partes energizadas.  
225-52. Medios  de Desconexión.  
a) Ubicación. Un medio de desconexión de un edificio  o estructura se debe ubicar de acuerdo con 225 -32, 
o si no fuera fácilmente accesible, debe ser operable mediante conexión mecánica desde un punto fácilmente 
accesible. Para instalacione s industriales con múltiples edificios que estén bajo una sola administración se 
permite que se opere eléctricamente mediante un dispositivo de  control remoto fácilmente accesible de un 
edificio o estructura separados.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
b) Tipo.  Cada desconectador de edific io o estructura debe desconectar simultáneamente todos los 
conductores de fase de la acometida que controla y debe tener un valor nominal de cierre contra falla no 
menor a la máxima corriente de cortocircuito disponible en sus terminales.  
Excepción:  Cuando  los medios de desconexión individuales consisten en cortacircuitos con fusibles, no 
se requerirá la desconexión simultánea de todos los conductores de fase de la acometida si hay un medio 
para desconectar la carga antes de abrir los cortacircuitos. Se deb e instalar un letrero legible permanente 
adyacente a los cortacircuitos con fusibles con la siguiente inscripción: DESCONECTAR LA CARGA ANTES 
DE ABRIR LOS CORTACIRCUITOS.  
Cuando se instalen interruptores con fusibles incorporados o fusibles montados separa damente, se 
permitirá que las características del fusible contribuyan para definir el valor nominal de cierre con falla del 
medio de desconexión.  
c) Bloqueo.  Los medios de desconexión deben poder bloquearse de acuerdo con lo establecido en la 
sección 110 -25. 
Excepción:  Cuando un medio de desconexión individual consista en desconectadores con fusibles, se 
debe instalar en un lugar conveniente para los cortacircuitos con fusibles una envolvente adecuada, que 
pueda ser bloqueada y dimensionada para contener to dos los portafusibles.  
d) Indicación.  Los medios de desconexión deben indicar claramente si están en posición abierta o en 
posición cerrada.  
e) Posición Uniforme.  Cuando las manijas de los medios de desconexión se operan verticalmente, la 
posición superior  de la manija debe ser la posición de cerrado.  
Excepción:  Un dispositivo de interrupción que tiene más de una posición “cerrado”, tal como un interruptor 
de doble tiro, no se exigirá que cumpla con este requerimiento.  
f) Identificación. Cuando un edificio o estructura tiene una combinación de alimentadores, circuitos 
derivados o acometidas que pasan a través de ellos o que los alimentan, se debe instalar una placa o 
directorio permanente en la ubicación de cada desconectador del alimentador y del circuito d erivado, que 
indique todas las otras acometidas, alimentadores o circuitos derivados que alimentan ese edificio o estructura 
o que pasan a través de ellas y el área alimentada por cada uno.  
225-60. Libramientos sobre carretera, andadores, rieles, agua y ár eas abiertas.  
a) 22 kilovolts a tierra o menos.  Los libramientos sobre carreteras, andadores, rieles, agua y áreas 
abiertas para conductores y partes energizadas hasta 22 kilovolts a tierra o menos no deben ser 
menores a los valores que se indican en la Ta bla 225 -60. 
b) De más de 22 kilovolts a tierra.  Los libramientos de las categorías que se indican en la Tabla 225 -60 
se deben incrementar en 1 centímetro por cada kilovolt por encima de 22 kilovolts.  
c) Casos especiales.  Para casos especiales, tales como c ruces sobre lagos, ríos o áreas que usan 
vehículos grandes como los de operaciones en minas, se deben hacer diseños específicos que tomen 
en consideración las circunstancias especiales.  
NOTA:  Véase Capítulo 9.  
Tabla 225 -60.- Libramientos sobre carretera, p asillos, rieles, agua y campo abierto  
Ubicación  Libramiento  
(metros)  
Áreas abiertas sometidas a paso de vehículos, cultivo o pastoreo  5.60 
Áreas acuáticas no aptas para botes  5.20 
Carretera, vías vehiculares lotes de estacionamiento y callejones  5.60 
Espacios y vías para peatones y tráfico restringido  4.40 
Pasillos  4.10 
Rieles  8.10 
 
225-61. Libramientos sobre edificios y otras estructuras.  
a) 22 kilovolts a tierra o menos.  Los libramientos sobre edificios y otras estructuras de conductores y 
partes v ivas hasta de 22 kilovolts a tierra o menos no deben ser menores a los valores que se indican en la 
Tabla 225 -61.       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Tabla  225-61.- Libramientos sobre edificios y otras estructuras  
Libramientos de conductores o partes vivas provenientes de:  Horizontal  Vertica l 
metros  
Balcones, pasarelas y áreas similares accesibles al público  2.30 4.10 
Paredes, salientes y ventanas de edificios  2.30 - 
Por encima de techos accesibles a camiones  - 5.60 
Por encima de techos accesibles a vehículos, pero no a camiones  - 4.10 
Por encima o por debajo de techos o salientes no accesibles fácilmente al público  - 3.80 
Otras estructuras  2.30 - 
 
b) De más de 22 kilovolt a tierra.  Los libramientos para las categorías que se indican en la Tabla 225 -61 
se deben incrementar en 1 centím etro por cada kilovolt por encima de 22 kilovolts.  
NOTA:  Véase Capítulo 9.  
225-70. Subestaciones  
a) Letreros de advertencia  
1) Generalidades. Un aviso de advertencia permanente y legible que lleve las palabras “PELIGRO – 
ALTA TENSIÓN” o similar se deberá c olocar en un lugar visible en las siguientes áreas:  
a. En las entradas a las bóvedas de equipos eléctricos, y en las áreas, cuartos o envolventes de 
equipos eléctricos.  
b. En los puntos de acceso a los conductores en todos los sistemas de cables y sistemas  de tubo 
conduit de alta tensión.  
c. En todas las charolas portacables que contengan conductores de alta tensión, colocando avisos de 
advertencia cuando menos cada 3.00 metros.  
2) Equipo de apertura sin carga. Se deben instalar marcas legibles permanentes en los equipos de 
apertura sin carga, advirtiendo que no se operen cuando llevan carga, a menos que el equipo esté bloqueado 
para que no pueda ser operado bajo carga.  
3) Ubicación de los fusibles.  Se deben colocar letreros de advertencia adecuados en un lu gar visible 
junto a los fusibles, advirtiendo a los operadores que no reemplacen los fusibles mientras el circuito esté 
energizado.  
4) Retroalimentación. Se deben seguir los siguientes pasos cuando exista la posibilidad de 
retroalimentación:  
a. Cada medio de desconexión o cuchilla desconectadora de operación en grupo debe tener un letrero 
de advertencia, indicando que los contactos de cualquier lado del dispositivo pueden estar 
energizados.  
b. Se debe colocar en un lugar visible y al alcance de la vista en cada punto de conexión, un diagrama 
unifilar permanente y legible, identificando claramente el arreglo de los puntos de conexión en la 
sección de alta tensión de la subestación.  
5) Tablero con envolvente y blindaje metálico.  Cuando se instale un tablero co n envolvente metálica, se 
deben seguir los siguientes pasos:  
a. Se debe colocar en un lugar fácilmente visible al alcance de la vista del tablero, un diagrama unifilar 
permanente y legible del tablero, y este diagrama debe identificar claramente los bloque os, medios 
de aislamiento y todas las posibles fuentes de alimentación de la instalación bajo condiciones 
normales o de emergencia, incluyendo todos los equipos contenidos en cada cubículo, y las 
indicaciones en el tablero deben coincidir del diagrama.  
Excepción:  No se requerirán diagramas cuando el equipo consista exclusivamente de una subestación 
unitaria con un solo tablero o un solo cubículo conteniendo solamente un juego de dispositivos de interrupción 
de alta tensión.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
b. Se deben instalar letreros leg ibles permanentes en los paneles o puertas que dan acceso a las 
partes vivas de más de 600 volts, y deben tener la frase “PELIGRO – ALTA TENSIÓN” o similares 
para advertir sobre el peligro de abrirlas mientras esté energizado el equipo.  
c. Cuando el panel brinde acceso a las partes que sólo pueden ser desenergizadas y aisladas 
visiblemente por la empresa suministradora, la advertencia deberá incluir que el acceso está limitado 
a la empresa suministradora o una vez que la empresa suministradora haya otorgado  la autorización.  
ARTÍCULO 230  
ACOMETIDAS  
230-1. Alcance.  Este Artículo cubre a los conductores de acometida y equipos de recepción del 
suministro, dispositivos para el control, medición y protección de las acometidas, así como de los requisitos 
para su in stalación.  
NOTA:  Ver figura 230 -1. 
Generalidades  
Conductores de acometida aérea  
Conductores de acometida subterránea  
Conductores de acometida  
Equipo de acometida – Generalidades  
Equipo de acometida – Medios de desconexión  
Equipo de acometida – Protección c ontra sobrecorriente  
Acometidas de más de 600 volts nominales  Parte A  
Parte B  
Parte C  
Parte D  
Parte E  
Parte F  
Parte G  
Parte H  
 
 
Figura 230 -1.- Acometidas  
Parte A. Generalidades  
230-2. Número de acometidas. En general, un edificio u otra estructura a la q ue se suministre energía 
deben tener sólo una acometida, excepto lo que se permita en (a), (c) y (d) siguientes.  
a) Condiciones especiales. Se permitirán acometidas adicionales que alimenten a:  
(1) Bombas contra incendios.  
(2) Sistemas de emergencia.  
(3) Sistemas de reserva legalmente obligatorios.  
(4) Sistemas de reserva opcionales.  
(5) Sistemas generadores en paralelo.  
(6) Sistemas diseñados para la conexión a múltiples fuentes de alimentación con el fin de mejorar la 
confiabilidad.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Requisitos de capac idad. Se permiten acometidas adicionales bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones:  
(1) Los requisitos de capacidad son superiores a 2000 amperes a una tensión de alimentación de 1000 
volts o menos.  
(2) Los requisitos de carga de una instalación monofá sica son mayores que los que el suministrador 
suministra normalmente a través de una sola acometida.  
d) Características diferentes. Se permitirán acometidas adicionales para diferentes tensiones, 
frecuencias o fases o para diferentes usos, como por ejemplo  diferentes esquemas tarifarios.  
e) Identificación.  Cuando un edificio o infraestructura esté alimentado por más de una acometida o por 
una combinación de circuitos derivados, alimentadores y acometidas, se debe instalar una placa o un 
directorio permanent e en cada lugar de conexión de acometida, identificando todas las demás acometidas, los 
alimentadores y los circuitos derivados que alimenten al inmueble o estructura y el área cubierta por cada uno 
de ellos. Véase 225 -37. 
230-3. Un edificio u otra infraes tructura no debe estar alimentado desde otro.  Los conductores de 
acometida de un edificio u otra infraestructura no deben pasar a través del interior de otro edificio o 
infraestructura.  
230-6. Conductores considerados fuera del edificio.  Se debe considerar  que los conductores están 
fuera de un inmueble u otra infraestructura en cualquiera de las siguientes circunstancias:  
(1) Si están instalados con 5 centímetros o más de concreto por debajo del inmueble u otra 
infraestructura  
(2) Si están instalados en un edificio u otra infraestructura en una canalización empotrada en 5 
centímetros o más de concreto o tabique, o  
(3) Si están instalados en cualquier bóveda que cumpla los requisitos del Artículo 450, Parte C.  
(4) Si están instalados en una tubería a no menos  de 45 centímetros bajo el nivel del piso del edificio o 
estructura.  
(5) Si están instalados dentro de tubo conduit metálico pesado Tipo RMC o tubo conduit metálico 
semipesado Tipo IMC, que se utilicen para cumplir los requisitos de espaciamiento estableci dos en la 
sección 230 -24 y llevados directamente a través de la marquesina, pero no de una pared de un 
edificio.  
230-7. Otros conductores en canalizaciones o cables.  No se deben instalar otros conductores en la 
misma canalización de la acometida, ni en el cable de acometida.  
Excepción 1:  Se permitirán dentro de la canalización de acometida los conductores del electrodo de 
puesta a tierra o puentes de unión o conductores del lado de la acometida.  
Excepción 2:  Se permitirán dentro de la canalización de acomet ida los conductores de equipo de control 
de carga que tenga protección contra sobrecorriente.  
230-8. Aplicado de selladores en las canalizaciones.  Cuando una canalización de acometida entra a un 
edificio o estructura desde un sistema de distribución subter ránea, se deben utilizar selladores de acuerdo con 
300-5(g). También se deben aplicar selladores a las canalizaciones de reserva o no utilizadas. Los selladores 
deben estar identificados para utilizarse con el aislamiento del cable, blindaje u otros compon entes.  
230-9. Distancia encima de los edificios. Los conductores de acometida y los tramos finales deben 
cumplir con (a), (b) y (c) siguientes.  
a) Libramientos. Los conductores de acometida instalados como conductores expuestos o cables 
multiconductores si n una cubierta, deben tener una separación mínima de 90 centímetros de las ventanas que 
se puedan abrir, puertas, porches, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendio o similares.  
Excepción: Se permitirá que los conductores que pasan por encima de l a parte superior de una ventana 
estén a menos de los 90 centímetros exigidos.  
b) Libramiento vertical. El libramiento vertical de los tramos finales sobre o dentro de 90 centímetros 
medidos horizontalmente, de plataformas, proyecciones o superficies que pe rmitan el contacto de personas se 
debe mantener de acuerdo con 230 -24(b).  
c) Aberturas en edificios. Los conductores de acometida aérea no se deben instalar por abajo de claros 
a través de los cuales puedan moverse materiales, como claros en edificios agrí colas y comerciales, y no se 
deben instalar en donde obstruyan dichos claros.  
230-10. Vegetación como soporte. La vegetación, tal como árboles, no se debe utilizar como soporte de 
los conductores o del equipo de acometida aérea.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Parte B. Conductores de aco metida aérea  
230-22. Aislamiento o cubierta.  Los conductores individuales deben estar aislados o tener cubierta.  
Excepción:  Está permitido que el conductor puesto a tierra de un cable multiconductor sea desnudo.  
230-23. Tamaño y ampacidad del conductor  
a) Generalidades.  Los conductores deben tener suficiente ampacidad para conducir la corriente de la 
carga alimentada de acuerdo con las especificaciones aprobadas del suministrador y deben tener suficiente 
resistencia mecánica.  
b) Tamaño mínimo del conductor.  Los conductores deben tener un tamaño no menor que 8.37 mm2  (8 
AWG) si son de cobre o 13.3 mm2 (6 AWG) si son de aluminio.  
Excepción:  En instalaciones que tengan únicamente cargas limitadas de un solo circuito derivado, como 
un pequeño calentador de agua  de varias fases con regulación de potencia y cargas similares, los 
conductores no deben ser menores a 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre.  
c) Conductores puestos a tierra.  El conductor puesto a tierra debe tener un tamaño del conductor no 
menor que el requerido po r 250 -24(c).  
230-24. Libramientos.  Los conductores de acometida aérea no deben ser fácilmente accesibles y, en las 
acometidas de tensiones no mayores a 1000 volts nominales, deben cumplir con lo siguiente:  
a) Sobre los techos de los inmuebles.  Los conducto res deben tener una separación vertical no menor 
que 2.50 metros por encima de la superficie de los techos. El libramiento vertical sobre el nivel del techo se 
debe mantener a una separación no menor que 90 centímetros del borde del techo en todas las dire cciones 
excepto los siguientes.  
Excepción 1:  El área por encima de la superficie de un techo por la que pueda haber tráfico de peatones 
o de vehículos, debe tener una separación vertical desde la superficie del techo según las separaciones 
establecidas en 230-24(b).  
Excepción 2:  Cuando la tensión entre conductores no supere 300 volts y el techo tenga una pendiente de 
1/3 o mayor se permitirá una reducción del libramiento a 90 centímetros.  
Excepción 3:  Cuando la tensión entre conductores no supere 300 volts,  la separación del techo puede 
reducirse hasta en 50 centímetros, si:  
(1) los conductores de acometida pasan sobre la marquesina del techo en una longitud no mayor que 
1.20 metros horizontalmente y la parte baja de la acometida a 1.80 metros, y  
(2) termina n en una canalización de entrada o en un soporte aprobado.  
NOTA:  Para los soportes en postes, véase 230 -28. 
Excepción 4:  Los requisitos de mantener una separación vertical de 90 centímetros de la orilla del techo, 
no deben aplicarse al tramo final del cond uctor donde los conductores de bajada de la acometida o de 
acometida aérea esté sujeta a la pared de un inmueble.  
Excepción 5: Donde la tensión entre conductores no exceda 300 volts y el área del techo esté 
resguardada o aislada se permite una reducción al  libramiento hasta de 90 centímetros.  
b) Libramiento vertical para conductores de acometida aérea.  Los conductores de acometida aérea de 
hasta 600 volts, deben cumplir la siguiente distancia mínima desde el nivel de piso terminado:  
(1) 3.00 metros a la ent rada de la acometida a los inmuebles y además en el punto más bajo de la curva 
de goteo del cable aéreo a la entrada eléctrica del inmueble y las áreas sobre el piso terminado, 
aceras o cualquier superficie accesible sólo para peatones, medidos desde la su perficie del suelo u 
otra superficie accesible desde los que se puedan alcanzar solamente para los conductores de 
acometida aérea y cableados entre ellos con un mensajero desnudo puesto a tierra,, cuando la 
tensión de los conductores de alimentación no sup eren los 150 volts a tierra.  
(2) 3.70 metros sobre inmuebles residenciales y sus accesos y sobre las zonas comerciales no sujetas a 
tráfico de camiones, cuando la tensión esté limitada a 300 volts a tierra.  
(3) 4.50 metros en las zonas de 3.70 metros, cuan do la tensión sea superior a 300 volts a tierra.  
(4) 5.50 metros sobre la vía pública, calles o avenidas, zonas de estacionamiento con tráfico de 
vehículos de carga, vialidad en zonas no residenciales y otras áreas atravesadas por vehículos, tales 
como sem bradíos, bosques, huertos o pastizales.  
(5) 7.5 metros sobre las v ías del tren        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Libramientos de puertas, ventanas y similares.  Véase la sección 230 -9. 
d) Libramientos de las albercas.  Véase la sección 680 -9. 
e) Libramientos para cables y conductores de c omunicación: Libramientos para cables y conductores 
de comunicación deben estar de acuerdo con la sección 830 -44(a)(4)  
230-26. Punto de sujeción.  El punto de sujeción de los conductores de acometida aérea a un inmueble u 
otra estructura debe estar a la sep aración mínima especificada en 230 -9 y 230 -24. En ningún caso, este punto 
de sujeción debe estar a menos de 3.00 metros del nivel del piso terminado.  
230-27. Medios de sujeción. Los cables multiconductores utilizados para conductores de acometidas 
aéreas s e deben sujetar a los inmuebles u otras estructuras, por medio de accesorios aprobados e 
identificados para su uso con conductores de acometida. Las acometidas con línea abierta deben sujetarse 
con accesorios aprobados e identificados para el uso con condu ctores de acometida o aisladores no 
combustibles ni absorbentes, sujetados sólidamente al inmueble o estructura.  
230-28. Mástiles como soporte para acometidas aéreas.  Cuando se utilicen mástiles como soporte para 
la acometida aérea, debe ser de una resiste ncia adecuada o estar sujeto por abrazaderas o tensores que 
soporten con seguridad los esfuerzos que origina el cable de acometida. Cuando los mástiles que se utilizan 
sean de tipo canalización, todos los accesorios de la canalización deben ser adecuados p ara su uso con 
mástiles de acometida. Sólo los conductores de acometida aérea deben estar sujetos a un soporte de 
acometida.  
230-29. Soportes sobre los inmuebles.  Los conductores de acometida aérea que pasen sobre un techo 
deben estar debidamente apoyados en estructuras sólidas. Para un sistema puesto a tierra, donde la 
estructura es de metal, deberá estar unida mediante un puente de unión y un conector al conductor puesto a 
tierra de la acometida aérea. Cuando sea posible, dichos soportes deben ser indepen dientes del inmueble.  
Parte C. Conductores de acometida subterránea  
230-30. Instalación.  
a) Aislamiento.  Los conductores de acometida subterránea deben tener aislamiento para la tensión 
aplicada.  
Excepción:  Se permite que el conductor puesto a tierra no te nga aislamiento, en los casos siguientes:  
(1) Un conductor de cobre desnudo en una canalización.  
(2) Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, donde el cobre es adecuado para las 
condiciones del suelo.  
(3) Un conductor de cobre desnudo directam ente enterrado, sin tener en cuenta las condiciones del 
suelo, si forma parte de un cable especificado para uso subterráneo.  
(4) Un conductor de aluminio o de cobre revestido de aluminio sin aislamiento o cubierta individual, si 
forma parte de un cable esp ecificado para uso subterráneo directamente enterrado o dentro de una 
canalización.  
b)  Métodos de cableado. Los conductores de acometida subterránea se deben instalar de acuerdo con 
los requisitos aplicables de esta NOM que abarcan el tipo de métodos de a lambrado utilizados y que 
deben limitarse a los siguientes:  
(1) Tubo conduit metálico pesado tipo RMC  
(2) Tubo conduit metálico semipesado tipo IMC  
(3) Tubo conduit subterráneo no metálico con conductores tipo NUCC  
(4) Tubo conduit de polietileno de alta d ensidad tipo HDPE  
(5) Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo tipo PVC  
(6) Tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC  
(7) Cable con separador integrado de gas tipo IGS  
(8) Conductores o cables de acometida tipo USE  
(9) Cable con armadura met álica tipo MT o tipo MC identificados para aplicaciones directamente 
enterrado  
(10) Cable tipo MI, cuando está debidamente protegido contra daños físicos y condiciones corrosivas  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
230-31. Tamaño y ampacidad del conductor.  
a) Generalidades.  Los conductores d e acometida subterránea deben tener suficiente ampacidad para 
conducir la corriente de la carga alimentada, según las especificaciones aprobadas del suministrador y deben 
tener una resistencia mecánica adecuada.  
b) Tamaño mínimo del conductor.  Los conducto res deben tener un tamaño no menor que 8.37 mm2  (8 
AWG), si son de cobre y de 13.3 mm2 (6 AWG) si son de aluminio.  
Excepción:  Conductores que alimenten sólo cargas limitadas de un solo circuito derivado, como un 
pequeño calentador de agua polifásico con r egulación de potencia y cargas similares, los conductores no 
deben ser de tamaño menor que 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre.  
c) Conductores puestos a tierra.  El conductor puesto a tierra debe tener un tamaño no menor que el 
requerido en 250 -24(c).  
230-32. Protec ción contra daños.  Los conductores de acometida subterránea deben estar protegidos 
contra daños según el Artículo 300 -5. Los conductores de acometida subterránea que entren en un inmueble 
u otra estructura se deben instalar según se establece en 230 -6 o pr oteger mediante una canalización de las 
identificadas en 230 -43. 
230-33. Empalmes de los conductores. Se permitirá que los conductores de acometida se empalmen o 
deriven de acuerdo con 110 -14, 300 -5(e), 300 -13 y 300 -15. 
Parte D. Conductores de acometida  
230-40. Conjuntos de conductores de acometida.  Cada acometida aérea o subterránea sólo se debe 
conectar a un grupo de conductores de acometida.  
Excepción 1:  Se permitirá que un edificio con más de una ocupación tenga un conjunto de conductores 
de entrada de acometida para cada servicio, como se define en 230 -2, para cada ocupación o grupo de 
ocupaciones. Si el número de puntos de desconexión de acometida para una clasificación de acometida dada 
no excede de seis, se aplicarán los requisitos de 230 -2 (e) en ca da lugar. Si el número de posiciones de 
desconexión de acometida excede de seis para cualquier clasificación de suministro, todas las ubicaciones de 
desconexión de la acometida para todas las características de suministro, junto con cualquier circuito deri vado 
o fuentes de suministro del alimentador, si procede, se describirán claramente utilizando gráficos o texto o 
ambos, en una o más placas ubicadas en un lugar aprobado y fácilmente accesible en el edificio o estructura 
servido y lo más cerca posible a l os puntos de fijación o entrada para acometida subterránea  o acometida 
lateral y para cada conjunto de conductores de acometida aéreos o subterráneos.  
Excepción 2: Cuando en un lugar se agrupen de dos a seis medios de desconexión de la acometida en 
envolve ntes independientes y que estén agrupadas en un ligar y que alimenten cargas separadas desde una 
bajada de acometida, un conjunto de conductores de acometida aérea, un conjunto de conductores de 
acometida subterránea o acometida lateral debe permitirse que  un conjunto de conductores de entrada de 
acometida alimente cada uno o varios de estos envolventes de equipos de acometida.  
Excepción 3:  Debe permitirse que una vivienda unifamiliar individual y sus estructuras accesorias tengan 
un grupo de conductores de  entrada de acometida que vaya a cada una de ellas desde una única bajada de 
acometida, un juego de conductores de acometida aérea, un juego de conductores de acometida subterránea 
o acometida lateral.  
Excepción 4:  Debe permitirse que una vivienda bifamili ar, una multifamiliar y edificios de ocupación 
múltiple tengan un grupo de conductores de entrada de acometida instalado para alimentar los circuitos 
cubiertos en la sección 210 -25. 
Excepción 5:  Debe permitirse que un grupo de conductores de entrada de aco metida conectados al lado 
de alimentación del medio de desconexión normal de acometida, alimenten cada uno o varios de los sistemas 
tratados en las secciones 230 -82(5) o 230 -82(6).  
230-41. Aislamiento de los conductores de acometida. Los conductores de aco metida que entran o 
están en el exterior del inmueble o alguna otra estructura, deben estar aislados.  
Excepción:  Se permite que haya un conductor puesto a tierra sin aislamiento, en las siguientes 
condiciones:  
(1) Un conductor de cobre desnudo utilizado en  una canalización o parte de un cable ensamblado  de 
acometida.  
(2) Un conductor de cobre desnudo directamente enterrado, cuando el cobre es adecuado a las 
condiciones del suelo.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(3) Un conductor de cobre desnudo, directamente enterrado sin considerar las condiciones del suelo, si 
forma parte de un cable ensamblado identificado para uso subterráneo.  
(4) Un conductor de aluminio o de aluminio recubierto de cobre sin aislamiento o cubierta individual, si 
forma parte de un cable ensamblado identificado para su  uso en una canalización subterránea o 
directamente enterrado.  
(5) Conductores desnudos usados en un canal auxiliar  
230-42. Tamaño mínimo y ampacidad del conductor.  
a) Generalidades  Los conductores de acometida deben tener una ampacidad no menor que la de la carga 
máxima a ser alimentada. Los conductores deben ser dimensionados para conducir no menos que el valor 
mayor de lo que se indica en (1) o (2) siguientes. Las cargas se deben determinar de acuerdo con las Partes 
C, D o E del Artículo 220, según corre sponda. La ampacidad se determinará de acuerdo con 310 -15. La 
corriente máxima permisible de los electroductos ( busway ) debe ser el valor para el cual fueron aprobados  o 
etiquetados:  
(1) Cuando los conductores de acometida alimenten cargas continuas o cua lquier combinación de 
cargas continuas y no continuas, el tamaño mínimo del conductor de acometida debe tener una ampacidad 
admisible no menor a la suma de las cargas no continuas más 125 por ciento de las cargas continuas.  
Excepción 1:  Se permitirá que lo s conductores puestos a tierra que no estén conectados a un dispositivo 
de protección contra sobrecorriente sean de un tamaño del 100 por ciento de la suma de la carga continua y 
no continua.  
Excepción 2:  Se permitirá la suma de las cargas no continuas y l as cargas continuas si los conductores 
de acometida terminan en un dispositivo contra sobrecorriente, cuando tanto dispositivo de protección contra 
sobrecorriente como su ensamble estén aprobados para operar al 100 por ciento de su valor.  
(2) El tamaño mín imo del conductor de acometida deberá tener una ampacidad no menor que la carga 
máxima que se alimentará después de la aplicación de cualquier factor de ajuste o corrección.  
b) Instalaciones específicas. Además de los requisitos en 230 -42(a), la ampacidad mínima para los 
conductores de fase para instalaciones específicas no debe ser menor al valor del medio de desconexión de 
acometida que se especifica en 230 -79 (a) hasta (d).  
c) Conductores puestos a tierra.  El conductor puesto a tierra debe tener un tamañ o no menor del 
requerido por en 250 -24(c).  
230-43. Métodos de alambrado para 1000 volts o menos. Los conductores de recepción del suministro 
se deben instalar de acuerdo con los requisitos aplicables de esta NOM, relativos a los métodos de alambrado 
utilizados y limitados a los siguientes:  
(1) Alambrado abierto sobre de aisladores  
(2) Cables de tipo IGS  
(3) Tubo conduit metálico pesado tipo RMC  
(4) Tubo conduit metálico semipesado tipo IMC  
(5) Tubo conduit metálico ligero tipo EMT  
(6) Tubo conduit no metáli co tipo ENT  
(7) Cables para entrada de suministro  
(8) Ductos  
(9) Electroductos ( Busway ) 
(10) Canales auxiliares  
(11) Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo tipo PVC  
(12) Canalizaciones prealambradas (Cablebus)  
(13) Cables de tipo MC  
(14) Cables con a islamiento mineral y cubierta metálica tipo MI  
(15) Tubo conduit metálico flexible (FMC) con una longitud no mayor que 1.80 metros de longitud o tubo 
conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) con una longitud no mayor que 1.80 metros 
entre canalizaciones o entre una canalización y el equipo de acometida, con un puente de unión lado 
línea llevado con el tubo conduit metálico flexible (FMC) o el tubo conduit metálico flexible hermético 
a los líquidos (LFMC), según lo previsto en 250 -102(a), (b ), (c) y (e)  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(16) Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos (LFNC).  
(17) Tubo conduit de polietileno de alta densidad (HDPE)  
(18) Tubo conduit no metálicos subterráneo con conductores (NUCC)  
(19) Tubo conduit reforzado con resina (RTRC)  
230-44. Charolas portacables.  Los sistemas de charolas portacables para soportar los conductores de 
entrada de acometida. También puede ser permitido a través de las siguientes formas. Se permitirán charolas 
portacables para soportar los conductores de acome tida. Las charolas portacables usadas como soporte de 
conductores de acometida sólo deben contener conductores de acometida y se limitarán a los  siguientes 
métodos:  
(1) Cable tipo SE  
(2) Cable tipo MC  
(3) Cable tipo MI  
(4) Cable tipo IGS  
(5) Conductores m onoconductores de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y más grandes y aprobado para uso en 
charolas portacables  
Las charolas portacables deben identificarse permanentemente con etiquetas con la leyenda “conductores 
de acometida”. Las etiquetas deberán estar colocadas de ta l forma que sean visibles después de la instalación 
con un espaciamiento que no exceda de 3 m de manera que los conductores de acometida sean fácilmente 
localizados a lo largo de toda la charola portacables.  
Excepción:  Se permitirá que los conductores que no sean de acometida se instalen en una charola 
portacables con conductores de acometida, siempre y cuando se instale una barrera sólida fija de un material 
compatible con la charola portacables para separar los conductores de acometida de otros conductore s 
instalados en la misma charola portacables.  
230-46. Empalmes.  Se permitirá que los conductores de acometida se empalmen o deriven de acuerdo 
con 110 -14, 300 -5(e), 300 -13 y 300 -15. 
230-50. Protección contra daño físico.  
a) Conductores de acometida subterr áneos. Los conductores de acometida subterráneos se deben 
proteger contra daño físico según lo establecido en 300 -5. 
b) Conductores diferentes a los de acometida. Conductores diferentes a los de acometida, que no sean 
de acometida subterránea, deben estar protegidos contra daños físicos tal como se especifica en (1) ó (2) 
siguientes:  
1. Cables de recepción del suministro. Los cables de acometida cuando estén sujetos a daño físico, 
deben estar protegidos por cualquier de los siguientes medios:  
(1) Tubo condu it metálico pesado tipo RMC  
(2) Tubo conduit metálico semipesado tipo IMC  
(3) Tubo conduit cédula 80 PVC  
(4) Tubo conduit metálico ligero tipo EMT  
(5) Tubo conduit de resina termofija reforzada tipo RTRC  
(6) Por otro medio aprobado  
2. Otros conductores que  no sean los de recepción del suministro.  Los cables y conductores abiertos 
individuales y distintos a los conductores de recepción del suministro, no se deben instalar a menos de 3.00 
metros del nivel del piso terminado o donde estén expuestos a daño físi co. 
Excepción:  Se permite instalar cables de tipo MI y tipo MC a menos de 3.00 metros del nivel del piso 
terminado cuando no estén expuestos a daño físico o cuando estén protegidos de acuerdo con 300 -5(d). 
230-51. Soportes de montaje.  Los cables de acometi da o conductores individuales de acometida abiertos 
deben soportarse como se especifica en (a), (b) o (c) siguientes:  
a) Cables de acometida.  Los cables de acometida deben soportarse con abrazaderas u otro medio 
adecuado, situados a menos de 30 centímetros  de cada mufa o conexión a una canalización o envolvente y a 
intervalos no mayores a 75 centímetros.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Otros cables.  Los cables no aprobados para instalarse en contacto con un inmueble u otra estructura 
deben instalarse sobre soportes aislantes a interval os no mayores de 4.50 metros y de manera que tengan 
una separación no menor que 50 centímetros de la superficie sobre la que pasan.  
c) Conductores abiertos individuales.  Los conductores abiertos individuales deben instalarse según se 
indica en la Tabla 230 -51(c). Cuando estén expuestos a la intemperie, los conductores deben instalarse sobre 
aisladores o sobre soportes aislantes unidos a bastidores, soportes angulares u otro dispositivo aprobado. Si 
no están expuestos a la intemperie, los conductores deben i nstalarse sobre los aisladores de vidrio  o 
porcelana.  
Tabla 230 -51(c). - Soportes y separación de los conductores individuales   de recepción del suministro 
expuestos  
Tensión 
eléctrica 
máxima  
volts  Separación máxima entre  
soportes  
(metros)  Libramiento mínim o 
(centímetros)  
Entre conductores  Desde la superficie  
1000  2.70 15.0 5.0 
1000  4.50 30.0 5.0 
300 1.40 7.5 5.0 
1000*  1.40*  6.5* 2.5* 
* No expuestos a la intemperie  
230-52. Conductores individuales que entran en inmuebles o en otras estructuras. Los c onductores 
abiertos individuales que entren a un inmueble u otra estructura deben hacerlo a través de pasacables para 
techo o de pared, con una inclinación ascendente por medio de tubos aislados individuales, no combustibles y 
no absorbentes. En ambos caso s deben dejarse curvas de goteo en el conductor, antes de entrar en  los 
tubos.  
230-53. Drenaje de las canalizaciones.  Las canalizaciones que estén expuestas a la intemperie y que 
contengan a los conductores de entrada de acometida deben estar aprobadas pa ra utilizarse en lugares 
mojados y tener drenaje. Cuando estén embebidas en concreto, las canalizaciones se deben arreglar de tal 
modo que tengan drenaje.  
230-54. Localización de conductores para recepción del suministro para acometida aérea.  
a) Mufa.  Las canalizaciones de acometida deben estar equipadas con una mufa en el punto de transición 
de acometida aérea o de los conductores de acometida. Las mufas deben ser aprobadas para su uso en 
lugares mojados.  
b) Cables de acometida equipados con mufa.  Los cabl es de acometida deben  estar equipados con una 
mufa. La mufa será aprobada para su uso en lugares mojados.  
Excepción:  Se permitirá que el cable tipo SE forme una curva de goteo protegida por cinta aislante, 
autosellante, termoplástica, resistente a la intem perie.  
c) Mufa arriba de la sujeción de los conductores de acometida aérea.  Las mufas en las canalizaciones 
o los conductores de entrada de acometida y los cuellos de ganso de los cables de entrada de acometida 
deben ubicarse por encima del punto de sujeci ón de los conductores de acometida aérea al inmueble u  otra 
estructura.  
Excepción:  Cuando no sea práctico instalar la mufa o el cuello de ganso por encima del punto de 
sujeción, se permite colocar la mufa o el cuello de ganso a una distancia no mayor que 60 centímetros del 
punto de sujeción.  
d) Sujeción.  Los conductores de recepción del suministro deben sujetarse firmemente en su lugar.  
e) Pasacables separados.  Cuando conductores de diferente potencial salgan de la mufa, deberán salir 
por diferentes orific ios con pasacables.  
Excepción:  Cables multiconductores de acometida con cubierta metálica sin empalmes.  
f) Curvas de goteo.  En conductores individuales deben formarse curvas de goteo. Para impedir la entrada 
de humedad, los conductores de recepción del sum inistro deben conectarse a los de acometida aérea ya sea:  
(1) Por debajo del nivel de la mufa de acometida, o  
(2) Por debajo del nivel de la terminación de la cubierta del cable de recepción del suministro.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
g) Disposición para que el agua no penetre en la canalización o equipo de recepción del suministro.  
Los conductores tanto de acometida aérea como de acometida deben estar dispuestos de tal manera que se 
impida la penetración de agua a la canalización o al equipo de recepción del suministro.  
230-56. Condu ctor de recepción del suministro con la mayor tensión a tierra.  En una acometida de 
cuatro hilos conectada en delta, en la cual el punto medio de una fase esté puesto a tierra, el conductor de 
recepción del suministro cuya tensión a tierra sea el mayor, se  debe marcar de manera permanente y 
duradera con un acabado exterior de color anaranjado o mediante otro medio eficaz, en cada terminación o 
punto de unión.  
Parte  E. Equipo de acometida - Generalidades  
230-62. Equipo de recepción del suministro cubierto o resguardado.  Las partes energizadas del 
equipo de recepción del suministro deben estar encerradas como se especifica en el inciso (a) o resguardarse 
como se especifica en (b) siguiente:  
a) Encerradas.  Las partes energizadas deben estar encerradas de manera  que no queden expuestas a 
contactos accidentales o deben estar resguardadas como se especifica en (b) siguiente.  
b) Resguardadas.  Las partes energizadas que no estén encerradas deben instalarse dentro de un tablero 
de distribución, tablero de fuerza y alu mbrado o de control, y deben estar resguardadas de acuerdo con  110-
18 y 110 -27. Cuando las partes energizadas se resguarden como se indica en 110 -27(a)(1) y (a)(2) deben 
estar provistas de un medio para cerrar o sellar las puertas con llave que dan acceso  a las  partes 
energizadas.  
230-66. Marcado.  El equipo de recepción del suministro de 1000 volts o menos, se debe marcar para 
identificar que es adecuado para su uso como equipo de acometida. Todo equipo de acometida debe estar 
aprobado. No se considera eq uipo de acometida las envolventes de las bases para medidores, pero deben 
estar aprobadas y clasificadas para la tensión y ampacidad de la acometida.  
Excepción:  Los bases de los medidores proporcionados por y bajo el control exclusivo de una compañía 
de el ectricidad no requieren sean aprobadas.  
Parte F. Equipo de acometida - Medios de desconexión  
230-70. Generalidades.  En un inmueble u otra infraestructura debe proporcionarse de un medio para 
desconectar todos los conductores de recepción del suministro.  
a) Ubicación.  Los medios de desconexión de los conductores de recepción del suministro deben ser 
instalados de acuerdo a (1), (2) y (3) siguientes:  
1) Ubicación fácilmente accesible.  Los medios de desconexión de acometida se deben instalar, ya sea 
dentro o f uera de un edificio u otra infraestructura, en un lugar fácilmente accesible en el punto más cercano 
de entrada de los conductores de recepción del suministro y a una distancia no mayor que 5.00 metros del 
equipo de medición.  
2) Baños.  Los medios de descon exión de los conductores de recepción del suministro no se deben 
instalar en cuartos de baño.  
3) Control Remoto. Cuando se usen dispositivos de control remoto para operar al medio de desconexión 
de acometida, este medio de desconexión se debe ubicar de acu erdo con (a) (1) anterior.  
b) Marcado.  Cada medio de desconexión debe estar marcado permanentemente para ser identificado 
como tal.  
c) Apropiado para el uso.  Todos los medios de desconexión de acometida deben ser adecuados para las 
condiciones que se den e n la misma. El equipo de la acometida instalado en áreas peligrosas (clasificadas) 
debe cumplir los requisitos de los Artículos 500 hasta 517.  
230-71. Número máximo de medios de desconexión.  
a) Generalidades.  El medio de desconexión de los conductores de r ecepción del suministro para cada 
acometida que se permita en 230 -2 o para cada grupo de conductores de acometida que se permita en  230-
40, Excepción, debe consistir en seis o menos interruptores o seis interruptores automáticos de circuitos 
instalados en  una sola envolvente, en un grupo de envolventes independientes o dentro o sobre un tablero de 
distribución. No debe haber más de seis conjuntos de medios de desconexión por acometida agrupados en un 
solo lugar.  
Para lo establecido en esta Sección, los med ios de desconexión utilizados únicamente en el circuito de 
control del sistema de protección contra fallas a tierra instalado como parte del equipo aprobado y utilizado 
solamente para lo siguiente, no debe considerarse medio de desconexión de recepción del  suministro:        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(1) Equipo de monitoreo de la energía.  
(2) Dispositivos de protección contra sobretensión.  
(3) Circuito de control del sistema de protección contra falla a tierra.  
(4) Medios de desconexión de acometida operados eléctricamente.  
b) Dispositivos  unipolares.  En circuitos multiconductores se permitirá dos o tres interruptores o 
interruptores automáticos de un polo, que puedan operar individualmente, un polo para cada conductor  de 
fase, como medio de desconexión de varios polos, siempre que estén e quipados con mecanismos de 
operación manuales o con un mecanismo de operación principal para desconectar todos los conductores  de 
acometida sin hacer más de seis operaciones con la mano.  
NOTA:  Véase 408 -36, Excepción 1 y 3 para equipo de acometida en tabl eros de alumbrado y control, 
véase el Artículo 430 -95 para equipo de acometida en centros de control de motores.  
230-72. Agrupamiento de medios de desconexión.  
a) Generalidades.  Los dos a seis medios de desconexión como se permite en 230 -71 deben estar 
agrupados. Cada medio de desconexión debe estar marcado para indicar la carga que alimenta.  
Excepción:  Se permite que uno de los dos a seis medios de desconexión permitidos en 230 -71, cuando 
se utiliza sólo para una bomba de agua que sirva también como bomba contra incendios se permitirá esté 
instalado en forma remota de los restantes medios de desconexión. Si es instalado en forma remota de 
acuerdo con esta excepción, se debe colocar una placa en la ubicación de los medios de desconexión 
agrupados restantes i ndicando su ubicación.  
b) Medios de desconexión adicionales de los conductores de recepción del suministro. El medio o 
medios adicionales de desconexión adicionales para bombas contra incendios, sistemas de emergencia, 
medios de reserva legalmente obligato rios o medios de reserva opcionales permitidos en 230 -2, se deben 
instalar a una separación suficiente de uno a seis medios de desconexión de acometida normal, para reducir 
al mínimo la posibilidad de corte simultáneo de suministro.  
c) Medios de desconexió n al alcance de los habitantes.  En inmuebles con diversas actividades y 
ocupantes, los medios de desconexión de los conductores de acometida deben estar al alcance de  los 
habitantes.  
Excepción:  En inmuebles con múltiples actividades en los que el servicio  y mantenimiento de la 
instalación eléctrica estén a cargo de la administración del inmueble, y se encuentren bajo supervisión 
continua de la misma, el medio de desconexión de los conductores de recepción del suministro de más de una 
de las actividades deb e estar accesible únicamente a personal calificado de la administración.  
230-74. Apertura simultánea de los polos.  Cada medio de desconexión de los conductores de recepción 
del suministro debe desconectar simultáneamente todos los conductores de fase contr olados por la instalación 
del usuario.  
230-75. Desconexión del conductor puesto a tierra.  Cuando el medio de desconexión de los 
conductores de recepción del suministro no desconecte el conductor puesto a tierra de la instalación del 
usuario, debe instalars e otro medio en el equipo de acometida. Para tal fin, se permitirá instalar una terminal o 
barra a la que se conecten todos los conductores puestos a tierra mediante conectores de presión. En un 
tablero de distribución o tablero de potencia con envolvente metálico dividido en varias secciones se permitirá 
un medio de desconexión para el conductor puesto a tierra en cualquier sección del tablero de distribución o 
tablero de potencia con envolvente metálico, si la sección del tablero de distribución está marc ada para indicar 
que hay un desconectador del conductor puesto a tierra en el interior del mismo.  
230-76. Operación manual o eléctrica.  Los medios de desconexión de los conductores de fase de 
recepción del suministro deben consistir en:  
(1) Un medio de de sconexión o un interruptor automático de operación manual o un interruptor 
automático, equipado con una palanca u otro medio adecuado para su operación, o  
(2) Un medio de desconexión o un interruptor automático operado eléctricamente o un interruptor 
autom ático equipado de forma que se pueda abrir manualmente en el caso de falla de suministro de 
energía.  
230-77. Indicación de la posición.  Los medios de desconexión deben indicar claramente si está en 
posición abierta (off) o cerrada (on).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
230-79. Capacidad d e los medios de desconexión de la acometida.  Los medios de desconexión de los 
conductores de recepción del suministro deben tener una capacidad no menor que la carga a servir 
determinada según las Partes C, D y F del Artículo 220, como sean aplicables. En ningún caso ese valor debe 
ser menor que el especificado en los siguientes incisos:  
a) Instalación de un solo circuito.  Para instalaciones que alimenten únicamente a cargas limitadas de un 
circuito derivado, el medio de desconexión de los conductores de re cepción del suministro debe tener una 
capacidad no menor que 15 amperes.  
b) Instalaciones para dos circuitos.  En instalaciones que alimenten hasta dos circuitos derivados de dos 
conductores, los medios de desconexión de los conductores de recepción del sum inistro deben tener una 
capacidad no menor que 30 amperes.  
c) Viviendas unifamiliares.  En viviendas unifamiliares, el medio de desconexión de los conductores de 
recepción del suministro debe tener una capacidad según la carga conectada.  
En viviendas popula res de hasta 60 m2 no debe ser menor que 30 amperes.  
d) Todos los demás casos.  En todas las demás instalaciones, el medio de desconexión de los 
conductores de recepción del suministro debe tener una capacidad no menor que 60 amperes.  
230-80. Capacidades co mbinadas de los medios de desconexión.  Cuando el medio de desconexión 
de los conductores de recepción del suministro consista en más de un desconectador o interruptor automático, 
tal como se permite en 230 -71, la capacidad combinada de todos los interrupto res o interruptores automáticos 
usados no debe ser menor que la que se establece en 230 -79. 
230-81. Conexión a las terminales.  Los conductores de recepción del suministro deben conectarse a los 
medios de desconexión de los conductores de recepción del sumi nistro, mediante conectores a presión, 
mordazas u otros accesorios adecuados. No se deben utilizar conexiones que dependan de soldaduras.  
230-82. Equipo conectado en el lado línea del medio de desconexión de los conductores de 
recepción del suministro.  Sólo se permite conectar en el lado línea de los medios de desconexión de los 
conductores de recepción del suministro lo siguiente:  
(1) Los fusibles limitadores para cables u otros dispositivos limitadores de corriente.  
(2) Medidores y sus bases enchufe con u na tensión no mayor que 1000 volts y que todas las cajas 
metálicas y envolventes de acometida estén puestos a tierra de acuerdo con la Parte G y unidos de 
acuerdo a la Parte E del Artículo 250.  
(3) Interruptores de los medios de desconexión de los medidore s con valor no mayor que 1000 volts que 
tengan valor de corriente de cortocircuito igual o mayor que la corriente de cortocircuito de la 
instalación, siempre que todas las cajas metálicas y envolventes de acometida estén puestos a tierra 
de acuerdo con la Parte G y unidas de acuerdo con la Parte E del Artículo 250. Un interruptor del 
medio de desconexión del medidor debe ser capaz de interrumpir la carga alimentada. Un 
desconectador de un medidor debe estar marcado en campo de manera legible en su exterior,  y 
adecuada para el entorno, según se muestra a continuación: DESCONECTADOR DE MEDIDOR NO 
ES UN DE EQUIPO DE ACOMETIDA.  
(4) Los transformadores de medición (corriente y tensión), derivaciones de alta impedancia, dispositivos 
de control de carga, apartarray os y dispositivos de protección contra sobretensiones Tipo 1.  
(5) Derivaciones utilizadas únicamente para alimentar a dispositivos de control de carga, circuitos de 
sistemas de emergencia, sistemas de potencia de reserva, equipos para bombas contra incendi os y 
alarmas contra incendios y sistemas de rociadores automáticos, si están provistos de equipo de 
acometida e instalados siguiendo los requisitos de los conductores de recepción del suministro  
(6) Los sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de celdas de  combustibles, sistemas de energía eólica, 
sistemas de almacenamiento de energía o fuentes de producción de energía interconectadas. 
Véanse los Artículos 690 y 705 en lo que afecta a estos sistemas.  
(7) Los circuitos de control para los medios de desconexi ón de los conductores de recepción del 
suministro cuando sean accionados eléctricamente, si dispone de medios de desconexión y 
protección contra sobrecorriente adecuados.  
(8) Los sistemas de protección contra fallas a tierra o dispositivos de protección co ntra sobretensiones 
Tipo 2, si están instalados como parte del equipo aprobado y si disponen de medios de desconexión 
y protección contra sobrecorriente adecuados.  
(9) Conexiones utilizadas sólo para alimentar equipo de comunicaciones bajo el control exclu sivo del 
suministrador, si la protección contra sobrecorriente y los medios de desconexión adecuados son 
proporcionados. Para instalaciones del equipo del suministrador, no se requiere un medio de 
desconexión si el suministro está instalado como parte de l a base de medición, de tal manera que el 
acceso sólo pueda ser con el medidor retirado.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte G. Equipo de acometida - Protección contra sobrecorriente  
230-90. Cuando es necesario.  Todos los conductores de fase de la acometida deben tener protección 
contra  sobrecarga.  
a) Conductores de fase.  Dicha protección debe consistir en un dispositivo contra sobrecorriente en serie 
con cada conductor de fase de acometida que tenga una capacidad o ajuste no mayor que la ampacidad del 
conductor. Se entiende por conjunto  de fusibles a todos los fusibles necesarios para proteger todos los 
conductores de fase de un circuito. Los interruptores automáticos de un polo agrupados según lo establecido 
en 230 -71(b), se deben considerar como un dispositivo de protección.  
Excepción 1: Para corrientes de arranque de motores, se permiten capacidades que cumplan lo 
establecido en 430 -52, 430 -62 y 430 -63. 
Excepción 2:  Se permiten los fusibles e interruptores automáticos con una capacidad o ajuste que cumpla 
lo establecido en 240 -4(b) o ( c) y en 240 -6. 
Excepción 3:  Se permiten de dos hasta seis interruptores automáticos de circuito o juegos de fusibles 
como dispositivo de protección contra sobrecorriente que proporcionen protección contra sobrecarga.  Se 
permite que la suma de las capacida des de los interruptores automáticos o fusibles supere la ampacidad de 
los conductores de acometida, siempre que la carga calculada no supere la ampacidad de los mismos.  
Excepción 4:  El dispositivo de protección contra sobrecarga de los conductores de rece pción del 
suministro para bombas contra incendios debe cumplir con 695 -4(b)(2)(a).  
Excepción 5:  Se permitirá la protección contra sobrecarga en la recepción del suministro monofásico de 3 
hilos, 120/240 volts para viviendas, de acuerdo con 310 -15(b)(7).  
b) No en el conductor puesto a tierra.  En un conductor puesto a tierra de recepción del suministro no se 
debe intercalar ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente, excepto un interruptor automático que 
abra simultáneamente a todos los conductore s del circuito.  
230-91. Ubicación.  El dispositivo de protección contra sobrecorriente debe formar parte integral del medio 
de desconexión de los conductores de recepción del suministro o debe estar situado  en un lugar adyacente a 
ellos. Cuando los fusibles  se utilizan como el dispositivo de protección contra sobrecorriente de acometida, los 
medios de desconexión deben colocarse adelante del lado de la alimentación de los fusibles  
230-92. Dispositivos de protección contra sobrecorriente de los conductores de  recepción del 
suministro bajo llave.  Cuando los dispositivos de protección contra sobrecorriente de los conductores de 
recepción del suministro estén sellados, bajo llave o no sean accesibles fácilmente a los habitantes, se deben 
instalar dispositivos de sobrecorriente de los circuitos derivados o alimentadores en el lado de carga, 
instalados en un lugar accesible fácilmente y deben ser de menor capacidad de corriente que el dispositivo de 
sobrecorriente de los conductores de recepción del suministro.  
230-93. Protección de circuitos específicos. Cuando sea necesario evitar la manipulación indebida, se 
permite sellar o poner bajo llave el dispositivo automático de protección contra sobrecorriente que proteja a los 
conductores de recepción del suministro que alimenten sólo a una carga específica cuando se ubiquen en un 
lugar accesible, por ejemplo, un calentador de agua.  
230-94. Ubicación relativa del dispositivo de protección contra sobrecorriente y otros equipos de 
acometida. El dispositivo de protección con tra sobrecorriente debe proteger a todos los circuitos y 
dispositivos, excepto los siguientes:  
Excepción 1:  El medio de desconexión de los conductores de recepción del suministro se permite 
instalarse del lado línea.  
Excepción 2:  Los circuitos en derivació n de alta impedancia, apartarrayos, dispositivos de protección 
contra sobretensión Tipo 1, capacitores de protección contra sobretensión y los transformadores de medición 
(de corriente y de tensión), se permitirá conectarse e instalarse del lado línea o de  los medios de desconexión, 
tal como lo permite el Artículo 230 -82. 
Excepción 3:  Se permite que los dispositivos de control de cargas se conecten en el lado del suministro 
del dispositivo de protección contra sobrecorriente de la acometida, cuando tengan p rotección contra 
sobrecorriente independiente.  
Excepción 4:  Se permite que los circuitos utilizados únicamente para el funcionamiento de alarmas contra 
incendios, otros sistemas de señales de protección o para la alimentación de los equipos de las bombas 
contra incendios, se conecten en el lado línea del dispositivo de protección contra sobrecorriente de la 
acometida, cuando tengan protección contra sobrecorriente independiente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Excepción 5:  Los medidores con tensión no mayor que 600 volts, siempre que toda s las cajas metálicas y 
envolventes estén puestas a tierra según el Artículo 250.  
Excepción 6:  Cuando el equipo de recepción del suministro se accione eléctricamente, se permite que el 
circuito de control esté conectado antes del equipo de la acometida, si  dispone de medios de desconexión y 
protección contra sobrecorriente adecuados.  
230-95. Equipo de protección contra falla a tierra.  Se debe proporcionar protección a los equipos contra 
fallas a tierra en los conductores de recepción del suministro de siste mas en estrella sólidamente puestos a 
tierra con tensión a tierra mayor que 150 volts, pero que no supere 1000 volts entre fases para cada 
dispositivo de desconexión de los conductores de recepción del suministro de 1000 amperes o más. El 
conductor puesto a tierra para sistemas en estrella puestos a tierra sólidamente se debe conectar 
directamente a la tierra a través de un sistema de electrodos de puesta a tierra, de acuerdo con 250 -50, sin 
insertar ninguna resistencia ni dispositivo de impedancia.  
Se debe  considerar que la capacidad permisible del medio de desconexión de los conductores de 
recepción del suministro es la del mayor fusible que se pueda instalar o la mayor corriente continua de 
disparo, a la que se pueda ajustar el dispositivo de protección c ontra sobrecorriente instalado en el interruptor 
automático del circuito.  
Excepción:  Las disposiciones de protección contra fallas a tierra de esta sección no se aplican a un medio 
de desconexión de los conductores de recepción del suministro para procesos  industriales continuos, en los 
que un paro inesperado puede crear condiciones de peligro.  
a) Configuración y Ajuste.  El sistema de protección contra fallas a tierra debe funcionar haciendo que el 
medio de desconexión de los conductores de recepción del su ministro abra todos los conductores de fase del 
circuito con falla. El máximo ajuste de esa protección debe ser de 1200 amperes y el retardo máximo debe ser 
de un segundo para corrientes de falla a tierra iguales o mayores que 3000 amperes.  
b) Fusibles.  Cuando se use una combinación de medios de desconexión y fusibles, los fusibles utilizados 
deben ser capaces de interrumpir cualquier corriente mayor que la capacidad de interrupción del medio de 
desconexión, antes de que el sistema de protección contra fall as a tierra provoque la apertura del interruptor.  
c) Pruebas de funcionamiento.  Una vez instalado, se debe probar el funcionamiento del sistema de 
protección contra fallas a tierra. La prueba debe ser realizada por una persona(s) calificada(s) utilizando u n 
proceso de prueba de inyección de corriente primaria, de acuerdo con las instrucciones que se dan con el 
equipo. Se debe hacer un informe escrito de esta prueba y debe estar disponible para la  autoridad 
competente.  
NOTA 1:  La protección contra fallas a tierra que funcione abriendo el desconectador de los conductores de 
recepción del suministro, no ofrece protección contra fallas en el lado línea del dispositivo de protección. Sólo 
sirve para limitar daño a los conductores y equipos en el lado carga, si s e produjera una falla de arco a tierra 
en el lado carga del elemento de protección.  
NOTA 2:  Esta protección adicional del equipo en el equipo de recepción del suministro puede hacer 
necesario revisar toda la instalación para coordinar adecuadamente los dis positivos de protección contra 
sobrecorriente. Puede ser necesario instalar nuevos equipos de protección contra fallas a tierra en los 
circuitos alimentadores y en los circuitos derivados, cuando la continuidad en el servicio sea muy necesaria.  
NOTA 3:  Cuando exista dispositivo de protección contra fallas a tierra para el medio de desconexión de 
los conductores de recepción del suministro y se interconecte con otro sistema de alimentación a través de un 
dispositivo de transferencia, pueden ser necesarios ot ros medios o dispositivos que aseguren la detección de 
las fallas a tierra por el equipo de protección de falla a tierra.  
NOTA 4:  Véase 517 -17(a) para información sobre dónde se requiere un paso adicional de la protección 
contra fallas a tierra en hospital es y otros edificios con áreas críticas o equipo de soporte para la vida.  
Parte H. Acometidas de más de 1000 volts nominales  
230-200. Generalidades.  Los conductores y equipos de recepción del suministro utilizado en circuitos de 
más de 1000 volts nominales  deben cumplir las disposiciones aplicables de todas las secciones anteriores  de 
este Artículo y las siguientes, que complementan o modifican a las anteriores. En ningún caso se deben 
aplicar lo establecido en la Parte H a los equipos instalados en el lad o línea del punto de recepción  del 
suministro.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
230-202. Conductores de acometida.  Los conductores de acometida a inmuebles o construcciones se 
deben instalar conforme a lo siguiente:  
a) Tamaño de los conductores.  Los conductores de acometida no deben ser menores a 13.3 mm2  (6 
AWG), excepto en cables multiconductores. Los cables multiconductores no deben ser menores a 8.37 mm2 (8 
AWG).  
b) Métodos de alambrado.  Los conductores de acometida se deben instalar por alguno de los métodos 
de alambrado que se indi can en 300 -37 y 300 -50. 
230-204. Desconectadores de aislamiento.  
a) Cuando se requieren.  Cuando el medio de desconexión de acometida sea un interruptor automático en 
hexafluoruro de azufre o un desconectador en aceite, aire o al vacío, debe instalarse un d esconectador de 
aislamiento en aire, que sea visible cuando está abierto, en el lado línea del medio de desconexión y el equipo 
de acometida asociado.  
Excepción:  No se exigirá un desconectador de aislamiento cuando el desconectador o interruptor 
automático  está montado en paneles removibles o tableros metálicos, cuando se apliquen las dos condiciones 
siguientes:  
(1) No se puedan abrir a menos que el circuito esté desconectado.  
(2) Todas las partes energizadas se desconectan automáticamente cuando el interru ptor o 
desconectador automático es movido de su posición de operación normal.  
b) Fusibles utilizados como interruptor de aislamiento.  Cuando los fusibles sean del tipo que permita 
operarlos como medio de desconexión, un grupo de dichos fusibles se puede ut ilizar como desconectador  de 
aislamiento.  
c) Accesible sólo a personas calificadas.  El desconectador de aislamiento sólo debe ser accesible a 
personas calificadas.  
d) Conexión de puesta a tierra.  Los desconectadores de aislamiento deben estar provistos de  medios 
para conectar los conductores del lado carga directamente al sistema de electrodos de puesta a tierra, a una 
barra colectora de puesta a tierra del equipo o a una estructura de acero puesta a tierra, cuando se 
desconecten de la fuente de alimentaci ón. 
No se exigirá un medio para puesta a tierra de los conductores del lado carga a un sistema de electrodos 
de puesta a tierra, una barra colectora para puesta a tierra del equipo o a una estructura de acero puesta a 
tierra para cualquier desconectador de  aislamiento duplicado, que sea instalado y mantenido por  el 
suministrador.  
230-205. Medios de desconexión.  
a) Ubicación.  Los medios de desconexión de acometida deben estar localizados según lo establecido  en 
230-70. 
Para sistemas de distribución primari a subterráneos o aéreos en una propiedad privada, se permite que el 
desconectador de acometida se ubique en un lugar que no sea fácilmente accesible, si el medio de 
desconexión puede ser operado mediante un mecanismo desde un punto accesible fácilmente o 
electrónicamente de acuerdo con (c) siguiente, cuando aplique.  
b) Tipo.  Cada medio de desconexión de acometida debe desconectar simultáneamente a todos los 
conductores de fase de la acometida que dependan de él, y debe tener una corriente de interrupción no  menor 
que la corriente máxima de cortocircuito posible en las terminales de alimentación.  
Cuando se instalen interruptores con fusibles o fusibles de montaje separado, se permite que las 
características del fusible contribuyan a fijar la capacidad de cier re bajo falla del medio de desconexión.  
c) Control remoto. Para edificaciones múltiples e instalaciones industriales bajo una sola administración, 
se permitirá que el medio de desconexión de acometida esté ubicado en un edificio o estructura separada. En 
estos casos, se permitirá que el medio de desconexión de acometida sea operado eléctricamente por un 
dispositivo de control remoto fácilmente accesible.  
230-206. Dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizados como medio de desconexión.  
Puede co nsiderarse como el medio de desconexión de acometida, un interruptor automático de un circuito o 
un medio alternativo utilizado según se indica en 230 -208 como dispositivo de sobrecorriente de acometida, 
cuando cumplan los requisitos indicados en 230 -205. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
230-208. Requisitos de protección contra sobrecorriente.  Un dispositivo de protección contra 
cortocircuito debe ser provisto en el lado carga o como parte integral del medio de desconexión de acometida, 
y debe proteger a todos los conductores de fase que d ependan de él. El dispositivo de protección debe ser 
capaz de detectar e interrumpir cualquier valor de corriente que supere su ajuste de disparo o punto de fusión 
que pueda producirse en donde está ubicado. Se debe considerar que un fusible de capacidad c ontinua que 
no supere al triple de la ampacidad del conductor o un interruptor automático con un ajuste de disparo que no 
supere en seis veces la ampacidad de los conductores, ofrecen protección adecuada contra cortocircuito.  
NOTA:  Para ampacidad de conduc tores de 2001 volts y mayores, véanse las Tablas 310 -60(c)(67) hasta 
310-60(c)(86).  
Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben cumplir los siguientes requisitos:  
a) Tipo de equipo.  Los equipos utilizados para proteger los conductores de aco metida deben cumplir los 
requisitos indicados en el Artículo 490, Parte B.  
b) Dispositivos de sobrecorriente encerrados.  La limitación de 80 por ciento de la capacidad de un 
dispositivo de sobrecorriente dentro de una cubierta o envolvente para cargas cont inuas, no se debe aplicar si 
están instalados en sistemas que operen a más de 1000 volts.  
230-209. Apartarrayos.  En cada conductor de fase de acometida aérea, se permite instalar apartarrayos 
de acuerdo con el Artículo 280.  
230-210. Equipo de recepción del  suministro. Generalidades.  El equipo de recepción del suministro, 
incluidos los transformadores de medición, debe cumplir lo establecido en el Artículo 490, Parte A.  
230-211.Tablero de distribución.  El tablero de distribución debe consistir en una estruct ura metálica 
sólida y una cubierta envolvente de chapa metálica. Cuando se instale sobre suelo combustible, debe  ir 
protegido.  
230-212. Acometidas de más de 35 000 volts.  Cuando la tensión sea mayor que 35 000 volts entre 
conductores que entran a un edifi cio deben terminar en un compartimiento de un tablero de potencia o en una 
bóveda que cumplan los requisitos de acuerdo con 450 -41 a 450 -48. 
ARTÍCULO 240  
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE  
Parte A. Generalidades  
240-1. Alcance. Las Partes A hasta G de este A rtículo establecen los requisitos generales para la 
protección contra sobrecorriente para tensiones hasta de 1000 volts nominales. La Parte H establece los 
requisitos sobre la protección contra sobrecorriente para aquellas partes de instalaciones industria les 
supervisadas que operan a 1000 volts nominales o menos. La Parte I establece los requisitos de protección 
contra sobrecorriente para tensiones mayores que 1000 volts nominales.  
NOTA:  La protección contra sobrecorriente para conductores y equipos se ins tala para que abra el 
circuito, si la corriente alcanza un valor que cause una temperatura excesiva o peligrosa en los conductores o 
en su aislamiento. Ver también 110 -9, para los requerimientos de capacidad de interrupción, y 110 -10, para 
los requisitos d e protección contra corrientes de falla.  
240-2. Definiciones  
Conductores en derivación.  Tal como se usa en este Artículo, un conductor en derivación se define 
como un conductor, que no sea de acometida, que tiene protección contra sobrecorriente adelante d e su 
punto de alimentación, que supera el valor permitido para conductores similares que están protegidos como 
se describe en otra parte de 240 -4. 
Dispositivo de protección contra sobrecorriente tipo limitador de corriente.  Dispositivo que, cuando 
interrum pe corrientes dentro de su rango de limitación de corriente, reduce la corriente que fluye en el circuito 
con falla a una magnitud significativamente menor que la que se tendría en el mismo circuito, si el dispositivo 
fuera reemplazado por un conductor sól ido de impedancia comparable.  
Instalación industrial supervisada . Para los propósitos de la Parte H, son las partes industriales de una 
instalación donde se cumplen todas las condiciones siguientes:  
(1) Las condiciones de mantenimiento y supervisión de ing eniería garantizan que únicamente personas 
calificadas tienen a su cargo el monitoreo y mantenimiento del sistema.  
(2) El sistema de alambrado del inmueble tiene una carga de 2500 kilovoltamperes o mayor usada en 
procesos industriales, actividades de manuf actura, o ambas, calculada según el Artículo 220.  
(3) El inmueble tiene por lo menos una acometida o un alimentador de más de 150 volts a tierra y más 
de 300 volts entre fases.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Esta definición excluye a las instalaciones en edificios usados para instalacio nes industriales de oficinas, 
bodegas, garajes, talleres de maquinaria y servicios recreativos que no son parte integral de la planta 
industrial, subestación o centro de control.  
240-3. Otros Artículos. El equipo se debe proteger contra sobrecorriente de a cuerdo con el Artículo de 
esta NOM que cubre el tipo de equipo que se especifica en la Tabla 240 -3. 
240-4. Protección de los conductores.  Los conductores que no sean cordones flexibles, cables flexibles 
ni alambrado de luminarias, se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como 
se especifica en 310 -15, excepto los casos permitidos o exigidos en los incisos (a) hasta (g) siguientes:  
a) Peligro por pérdida de energía.  No se debe exigir protección contra sobrecarga de los conducto res 
cuando la interrupción del circuito pueda crear un riesgo, por ejemplo, en los imanes de manejo de materiales 
o en circuitos de bombas contra incendios. En estos casos se debe proporcionar protección  contra 
cortocircuito.  
b) Dispositivos de sobrecorri ente de 800 amperes o menos.  Se permitirá el uso de un dispositivo de 
protección contra sobrecorriente, de valor estándar inmediato superior (sobre la ampacidad de los 
conductores que proteja), siempre que se cumplan en su totalidad las siguientes condicio nes: 
(1) Que los conductores protegidos no formen parte de un circuito derivado que alimenta más de un 
contacto para cargas portátiles conectadas con cordón y clavija.  
(2) Que la ampacidad de los conductores no corresponda a la corriente estándar de un fus ible o de un 
interruptor automático sin ajuste para disparo por sobrecarga por encima de su valor nominal (pero 
se permitirá que tenga otros ajustes de disparo o valores nominales).  
(3) Que el valor estándar inmediato superior seleccionado no supere 800 am peres.  
c) Dispositivos de sobrecorriente de más de 800 amperes.  Cuando el dispositivo de protección contra 
sobrecorriente sea de más de 800 amperes, la ampacidad de los conductores que protege debe ser igual o 
mayor que la corriente nominal del dispositivo , tal como se define en 240 -6. 
d) Conductores pequeños.  A menos que se permita específicamente en (e) o (g) siguientes, la 
protección contra sobrecorriente no debe exceder lo exigido por (1) a (7) después de que se ha aplicado 
cualquier factor de correcció n por temperatura ambiente y por número de conductores.  
1) 0.824 mm2 (18 AWG) de cobre.  7 amperes, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Las cargas continuas no excedan 6 amperes.  
(2) La protección contra sobrecorriente la proporcion a uno de los siguientes elementos:  
a. Interruptores automáticos con valor nominal para circuito derivado y marcados para usarse con 
alambre de cobre 0.824 mm2 (18 AWG).  
b. Fusibles con valor nominal para circuito derivado y marcados para usarse con alambre  de cobre 
0.824 mm2 (18 AWG).  
c. Fusibles clase CC, J o T.  
2) 1.31 mm2 (16 AWG) de cobre. 10 amperes, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:  
(1) Las cargas continuas no excedan 8 amperes.  
(2) La protección contra sobrecorriente la proporc iona uno de los siguientes elementos:  
a. Interruptores automáticos con valor nominal para circuito derivado y marcados para usarse con 
alambre de cobre 1.31 mm2 (16 AWG).  
b. Fusibles con valor nominal para circuito derivado y marcados para usarse con alamb re de cobre 1.31 
mm2 (16 AWG).  
c. Fusibles clase CC, J o T.  
3) 2.08 mm2 (14 AWG) de cobre. 15 amperes.  
5) 3.31 mm2 (12 AWG) de cobre. 20 amperes.  
7) 5.26 mm2 (10 AWG) de cobre. 30 amperes  
e) Conductores en derivación. Se permitirá que los conductores de de rivación estén protegidos contra 
sobrecorriente, de acuerdo con:  
(1) 210-19(a)(3) y (a)(4), estufas y aparatos de cocción domésticos y otras cargas.  
(2) 240-5(b)(2), cables de artefactos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(3) 240-21, ubicación en el circuito.  
(4) 368-17(b), reducción en la  ampacidad de electroductos.  
(5) 368-17(c), alimentador o circuitos derivados (derivaciones de electroductos).  
(6) 430-53(d), derivaciones de un motor.  
Tabla 240 -3.- Otros artículos  
Equipo  Artículo  
Acometidas  230 
Anuncios eléctricos e iluminación de cont orno 600 
Aparatos  422 
Elevadores, elevadores montaplatos, escaleras y pasillos móviles; 
elevadores para sillas de ruedas y elevadores de sillas de ruedas 
para escaleras.  620 
Bombas contra incendios  695 
Capacitores  460 
Celdas electrolíticas  668 
Circu itos de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de 
señalización y de potencia limitada  725 
Circuitos derivados  210 
Contactos, conectores de cordón y clavijas de conexión  406 
Convertidores de fase  455 
Electroductos  368 
Equipo de aire acondicionad o y refrigeración  440 
Equipo de calefacción eléctrica fija de tuberías y recipientes  427 
Equipo de calentamiento dieléctrico y por inducción  665 
Equipo eléctrico exterior fijo de deshielo y fusión de la nieve  426 
Equipo eléctrico fijo de calefacción de  ambiente  424 
Equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señal 
de audio  640 
Equipos de rayos X  660 
Estudios de cine y de televisión y lugares similares  530 
Generadores  445 
Grúas y polipastos  610 
Instalaciones en lugares de atención de la salud  517 
Lugares de reunión  518 
Luminarias, portalámparas y lámparas  410 
Maquinaria industrial  670 
Motores, circuitos de motores y controladores  430 
Órganos eléctricos de tubos  650 
Sistemas de alarma contra incendios  760 
Sistemas de emergencia  700 
Sistemas solares fotovoltaicos  690 
Soldadoras eléctricas  630 
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control  408 
Teatros, áreas de espectadores en estudios cinematográficos y 
estudios de televisión y lugares similares  520 
Transformadores  y bóvedas de transformadores  450 
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
f) Conductores del secundario de transformadores. Los conductores del secundario de 
transformadores monofásicos (excepto los de 2 hilos) y polifásicos (excepto los de 3 hilos, conexión delta - 
delta) no se deben consider ar protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario. 
Se permitirá que los conductores alimentados desde el lado secundario de un transformador monofásico con 
secundario de 2 hilos (una sola tensión) o trifásico con conexión de lta - delta con secundario de 3 hilos (una 
sola tensión), estén protegidos mediante el dispositivo de protección contra sobrecorriente del primario (lado 
fuente) del transformador, siempre que esa protección cumpla lo establecido en 450 -3 y no exceda el va lor 
resultante de multiplicar la ampacidad del conductor del secundario por la relación de transformación de 
tensión del secundario al primario.  
g) Protección contra sobrecorriente para aplicaciones de conductores específicos. Se permitirá que 
la protecció n contra sobrecorriente para conductores específicos se proporcione de acuerdo como se indica 
en la Tabla 240 -4(g). 
240-5. Protección de los cordones flexibles, cables flexibles y cables para artefactos . Los cordones 
flexibles y cables flexibles, incluidos  los decorativos y las extensiones, y los cables de artefactos, se deben 
proteger contra sobrecorriente de acuerdo con (a) o (b).  
Tabla 240 -4(g). - Aplicaciones de conductores específicos  
Conductor  Artículo  Sección  
Conductores de alimentación de convertido res de fase   455  455-7 
Conductores de circuitos de aparatos operados por 
motor   422, Parte B   
Conductores de circuitos de capacitores   460 460-8(b) y 460 -25(a) hasta 
(d) 
Conductores de circuitos de control e instrumentación 
(Tipo ITC)   727  727-9 
Cond uctores de circuitos de control remoto, 
señalización y potencia limitada   725 725-43, 725 -45, 725 -121 y 
Capítulo 10, Tablas 11(a) y 
11(b)  
Conductores de circuitos de equipo de aire 
acondicionado y refrigeración   440, Partes C y F   
Conductores de circuito s de motores y control de 
motores   430, Partes B, C, D, E, F y G   
Conductores de circuitos de sistemas de alarma contra 
incendio   760 760-43, 760 -45, 760 -121 y 
Capítulo 10 Tablas 12(a) y 
12(b)  
Conductores de circuitos para soldadoras eléctricas   630  630-12 y 630 -32 
Conductores de enlace secundario  450 450-6 
 
a) Ampacidades. El cordón flexible y el cable flexible se deben proteger con un dispositivo de 
sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como se especifica en las Tablas 400 -5(a)(1) y (a)(2).   Los 
cables de artefactos se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con su ampacidad, tal como se 
especifica en la Tabla 402 -5. Se permitirá que la protección suplementaria contra sobrecorriente, tal como  se 
establece en 240 -10, sea un medio ace ptable para proporcionar esta protección.  
b) Dispositivo de sobrecorriente de circuitos derivados. Los cordones flexibles se deben proteger  
cuando sean alimentados por un circuito derivado, de acuerdo con uno de los métodos descritos en (1), (3) o 
(4) sigu ientes. Los cables de artefactos, cuando están alimentados por un circuito derivado, se deben proteger 
de acuerdo con (2).  
1) Cordón de alimentación de aparatos o luminarias aprobadas.  Cuando los cordones flexibles o 
cordones decorativos están aprobados pa ra y son usados con un aparato específico o una luminaria 
aprobada, se considerará que están protegidos cuando se aplican cumpliendo los requisitos de aprobado para 
el aparato o la luminaria. Para los propósitos de esta sección, una luminaria puede ser por tátil o fija.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
2) Cable de artefactos eléctricos.  Se permitirá que el cable para artefactos eléctricos se derive del 
conductor del circuito derivado de acuerdo con lo siguiente:  
(1) Circuitos de 20 amperes 0.824 mm2 (18 AWG), hasta 15.00 metros.  
(2) Circuit os de 20 amperes 1.31 mm2 (16 AWG), hasta 30.00 metros.  
(3) Circuitos de 20 amperes 2.08 mm2 (14 AWG) y tamaños mayores.  
(4) Circuitos de 30 amperes 2.08 mm2 (14 AWG) y tamaños mayores.  
(5) Circuitos de 40 amperes 3.31 mm2 (12 AWG) y tamaños mayores.  
(6) Circuitos de 50 amperes 3.31 mm2 (12 AWG) y tamaños mayores.  
3) Conjunto de cordones de extensión.  Se debe considerar que el cordón flexible usado en conjuntos de 
cordones de extensión aprobados está protegido cuando se aplica cumpliendo los requisitos de a probación 
del cordón de extensión.  
4) Conjuntos de cordones de extensión ensamblados en el sitio.  Se permitirá que el cordón flexible 
usado en cordones de extensión hechos con componentes aprobados e instalados individualmente sea 
alimentado por un circuit o derivado de acuerdo con lo siguiente:  
Circuitos de 20 amperes tamaño 1.31 mm2 (16 AWG) y tamaños mayores.  
240-6. Capacidades normalizadas de fusibles e interruptores automáticos.  
a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo.  Los valores de cor riente normalizados para los 
fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso deberán considerarse como se muestra en 
la Tabla 240 -6(a). Los valores en amperes normalizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 
601. Se perm itirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en amperes no 
normalizados.  
b) Interruptores automáticos de disparo ajustable.  La capacidad nominal de corriente de los 
interruptores automáticos de disparo ajustable que te ngan medios externos para ajustar la corriente (ajuste de 
disparo de tiempo largo) que no cumplan los requisitos de (c), debe ser el valor máximo de ajuste posible.  
c) Interruptores automáticos de disparo ajustable y acceso restringido.  Se permitirá que un  
interruptor automático que tiene acceso restringido al medio de ajuste tenga un valor nominal en amperes, que 
sea igual al ajuste de la corriente de disparo (ajuste de tiempo largo). El acceso restringido se debe definir 
como la ubicación detrás de alguno  de los siguientes:  
(1) Cubiertas removibles y sellables sobre los medios de ajuste.  
(2) Puertas de la envolvente del equipo atornilladas.  
(3) Puertas con cerradura, accesibles solamente a personal calificado.  
Tabla 240 -6(a) Valores de corriente en amperes  para fusibles e interruptores 
automáticos de tiempo inverso.  
Valores de corriente normalizados en amperes  
15 
32 16 
35 20 
40 25 
45 30 
50 
60 
90 63 
100 70 
110 75 
125 80 
150 
160 
300 175 
320 200 
350 225 
400 250 
450 
500 
1000  
2500  
6000  600 
12000  
3000  
6300  630 
1250  
3200  700 
1600  
4000  800 
2000  
5000  
       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
240-8. Fusibles o interruptores automáticos en paralelo.  Se permitirá que los fusibles e interruptores 
automáticos estén conectados en paralelo si son ensamblados en paralelo de fábrica y aprobados como una 
sola u nidad. Los fusibles individuales, interruptores automáticos o combinaciones de ellos no se deben 
conectar en paralelo.  
240-9. Dispositivos térmicos.  Los relevadores térmicos y otros dispositivos, que no están diseñados para 
abrir cortocircuitos o fallas a tierra, no se deben usar para la protección de los conductores contra 
sobrecorriente producidas por cortocircuitos o fallas a tierra, pero sí se permitirá su uso para proteger a los 
conductores del circuito derivado de un motor contra sobrecarga si están p rotegidos de acuerdo con 430 -40. 
240-10. Protección suplementaria contra sobrecorriente.  Cuando se utilice protección suplementaria 
contra sobrecorriente en luminarias, aparatos y otros equipos o para circuitos y componentes internos de los 
equipos, no se debe usar como sustituto de los dispositivos de protección contra sobrecorriente de  los 
circuitos derivados ni en lugar de la protección de los circuitos derivados. No se exigirá que los dispositivos 
suplementarios contra sobrecorriente sean fácilmente ac cesibles.  
240-12. Coordinación del sistema eléctrico.  Cuando se requiera una interrupción ordenada para 
minimizar el riesgo o riesgos para las personas y equipos, se permite un sistema de coordinación basado en 
las dos condiciones siguientes:  
(1) Coordinac ión de protecciones contra cortocircuito.  
(2) Indicación de sobrecarga basada en sistemas o dispositivos de monitoreo.  
NOTA:  El sistema de monitoreo puede causar que esa condición produzca una alarma que permita tomar 
acciones correctivas o una interrupció n ordenada del circuito, minimizando los peligros para las personas y 
daños a los equipos.  
240-13. Protección de los equipos contra fallas a tierra.  La protección de los equipos contra fallas a 
tierra se debe proporcionar de acuerdo con los requerimientos en 230 -95, para sistemas eléctricos en estrella, 
puestos a tierra sólidamente, de más de 150 volts a tierra pero que no superen los 1000 volts entre fases, 
para cada dispositivo individual utilizado como medio principal de desconexión de un edificio o estr uctura, con 
capacidad nominal de 1000 amperes o más.  
Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a los medios de desconexión para:  
(1) Procesos industriales continuos, en donde una parada no ordenada introducirá riesgos adicionales o 
los incremen tará. 
(2) Instalaciones en las que la protección contra fallas a tierra está prevista por otros requisitos para 
acometidas o alimentadores.  
(3) Bombas contra incendios.  
240-15. Conductores de fase.  
a) Dispositivo de protección contra sobrecorriente requeri do. Se debe conectar un fusible o una 
unidad de disparo por sobrecorriente de un interruptor automático, en serie con cada conductor de fase. Se 
considerará que una combinación de transformador de corriente y un relevador de sobrecorriente equivale a 
una u nidad de disparo por sobrecorriente.  
NOTA:  Para los circuitos de motores Ver las partes C, D, E y K del Artículo 430.  
b) Interruptor automático como dispositivo de protección contra sobrecorriente.  Los interruptores 
automáticos deben abrir todos los conduc tores de fase de los circuitos, tanto manual como automáticamente, 
a menos que permita algo diferente en (1) a (4) siguientes:  
1) Circuito derivado multiconductor.  Se permitirán los interruptores automáticos monopolares 
individuales con o sin enclavamiento s mecánicos con identificación en las manijas, como protección para cada 
conductor no puesto a tierra de circuitos derivados multiconductores que alimentan solamente cargas 
monofásicas de línea a neutro.  
2) Circuitos de corriente alterna monofásicos puesto s a tierra.  En sistemas puestos a tierra, se 
permitirán interruptores automáticos monopolares individuales con identificación en las manijas, como 
protección para cada conductor de fase para cargas conectadas de línea a línea, en circuitos monofásicos.  
3) Sistemas trifásicos y bifásicos . Para cargas de línea a línea en sistemas 3 fases, 4 hilos o sistemas 
de 2 fases, 5 hilos, que tienen un punto neutro puesto a tierra y ningún conductor opera a una tensión que 
exceda de 120 volts, se permitirán interruptore s automáticos monopolares individuales con identificación en 
las manijas, como protección para cada conductor de fase.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
4) Circuitos de 3 hilos de corriente continua.  En circuitos de corriente continua que se alimenten de un 
sistema con neutro puesto a tier ra, se permitirán interruptores automáticos monopolares individuales con un 
valor de 125/250 volts de corriente continua con identificación en las manijas, como protección para cada 
conductor no puesto a tierra para cargas conectadas de línea a línea en ci rcuitos de corriente continua de 3 
conductores suministrados desde un sistema con un neutro puesto a tierra donde la tensión a tierra no excede 
los 125 volts.  
Parte  B. Ubicación  
240-21. Ubicación en el circuito.  Se debe proporcionar protección contra sobre corriente en cada 
conductor de fase del circuito, y debe estar ubicada en el punto en el que los conductores reciben su 
alimentación, excepto como se especifica de (a) hasta (h) siguientes.  
Los conductores alimentados de acuerdo con (a) hasta (h) no deben alimentar otro conductor, excepto a 
través de un dispositivo de protección contra sobrecorriente que cumpla los requisitos de 240 -4. 
a) Conductores de un circuito derivado.  Se permitirá que los conductores en derivación de un circuito 
derivado que cumplan con los requisitos especificados en 210 -19, tengan protección contra sobrecorriente tal 
como se especifica en 210 -20. 
b) Derivaciones del alimentador.  Se permitirá que los conductores se deriven de un alimentador, sin 
protección contra sobrecorriente en la  derivación, como se especifica en (1) hasta (5) siguientes. Las 
disposiciones de 240 -4(b) no se deben permitir para conductores de derivación.  
1) Derivaciones no mayores a 3.00 metros.  Si la longitud de los conductores de derivación no excede 
los 3.00 met ros y los conductores de derivación cumplan con todo lo siguiente:  
(1) La ampacidad de los conductores de derivación sea:  
a. No menor a las cargas calculadas combinadas en los circuitos alimentados por los conductores de 
derivación, y  
b. No menor al valor nominal de los equipos que contienen uno o más dispositivos contra sobrecorriente 
alimentados por los conductores de derivación o no menor al valor nominal del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente en las terminaciones de los conductores de deriv ación.  
(2) Los conductores de derivación no se extienden más allá del tablero de distribución, tablero de 
alumbrado y control o medios de desconexión o los dispositivos de control que alimentan.  
(3) Excepto en el punto de conexión al alimentador, los condu ctores de derivación están encerrados en 
una canalización, la cual se debe extender desde la derivación a la envolvente de un tablero de 
distribución cerrado o tablero de alumbrado y control o dispositivos de control o a la parte posterior 
de un tablero de  distribución abierto.  
(4) Para instalaciones en campo, si los conductores de derivación salen de la envolvente o bóveda, en 
los cuales se hace la derivación, la ampacidad de los conductores en derivación no debe ser menor a 
1/10 del valor del dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege a los  conductores 
alimentadores.  
NOTA:  Para los requisitos de protección contra sobrecorriente de tableros de distribución, ver 408 -36. 
2) Derivaciones no mayores a 8.00 metros.  Cuando la longitud de los con ductores en derivación no 
exceda los 8.00 metros y cumplan con todas las siguientes condiciones:  
(1) La ampacidad de los conductores en derivación no es menor que 1/3 del valor nominal del dispositivo 
de sobrecorriente que protege los conductores del alime ntador.  
(2) Los conductores en derivación terminan en un solo interruptor automático o un solo conjunto de 
fusibles que limita la carga a la ampacidad de los conductores en derivación. Se permite que este 
dispositivo alimente cualquier número de dispositiv os de protección contra sobrecorriente adicionales 
en el lado de carga.  
(3) Los conductores en derivación están protegidos contra daño físico por estar encerrados en una 
canalización aprobada o por otros medios aprobados.  
3) Derivaciones que alimentan un t ransformador (la suma de las longitudes del primario más el 
secundario no deben medir más de 8.00 metros). Cuando los conductores en derivación alimenten un 
transformador y cumplan con todas las condiciones siguientes:  
(1) Los conductores que alimentan al primario del transformador tienen una ampacidad de por lo menos 
1/3 del valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente de los conductores  del 
alimentador.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Los conductores alimentados por el secundario del transformador deben tener u na ampacidad que 
no sea menor al valor de la relación de la tensión del primario al secundario multiplicada por 1/3 del 
valor nominal del dispositivo de sobrecorriente que protege los conductores del alimentador.  
(3) La longitud total del conductor del pri mario más el conductor del secundario, excluyendo cualquier 
parte del conductor del primario que esté protegido a su ampacidad, no es mayor de 8.00 metros.  
(4) Los conductores del primario y del secundario están protegidos contra daño físico por estar 
ence rrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.  
(5) Los conductores del secundario terminan en un solo interruptor automático o conjunto de fusibles que 
limitan la corriente de la carga a un valor no mayor a la ampacidad del conductor que  está permitido 
por 310 -15. 
4) Derivaciones de más de 8.00 metros.  Cuando el alimentador está en naves industriales de gran 
altura, con paredes de más de 11.00 metros de altura y la instalación cumple con todas las  siguientes 
condiciones:  
(1) Las condicio nes de mantenimiento y supervisión aseguran que los sistemas serán atendidos 
únicamente por personal calificado.  
(2) Los conductores en derivación no miden más de 8.00 metros de longitud horizontal y no más de 
30.00 metros de longitud total.  
(3) La ampacid ad de los conductores en derivación no es menor que 1/3 del valor nominal del dispositivo 
de sobrecorriente que protege los conductores del alimentador.  
(4) Los conductores en derivación terminan en un solo interruptor automático o en un solo conjunto de 
fusibles que limitará la carga a la ampacidad de los conductores en derivación. Se permitirá que este 
único dispositivo de sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos adicionales de 
sobrecorriente en el lado carga.  
(5) Los conductores en deriva ción están protegidos contra daño físico por estar encerrados en una 
canalización aprobada o por otros medios aprobados.  
(6) Los conductores en derivación son continuos de un extremo a otro, sin empalmes.  
(7) Los conductores en derivación son de cobre de t amaño 13.3 mm2 (6 AWG) o de aluminio de tamaño 
21.2 mm2 (4 AWG) o mayores.  
(8) Los conductores en derivación no atraviesan paredes, pisos, ni techos.  
(9) La derivación está hecha a no menos de 9.00 metros del piso.  
5) Derivaciones exteriores de longitud il imitada. Cuando los conductores están localizados en el 
exterior de un edificio o estructura, excepto en el punto de terminación de la carga, y cumplen todas las 
condiciones siguientes:  
(1) Los conductores en derivación están protegidos contra daño físico de una manera aprobada.  
(2) Los conductores en derivación terminan en un solo interruptor automático o en un solo conjunto de 
fusibles que limita la carga a la ampacidad de los conductores. Se permitirá que este único 
dispositivo de sobrecorriente alimente  cualquier número de dispositivos de sobrecorriente adicionales 
en el lado carga.  
(3) El dispositivo de sobrecorriente para los conductores en derivación es parte integral de un medio de 
desconexión o se debe ubicar inmediatamente adyacente a él.  
(4) El me dio de desconexión para los conductores en derivación está instalado en un lugar fácilmente 
accesible, y cumple con una de las siguientes condiciones:  
a. En el exterior del edificio o estructura.  
b. Adentro, lo más cerca del punto de entrada de los conduct ores en derivación.  
c. Cuando se instala de acuerdo a 230 -6 lo más cerca del punto de entrada de los conductores  en 
derivación.  
c) Conductores del secundario de un transformador.  Se permitirá que un conjunto de conductores que 
alimenten una sola carga o c ada conjunto de conductores que alimente cargas separadas estén conectados al 
secundario de un transformador sin protección contra sobrecorriente en el secundario, como se especifica de 
(1) hasta (6) siguientes. No se deben permitir las disposiciones de 24 0-4(b) para los conductores del 
secundario de un transformador.  
NOTA:  Véase 450 -3 para los requisitos de protección contra sobrecorriente para transformadores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
1) Protección por el dispositivo de sobrecorriente en el primario. Se permitirá que los conducto res, 
alimentados desde el lado secundario de un transformador de 1 fase, 2 hilos (de una sola tensión), o un 
transformador de 3 fases conectado en delta -delta con un secundario de 3 hilos (de una sola tensión) estén 
protegidos mediante la protección contra  sobrecorriente suministrada en el lado primario (alimentación) del 
transformador, siempre y cuando esta protección esté de acuerdo con 450 -3 y no exceda el valor obtenido de 
multiplicar la ampacidad del conductor del secundario, por la relación de transfo rmación del secundario  al 
primario.  
Los conductores del secundario de transformadores monofásicos (diferentes de los de dos conductores) y 
polifásicos (diferentes de los de tres conductores delta -delta) no se consideran protegidos por el dispositivo 
prote cción contra sobrecorriente del primario.  
2) Conductores del secundario del transformador de longitud no mayor a 3.00 metros.  Cuando la 
longitud del conductor del secundario no excede los 3.00 metros y cumple con todo lo siguiente:  
(1) La ampacidad de los conductores del secundario es:  
a. No menor a las cargas combinadas calculadas en los circuitos alimentados por los conductores del 
secundario, y  
b. No menor al valor nominal de los equipos que contienen uno o más dispositivos contra sobrecorriente 
alimenta dos por los conductores del secundario, o no menor al valor nominal del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente en la terminación de los conductores del secundario.  
Excepción:  Se permite que se determine la ampacidad de los conductores en derivació n que 
alimenten un equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante cuando el equipo este aprobado, 
como los supresores de sobretensiones transitorias (SSTT), si se provee con instrucciones 
específicas sobre el tamaño mínimo del conductor.  
(2) Los cond uctores del secundario no se extienden más allá del tablero de distribución, del tablero de 
potencia con envolventes metálicas, del tablero de alumbrado y control, del medio de desconexión o 
de los dispositivos de control a los que alimentan.  
(3) Los condu ctores del secundario están encerrados en una canalización que se debe extender desde 
el transformador hasta la envolvente de un tablero de distribución cerrado, del tablero de potencia 
con envolventes metálicas, tablero de alumbrado y control o los dispos itivos de control, o a la parte 
posterior de un tablero de distribución abierto.  
(4) Para instalaciones en campo, donde los conductores del secundario salen de la envolvente o 
bóveda, en los cuales se hace la conexión de alimentación, el valor nominal del dispositivo de 
sobrecorriente que protege al primario del transformador multiplicado por la relación de tensión del 
primario al secundario del transformador no debe ser mayor a 10 veces la ampacidad del conductor 
del secundario.  
NOTA:  Para los requisitos d e protección contra sobrecorriente de tableros de alumbrado y control,  ver 
408-36. 
3) Conductores del secundario de longitud no mayor a 8.00 metros  en instalaciones industriales . 
Para la alimentación del equipo del tablero de potencia con envolventes metá licas o tableros de distribución 
en instalaciones industriales solamente, en donde la longitud de los conductores del secundario no supere los 
8.00 metros y cumpla con todas las siguientes condiciones:  
(1) Las condiciones de mantenimiento y supervisión ase guran que los sistemas serán atendidos 
únicamente por personal calificado.  
(2) La ampacidad de los conductores del secundario no es menor al valor nominal de corriente del 
secundario del transformador, y la suma de los valores nominales de los dispositivos  de 
sobrecorriente no supera la ampacidad de los conductores del secundario.  
(3) Todos los dispositivos de sobrecorriente están agrupados.  
(4) Los conductores del secundario están protegidos contra daño físico por estar encerrados en una 
canalización aprob ada o por otros medios aprobados.  
4) Conductores del secundario en exteriores. Cuando los conductores están ubicados en el exterior de 
un edificio o estructura, excepto en el punto de terminación de la carga, y cumplen todas las  condiciones 
siguientes:  
(1) Los conductores están protegidos de daño físico de una manera aprobada.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
(2) Los conductores terminan en un solo interruptor automático o en un solo conjunto de fusibles que 
limita la carga a la ampacidad de los conductores. Se permitirá que este único di spositivo de 
sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos de sobrecorriente adicionales en el lado  de 
carga.  
(3) El dispositivo de sobrecorriente para los conductores es una parte integral del medio de desconexión 
o debe estar ubicado inmediat amente adyacente a éste.  
(4) El medio de desconexión para los conductores está instalado en un lugar fácilmente accesible, y 
cumple una de las siguientes condiciones:  
a. En el exterior del edificio o estructura.  
b. Adentro, lo más cerca del punto de entrad a de los conductores.  
c. Cuando se instalan de acuerdo con 230 -6 lo más cerca del punto de entrada de los conductores.  
5) Conductores del secundario de un transformador derivado de un alimentador . Se permitirá que los 
conductores del secundario de transfor madores instalados de acuerdo con 240 -21(b)(3), tengan protección 
contra sobrecorriente como se especifica en esa sección.  
6) Conductores del secundario de no más de 8.00 metros.  Cuando la longitud de los conductores del 
secundario no exceda los 8.00 metro s y cumplan con todas las condiciones siguientes:  
(1) Los conductores del secundario deben tener una ampacidad que no sea menor al valor de la relación 
de transformación del primario al secundario multiplicado por un 1/3 del valor nominal del dispositivo 
de sobrecorriente que protege al primario del transformador.  
(2) Los conductores del secundario terminan en un solo interruptor automático o conjunto de fusibles que 
limita la corriente de la carga a un valor no mayor a la ampacidad del conductor que permit e 310 -15. 
(3) Los conductores del secundario están protegidos contra daño físico por estar encerrados en una 
canalización aprobada o por otros medios aprobados.  
d) Conductores de acometida.  Se permitirá que los conductores de acometida estén protegidos por  
dispositivos de sobrecorriente de acuerdo con 230 -91. 
e) Derivaciones desde electroducto.  Se permitirá que los electroductos y las derivaciones de los 
electroductos estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 368 -17. 
f) Derivaciones de circuitos  de motor.  Se permitirá que los conductores de los circuitos alimentadores y 
circuitos derivados de motores estén protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con 430 -28 y 430 -53 
respectivamente.  
g) Conductores desde las terminales de generadores.  Se permit irá que los conductores que salen de 
las terminales de generadores y que cumplen con el tamaño requerido en 445 -13, estén protegidos contra 
sobrecarga por el dispositivo de protección contra sobrecarga del generador requerido por 445 -12. 
h) Conductores de baterías . Se debe permitir que la protección contra sobrecorriente esté instalada lo 
más cerca que sea posible de las terminales de la batería de acumuladores en un lugar no clasificado. La 
instalación de la protección contra sobrecorriente dentro de un lu gar peligroso (clasificado) también se  debe 
permitir.  
240-22. Conductor puesto a tierra.  Ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe 
conectar en serie con un conductor que esté intencionalmente puesto a tierra, a menos que se cumpla una  de 
las dos condiciones siguientes:  
(1) El dispositivo de sobrecorriente abre todos los conductores del circuito, incluido el conductor puesto a 
tierra, y está diseñado de manera que ningún polo pueda operar independientemente.  
(2) Cuando sea exigido por 4 30-36 o 430-37, para protección contra sobrecarga del motor.  
240-23. Cambio en el tamaño del conductor puesto a tierra.  Cuando se produzca un cambio de tamaño 
en el conductor no puesto a tierra, se permitirá hacer un cambio similar en el tamaño del conduct or puesto  a 
tierra.  
240-24. Ubicación en o sobre los inmuebles.  
a) Accesibilidad. Los interruptores que contengan fusibles y los interruptores automáticos de disparo 
deben estar fácilmente accesibles y se deben instalar de manera que el centro de la manij a de operación del 
interruptor o del interruptor automático, cuando está en su posición más alta, no quede a más de 2.00 metros 
por encima del piso o de la plataforma de trabajo, a menos que se presente alguna de las  situaciones 
siguientes:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(1) Para elect roductos, de acuerdo con 368 -17(c).  
(2) Para protección suplementaria contra sobrecorriente, tal como se describe en 240 -10. 
(3) Para dispositivos de sobrecorriente, como se describe en 225 -40 y 230 -92. 
(4) Para dispositivos de sobrecorriente adyacentes al  equipo de utilización al que alimentan, se permitirá 
acceso por medios portátiles.  
Excepción:  Se permitirá el uso de una herramienta para acceder a los dispositivos de sobrecorriente 
ubicados dentro de los paneles de control industriales o en envolventes similares.  
b) Ocupación.  Cada ocupante debe tener fácil acceso a todos los dispositivos de sobrecorriente  que 
protegen los conductores que alimentan el lugar que ocupa, a menos que se permita algo diferente en  (1) y 
(2). 
1) Dispositivos de protección con tra sobrecorriente del alimentador y de la acometida. Cuando la 
administración del edificio suministra el servicio y mantenimiento eléctrico, y están bajo su supervisión 
continua, se permitirá que los dispositivos de sobrecorriente del alimentador y de la acometida que alimentan 
más de un lugar sean accesibles solamente a personal autorizado de la administración, en:  
(1) En edificios de varios lugares con distintos usos.  
(2) En habitaciones de huéspedes y suites de huéspedes.  
2) Dispositivos de protección c ontra sobrecorriente del circuito derivado. Cuando la administración 
del edificio suministra el servicio y mantenimiento eléctrico, y están bajo su supervisión continua, se permitirá 
que los dispositivos de protección contra sobrecorriente del circuito der ivado que alimenta las habitaciones o 
suites de huéspedes sin disponibilidad permanente de cocina sean accesibles únicamente a  personas 
autorizadas.  
c) No expuesto a daño físico.  Los dispositivos de sobrecorriente se deben ubicar en donde no queden 
expues tos a daño físico.  
NOTA:  Ver 110 -11, Agentes deteriorantes.  
d) No en la cercanía de material fácilmente inflamable.  Los dispositivos de sobrecorriente no se deben 
ubicar en la cercanía de material fácilmente inflamable, como por ejemplo en closets de ropa.  
e) No ubicados en cuartos de baño.  En unidades de vivienda, dormitorios y habitaciones o suites de 
huéspedes, los dispositivos de sobrecorriente diferentes de la protección suplementaria contra sobrecorriente, 
no se deben ubicar en cuartos de baño.  
f) No ubicados sobre los peldaños.  Los dispositivos de sobrecorriente no se deben ubicar sobre los 
peldaños de escaleras.  
Parte C. Envolventes  
240-30. Generalidades.  
a) Protección contra daño físico.  Los dispositivos de sobrecorriente se deben proteger contra da ño físico 
mediante alguno de los siguientes:  
(1) Instalación en envolventes, gabinetes de control, cajas con bisagras o dentro de equipos.  
(2) Montaje en tableros de distribución del tipo abierto, en tableros de alumbrado y control o en tableros 
de control  que se encuentren en habitaciones o envolventes libres de humedad y de material 
fácilmente inflamable, y que sean accesibles solamente a personal calificado.  
b) Palanca de operación.  Se permitirá que la palanca de operación de un interruptor automático se a 
accesible sin tener que abrir una puerta o cubierta.  
240-32. Sitios húmedos o mojados.  Las envolventes para dispositivos de sobrecorriente en sitios 
húmedos o mojados deben cumplir con 312 -2. 
240-33. Posición vertical.  Las envolventes para dispositivos d e sobrecorriente se deben instalar en 
posición vertical, a menos que se demuestre que sea impráctico. Se permitirá que las envolventes de los 
interruptores automáticos estén instaladas horizontalmente cuando dicho interruptor está instalado de acuerdo 
con 240-81. Se permitirá instalar las unidades enchufables para electroductos aprobados, en las orientaciones 
correspondientes a la posición de montaje del electroducto.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Parte D. Desconexión y resguardo  
240-40. Medios de desconexión para fusibles.  Los fusibles  de cartucho en circuitos de cualquier tensión 
cuando son accesibles a personas no calificadas, y todos los fusibles en circuitos de más de 150 volts a tierra 
se deben instalar con un medio de desconexión del lado de alimentación de modo que cada circuito que tenga 
fusibles se pueda desconectar independientemente de la fuente de energía eléctrica. En el lado de 
alimentación del medio de desconexión de la acometida, se permitirá un dispositivo limitador de corriente sin 
un medio de desconexión como se permit e en 230 -82. Se permitirá un solo medio de desconexión en el lado 
de alimentación de más de un juego de fusibles, como se permite en 430 -112, excepción, para la operación 
en grupo de motores, y 424 -22(c) para equipo eléctrico fijo de calefacción ambiental.  
240-41. Partes que forman arco eléctrico o que se mueven repentinamente.  Las partes que forman 
arco eléctrico o que se mueven repentinamente deben cumplir con las disposiciones de (a) y (b).  
a) Ubicación.  Los fusibles e interruptores automáticos deben est ar ubicados o blindados de manera que 
su operación no ponga en riesgo a las personas de sufrir quemaduras, ni otro tipo de lesiones.  
b) Partes que se mueven repentinamente.  Las manijas o palancas de los interruptores automáticos y 
otras partes similares, q ue se puedan mover repentinamente de modo que puedan golpear y herir a las 
personas que estén en su cercanía, deben estar separadas o resguardadas.  
Parte E. Fusibles de tapón, portafusibles y adaptadores  
240-50. Generalidades.  
a) Tensión máxima.  Se permiti rá el uso de fusibles de tapón en los siguientes circuitos:  
(1) Circuitos que no exceden los 125 volts entre conductores.  
(2) Circuitos alimentados por un sistema que tiene un punto neutro a tierra, en donde la tensión de línea 
a neutro no supere los 150 v olts. 
b) Marcado. Cada fusible, portafusible y adaptador se debe marcar con su capacidad en amperes.  
c) Forma.  Los fusibles de tapón con valor nominal de 15 amperes y menos, se deben identificar por la 
forma hexagonal de la ventanilla, tapa u otra parte pr ominente que los distinga de los fusibles de mayor 
capacidad nominal de corriente.  
d) Sin partes energizadas.  Los fusibles de tapón, portafusibles y adaptadores no deben presentar partes 
energizadas expuestas después de que los fusibles o los fusibles y lo s adaptadores han sido instalados.  
e) Casquillo roscado.  El casquillo roscado de los portafusibles del tipo tapón se debe conectar del lado 
de carga del circuito.  
240-51. Fusibles con base Edison.  
a) Clasificación.  Los fusibles de tapón con base tipo Ediso n se deben clasificar para no más de 125 volts 
y 30 amperes y menos.  
b) Sólo para reemplazo.  Los fusibles de tapón con base tipo Edison se deben usar sólo como reemplazo 
en las instalaciones existentes, cuando no haya evidencia de empleo de fusibles de cap acidad 
sobredimensionada, o de alteraciones en su instalación.  
240-52. Portafusibles con base Edison. Los portafusibles con base tipo Edison se deben instalar sólo 
cuando estén hechos para aceptar fusibles Tipo S mediante el uso de adaptadores.  
240-53. Fus ibles Tipo S.  Los fusibles Tipo S deben ser del tipo tapón y deben cumplir con las 
disposiciones de (a) y (b).  
a) Clasificación.  Los fusibles Tipo S se deben clasificar a no más de 125 volts y de 0 a 15 amperes, de 16 
a 20 amperes y de 21 a 30 amperes  
b) No intercambiables.  Los fusibles Tipo S de las clasificaciones en amperes como se especifica en el 
inciso anterior, no se deben intercambiar con fusibles de menor clasificación de corriente nominal. Deben 
estar diseñados de manera que no se puedan utilizar sino en portafusibles Tipo S o en un portafusible que 
tenga insertado un adaptador Tipo S.  
240-54. Fusibles, adaptadores y portafusibles de Tipo S.  
a) Para montar en portafusibles con base Edison.  Los adaptadores Tipo S deben poder montarse en 
portafusible s con base Edison.  
b) Sólo para montar fusibles Tipo S.  Los portafusibles y adaptadores Tipo S deben estar diseñados de 
modo que el propio portafusible o un portafusible con un adaptador Tipo S insertado, sólo se pueda usar con 
un fusible Tipo S.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
c) No rem ovibles.  Los adaptadores Tipo S deben estar diseñados de modo que, una vez instalados en un 
portafusible, no se puedan remover.  
d) No alterables.  Los fusibles, portafusibles y adaptadores Tipo S deben estar diseñados de modo que 
resulte difícil alterarlos o hacerles una conexión en puente.  
e) Intercambiabilidad . Las dimensiones de los fusibles, portafusibles y adaptadores Tipo S se deben 
estandarizar para que se puedan intercambiar, cualquiera que sea el fabricante.  
Parte F. Fusibles tipo cartucho y portafu sibles  
240-60. Generalidades.  
a) Tensión máxima - Tipo 300 volts.  Se permitirá la utilización de los fusibles tipo cartucho y 
portafusibles de 300 volts en los siguientes circuitos:  
(1) Circuitos que no superen los 300 volts entre conductores.  
(2) Circuito s monofásicos de línea a neutro, alimentados por una fuente de 3 fases, 4 hilos con el neutro 
sólidamente puesto a tierra, en donde la tensión de línea a neutro no sea mayor a 300 volts.  
b) No intercambiables - portafusibles de cartucho de 0 a 6000 amperes . Los portafusibles deben estar 
diseñados de modo que resulte difícil instalar un fusible de cualquier clase dada en un portafusibles diseñado 
para una corriente menor o una tensión mayor que el fusible en cuestión. Los portafusibles de fusibles 
limitadore s de corriente no deben permitir la inserción de fusibles que no sean limitadores de corriente.  
c) Marcado.  Los fusibles deben estar claramente marcados, mediante impresión en el cuerpo del fusible o 
mediante una etiqueta pegada a éste, que indique lo sigu iente:  
(1) Corriente nominal en amperes  
(2) Tensión nominal en volts  
(3) Valor de interrupción cuando sea distinta de 10 000 amperes  
(4) Limitación de corriente, en donde sea aplicable  
(5) La marca registrada o nombre del fabricante  
No se exigirá que valor  nominal de interrupción vaya marcado en los fusibles usados para protección 
suplementaria.  
d) Fusibles renovables . Se permite el uso de fusibles de cartucho Clase H únicamente como reemplazo 
en las instalaciones existentes, cuando no haya evidencia de emp leo de fusibles de capacidad 
sobredimensionada, o de alteraciones en su instalación.  
240-61. Clasificación.  Los fusibles de cartucho se deben clasificar de acuerdo con su tensión y su 
corriente. Se permitirá el uso de fusibles de 1000 volts nominales o men os, a tensiones iguales o menores a 
su tensión nominal.  
Parte G. Interruptores automáticos  
240-80. Método de operación.  Los interruptores automáticos deben ser de disparo libre y se deben poder 
abrir o cerrar manualmente. Se permitirá que su modo normal de  funcionamiento sea diferente del manual, por 
ejemplo, eléctrico o neumático, si además cuenta con medios para su operación manual.  
240-81. Indicación.  Los interruptores automáticos deben indicar claramente si están en posición abierta 
(off) o cerrada (on) . 
Cuando las palancas de los interruptores automáticos se accionen verticalmente y no de forma rotacional 
ni horizontal, la posición de circuito cerrado (on) debe ser con la palanca hacia arriba.  
240-82. No alterables.  Un interruptor automático debe estar diseñado de modo que cualquier alteración 
de su punto de disparo (calibración) o del tiempo requerido para su operación, exija desarmar el dispositivo o 
romper un sello para realizar ajustes distintos de los previstos.  
240-83. Marcado  
a) Duradero y visible . Los interruptores automáticos deben estar marcados con su capacidad de corriente 
de forma duradera y visible después de instalarlos. Se permitirá que tales marcas sean visibles al remover la 
tapa o la cubierta.  
b) Ubicación.  Los interruptores automáticos  de 100 amperes o menos y de 1000 volts o menos deben 
tener su valor nominal en amperes moldeado, estampado, grabado o marcado de algún modo similar en sus 
palancas o en el área que rodee la palanca.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
c) Valor nominal de interrupción.  Todos los interruptore s automáticos con valor nominal de interrupción 
distinta de 5000 amperes deben llevar visible su valor de interrupción. No se debe exigir que este valor 
nominal de interrupción vaya marcada en interruptores automáticos usados para protección suplementaria.  
d) Usados como desconectadores.  Los interruptores automáticos usados como desconectadores en 
circuitos de alumbrado fluorescente de 120 volts y 277 volts deben estar aprobados y marcados con las letras 
"SWD" o “HID”. Los interruptores automáticos usados c omo desconectadores en circuitos de alumbrado de 
descarga de alta intensidad deben ser aprobados y estar marcados con las letras “HID”.  
e) Marcado de la tensión.  Los interruptores automáticos deben estar marcados con una tensión no menor 
a la tensión nomin al del sistema, que es indicativa de su capacidad para interrumpir corrientes de falla entre 
fases o entre fase y tierra.  
240-85. Aplicaciones.  Se permitirá la instalación de un interruptor automático con una sola tensión 
nominal, por ejemplo 240 volts o 4 80 volts, en un circuito en el que la tensión nominal entre dos conductores 
cualesquiera no exceda la tensión del interruptor automático. No se debe utilizar un interruptor automático de 
dos polos para proteger circuitos trifásicos conectados en delta con una esquina puesta a tierra, a menos que 
el interruptor automático esté marcado como 1Ô - 3 Ô, para indicar dicha compatibilidad.  
Se permitirá la instalación de un interruptor automático con dos tensiones separadas por una diagonal, por 
ejemplo, de 120/240  volts o 480Y/277 volts, en un circuito puesto a tierra sólidamente, en el que la tensión de 
cualquier conductor a tierra no supere el menor de los dos valores de tensión del interruptor automático y 
además la tensión entre dos conductores cualesquiera no supere la mayor tensión del interruptor automático.  
NOTA:  Para la aplicación adecuada de interruptores automáticos de caja moldeada en sistemas trifásicos, 
que no sean en estrella sólidamente puestos a tierra, particularmente en sistemas en delta con una e squina 
puesta a tierra, considera la capacidad de interrupción, de cada polo individualmente, del  interruptor 
automático.  
240-86. Valores nominales en serie.  Cuando un interruptor automático se usa en un circuito que tiene 
una corriente de falla disponibl e más alta que su capacidad nominal de interrupción marcada, al estar 
conectado en el lado carga de un dispositivo protección contra sobrecorriente aceptable que tiene el mayor 
valor nominal, el interruptor automático debe satisfacer los requisitos que se indican en (a) o (b), y (c).  
a) Seleccionando bajo la supervisión de ingeniería en instalaciones existentes.  Esta combinación en 
serie de valores nominales, incluyendo la identificación del dispositivo del lado fuente, se debe marcar en 
campo sobre el equi po para uso final.  
Para aplicaciones calculadas, el ingeniero debe garantizar que los interruptores automáticos del lado carga 
que forman parte de la combinación en serie, permanezcan inactivos durante el periodo de interrupción del 
dispositivo limitador d e corriente con valor nominal total en el lado de la línea.  
b) Combinaciones probadas.  La combinación del dispositivo de protección de sobrecorriente del lado 
línea y los interruptores automáticos en el lado carga se prueban y se marcan en el equipo para u so final, 
tales como tableros de distribución y tableros de alumbrado y control.  
NOTA para (a) y (b): Ver 110 -22 con relación al marcado de los sistemas de combinación en serie.  
c) Contribución del motor.  Los valores nominales en serie no se deben usar cua ndo: 
(1) Los motores están conectados en el lado carga del dispositivo de sobrecorriente de mayor valor y en 
el lado línea del dispositivo de sobrecorriente con menor valor.  
(2) La suma de las corrientes a plena carga del motor excede el 1 por ciento del v alor de interrupción del 
interruptor automático con el menor valor.  
240-87. Reducción de la energía del arco. Cuando el ajuste de disparo de la corriente continua más alta 
para la que el dispositivo contra sobrecorriente instalado en un interruptor automát ico está clasificado o puede 
ser ajustado a 1200 Amperes o mayor, debe aplicarse lo siguiente.  
a) Documentación . La documentación estará disponible para los encargados del diseño, operación o 
inspección de las instalaciones, con respecto a la ubicación de los interruptores del circuito.  
b) Método para reducir el tiempo de disparo. Se debe proporcionar uno de los medios siguientes:  
(1) Interbloqueo de zona selectiva  
(2) Relevador diferencial  
(3) Deshabilitando la función de retardo de tiempo de disparo en el  interruptor automático, mientras se 
efectúa un mantenimiento y habilitándolo cuando se terminan los trabajos de mantenimiento.  El 
control del interruptor debe tener un indicador que el disparo retardado está deshabilitado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(4) Sistema activo de mitigació n de arco eléctrico por reducción de energía  
(5) Un ajuste de disparo instantáneo que sea menor que la corriente de arco disponible  
(6) Una anulación instantánea que sea menor que la corriente de arco disponible  
(7) Un medio equivalente aprobado  
NOTA 1:  Deshabilitando la función de retardo de tiempo de disparo en el interruptor automático para el 
mantenimiento, permite a un trabajador ajustar el disparo del interruptor automático a "no retardo intencional" 
para reducir el tiempo de apertura del interruptor , mientras que el trabajador está trabajando dentro de un 
límite de arco eléctrico y a continuación, restablecer la unidad de disparo nuevamente a su ajuste normal 
después de que el trabajo potencialmente peligroso se ha completado.  
NOTA 2: Un sistema acti vo de mitigación del arco eléctrico por reducción de energía contribuye a reducir 
la duración de arcos en el sistema de distribución eléctrico. No se requiere ningún cambio en el interruptor 
automático ni en las configuraciones de otros dispositivos durant e el mantenimiento, cuando un trabajador 
esté desempeñando sus tareas dentro del límite del arco eléctrico.  
NOTA 3: Un disparo instantáneo es una función que hace que un interruptor automático se dispare sin 
retardo intencional cuando las corrientes excede n el ajuste de disparo instantáneo o el nivel de corriente. Si 
las corrientes de arco están por arriba del nivel de disparo instantáneo, el interruptor automático disparará en 
el tiempo mínimo posible.  
Parte H. Instalaciones industriales supervisadas  
240-90. General.  La protección contra sobrecorriente en áreas de instalaciones industriales supervisadas 
debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de las otras secciones de este Artículo, excepto como se 
establece en la parte H. Sólo se permitirá la a plicación de las disposiciones de la parte H a aquellas partes del 
sistema eléctrico de la instalación industrial supervisada, usadas exclusivamente para actividades de 
manufactura o de control de procesos.  
240-91. Protección de los conductores.  Los conduc tores deben ser protegidos de acuerdo con (a) o (b).  
a) General.  Los conductores deben ser protegidos de acuerdo con 240 -4. 
b) Dispositivos de más de 800 amperes.  Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente es de 
más de 800 amperes, la ampaci dad de los conductores a proteger debe ser igual o mayor que el 95 por ciento 
de la capacidad del dispositivo de protección contra sobrecorriente especificado en 240 -6 de acuerdo con (1) y 
(2) siguientes.  
(1) Los conductores están protegidos dentro de lími tes reconocidos de tiempo -corriente, para las 
corrientes de cortocircuito.  
(2) Todos los equipos en los cuales los conductores terminan estén aprobados y marcados para la 
aplicación.  
240-92. Ubicación en el circuito . Se debe conectar un dispositivo de prot ección contra sobrecorriente en 
cada conductor de fase del circuito, tal como se exige en (a) hasta (e) siguientes.  
a) Conductores de alimentadores y circuitos derivados.  Los conductores de alimentadores y circuitos 
derivados se deben proteger en el punto en que los conductores reciben la alimentación, tal como se permite 
en 240 -21, o según se permita algo diferente en (b), (c), (d), o (e).  
Tabla 240 -92(b) Corriente nominal de cortocircuito de conductores de derivación.  
Se considera que los conductores de d erivación están protegidos en condiciones de cortocircuito cuando no se excede 
su límite de temperatura de cortocircuito. El calentamiento del conductor en condiciones de cortocircuito está 
determinado por (1) o (2):  
(1) Fórmula de cortocircuito para cond uctores de cobre  
(I2/A2)t = 0.0297 log 10 [(T2 + 234)/( T1 + 234)]  
(2) Fórmula de cortocircuito para conductores de aluminio  
(I2/A2)t = 0.0125 log 10 [(T2 + 228)/( T1 + 228)]  
donde:  
I = corriente de cortocircuito en amperes  
A = área del conductor en circ ular mils  
t = tiempo del cortocircuito en segundos (para tiempos iguales o inferiores a 10 segundos)  
T1 = temperatura inicial del conductor en grados Celsius.  
T2 = temperatura final del conductor en grados Celsius.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Conductor de cobre con aislamiento de  papel, hule, tela barnizada, T2 = 200  
Conductor de cobre con aislamiento termoplástico, T2 = 150  
Conductor de cobre con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, T2 = 250  
Conductor de cobre con aislamiento de hule propileno etileno, T2 = 250  
Condu ctor de aluminio con aislamiento de papel, hule, tela barnizada, T2 = 200  
Conductor de aluminio con aislamiento termoplástico, T2 = 150  
Conductor de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, T2 = 250  
Conductor de aluminio con aislamient o de hule propileno etileno, T2 = 250  
 
b) Derivaciones del alimentador.  En las derivaciones del alimentador que se especifican en  240-
21(b)(2), (b)(3) y (b)(4), se debe permitir que los conductores de derivación sean dimensionados de acuerdo 
con la Tabla  240-92(b).  
c) Conductores del secundario del transformador de sistemas derivados separados . Se permitirá 
que los conductores estén conectados al secundario de un transformador de un sistema derivado separado, 
sin protección contra sobrecorriente en la con exión, si se cumplen las condiciones (c)(1), (c)(2) y (c)(3).  
1) Protección contra cortocircuito y fallas a tierra.  Los conductores se deben proteger de las 
condiciones de cortocircuito y fallas a tierra, cumpliendo con una de las siguientes condiciones:  
(1) La longitud de los conductores del secundario no sea mayor a 30.00 metros y el dispositivo de 
protección contra sobrecorriente del primario del transformador tiene un valor nominal o ajuste, que 
no sea mayor al 150 por ciento del valor obtenido al multi plicar la ampacidad del conductor del 
secundario, por la relación de transformación de tensión del secundario al primario.  
(2) Los conductores están protegidos por un relevador diferencial con un ajuste de disparo igual o menor 
a la ampacidad del conductor . 
NOTA:  Se conecta un relevador diferencial para que detecte únicamente las corrientes de cortocircuito o 
de falla dentro de la zona protegida, y normalmente se ajusta muy por debajo de la ampacidad del conductor. 
El relevador diferencial se conecta para d isparar los dispositivos de protección que desenergiza los 
conductores protegidos si se presenta una condición de cortocircuito.  
(3) Se debe considerar que los conductores están protegidos si los cálculos, realizados bajo supervisión 
de ingeniería, determi nan que los dispositivos de sobrecorriente del sistema protegerán los 
conductores dentro de los límites reconocidos de tiempo contra corriente, para todas las condiciones 
de cortocircuito y de falla a tierra.  
2) Protección contra sobrecarga. Los conductore s se deben proteger contra las condiciones de 
sobrecarga, cumpliendo una de las siguientes condiciones:  
(1) Los conductores que terminan en un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente, que limitará 
la carga a la ampacidad del conductor.  
(2) La suma de los dispositivos de sobrecorriente en la terminación del conductor limita la carga a la 
ampacidad del conductor. Los dispositivos de sobrecorriente deben constar de un máximo de seis 
interruptores automáticos o conjuntos de fusibles, montados en un a sola envolvente, en un grupo de 
envolventes separadas o en un tablero de distribución o un tablero de potencia con envolventes 
metálicas. No debe haber más de seis dispositivos de sobrecorriente agrupados en un solo sitio.  
(3) La protección con relevador es de sobrecorriente se conecta (con transformadores de corriente, si es 
necesario) para detectar toda la corriente del conductor del secundario y limitar la carga a la 
ampacidad del conductor, abriendo los dispositivos del lado fuente o del lado carga.  
(4) Los conductores se deben considerar protegidos si los cálculos, realizados bajo supervisión de 
ingeniería, determinan que los dispositivos de sobrecorriente del sistema protegerán los conductores 
de las condiciones de sobrecarga.  
3) Protección física. Los conductores del secundario se protegen contra daño físico si están alojados en 
una canalización aprobada o por otros medios aprobados.  
d) Derivaciones del alimentador en exteriores.  Se permitirá que los conductores en exteriores se 
deriven de un alimenta dor o estén conectados al secundario del transformador, sin protección contra 
sobrecorriente en la derivación o conexión, si se cumplen todas las siguientes condiciones:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
(1) Los conductores están protegidos adecuadamente contra daño físico.  
(2) La suma de los dispositivos de sobrecorriente en el extremo del conductor limita la carga a la 
ampacidad del conductor. Los dispositivos de sobrecorriente deben constar de un máximo de seis 
interruptores automáticos o conjuntos de fusibles, montados en una sola envol vente, en un grupo de 
envolventes separadas o en un tablero de distribución o tablero de potencia con envolventes 
metálicas. No debe haber más de seis dispositivos de sobrecorriente agrupados en un solo sitio.  
(3) Los conductores de derivación están instal ados en el exterior de un edificio o estructura, excepto en 
el punto de terminación de carga.  
(4) El dispositivo de protección contra sobrecorriente de los conductores es parte integral de un medio 
de desconexión o se debe ubicar inmediatamente adyacente a  él. 
(5) El medio de desconexión para los conductores está instalado en un lugar fácilmente accesible que 
cumpla con lo uno de los siguientes:  
a. En el exterior del edificio o estructura  
b. Adentro, lo más cerca del punto de entrada de los conductores.  
c. Cuando se instalan de acuerdo a 230 -6, lo más cerca del punto de entrada de los conductores.  
e) Protección por un dispositivo de sobrecorriente del primario. Se permitirá que los conductores 
alimentados desde el lado secundario de un transformador estén pr otegidos contra sobrecorriente por la 
protección contra sobrecorriente suministrada en el lado del primario (alimentación) del transformador, 
siempre que la característica de protección tiempo -corriente del dispositivo primario, multiplicada por la 
máxima relación de transformación de tensión del primario al secundario, proteja eficazmente los conductores 
del secundario.  
Parte  I. Protección contra sobrecorriente a más de 1000 volts nominales  
240-100. Alimentadores y circuitos derivados.  
a) Ubicación y tipo de protección.  Los conductores de los alimentadores y de los circuitos derivados 
deben tener protección contra sobrecorriente en cada conductor de fase, ubicada en el punto en el cual el 
conductor recibe su alimentación, o en otra ubicación alternativa en el circuito, cuando esté diseñada bajo 
supervisión de ingeniería que incluya, pero no se limite a, considerar los estudios adecuados de fallas y el 
análisis de coordinación tiempo - corriente de los dispositivos de protección y las curvas de daño del 
condu ctor. Se permitirá que la protección contra sobrecorriente sea suministrada por alguno de los elementos 
indicados en (1) o (2) siguientes.  
1) Relevadores de sobrecorriente y transformadores de corriente. Los interruptores automáticos 
usados para protección  contra sobrecorriente de circuitos trifásicos deben tener un mínimo de tres elementos 
de relevadores de sobrecorriente operados por tres transformadores de corriente. Se permitirá que los 
elementos separados de sobrecorriente (o funciones de protección) s ean parte de una sola unidad electrónica 
de relevador de protección.  
Se permitirá que, en circuitos de 3 fases, 3 hilos, un elemento del relevador de sobrecorriente en el circuito 
residual de los transformadores de corriente, reemplace uno de los elementos  del relevador de fase.  
Se permitirá un elemento del relevador de sobrecorriente operado por un transformador de corriente que 
enlace todas las fases de un circuito de 3 fases, 3 hilos, para reemplazar el relevador residual y uno de los 
transformadores de corriente del conductor de fase. Si el conductor neutro no está puesto a tierra nuevamente 
en el lado de carga del circuito, como se permite en 250 -184(b), se permitirá que el transformador de corriente 
enlace todos los conductores de las tres fases y el c onductor puesto a tierra del circuito (neutro).  
2) Fusibles.  Se debe conectar un fusible en serie con cada conductor de fase.  
b) Dispositivos de protección.  Los dispositivos de protección deben ser capaces de detectar e 
interrumpir todos los valores de cor riente que puedan ocurrir donde se encuentran ubicados, en exceso de sus 
ajustes de disparo o punto de fusión.  
c) Protección del conductor.  Se deben coordinar el tiempo de operación del dispositivo de protección, la 
corriente de cortocircuito disponible y el conductor usado, para evitar daño o temperaturas peligrosas en los 
conductores o en el aislamiento de los conductores bajo condiciones de cortocircuito.  
240-101. Requisitos adicionales para los alimentadores.  
a) Valor nominal o ajuste de los dispositivo s de sobrecorriente. El valor de  la corriente nominal 
continua de un fusible no debe exceder tres veces la ampacidad de los conductores. El ajuste del elemento de 
disparo de tiempo largo de un interruptor automático o el ajuste de disparo mínimo de un fusi ble accionado 
electrónicamente no debe exceder de seis veces la ampacidad del conductor. Para bombas contra incendios, 
se permitirá que los conductores estén protegidos contra sobrecorriente, de acuerdo con 695 -4(b)(2).        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
b) Derivaciones del alimentador.  Se permitirá que los conductores derivados de un alimentador estén 
protegidos por el dispositivo de sobrecorriente del alimentador, cuando este dispositivo también protege el 
conductor de derivación.  
ARTÍCULO 250  
PUESTA A TIERRA Y UNIÓN  
Parte A. Generalidades  
250-1. Alcance. Este Artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y unión de 
instalaciones eléctricas y los requisitos específicos indicados en (a) hasta (f).  
a) Sistemas, circuitos y equipos en los que se exige, se permite o no se perm ite que estén puestos a tierra.  
b) El conductor del circuito que debe ser puesto a tierra en sistemas puestos a tierra.  
c) Ubicación de las conexiones de puesta a tierra.  
d) Tipos y tamaños de los conductores de unión y de puesta a tierra y electrodos de p uesta a tierra.  
e) Métodos de puesta a tierra y unión.  
f) Condiciones bajo las cuales los protectores, la separación o el aislamiento eléctrico pueden ser 
sustituidos por la puesta a tierra.  
NOTA:  Ver la Figura 250 -1 con respecto a información sobre la org anización del Artículo 250 que 
comprende los requisitos de puesta a tierra y unión.  
 
Figura  250-1.- Puesta a tierra y unión.  
250-2. Definiciones.  
Puente de unión, lado línea.  Un conductor instalado del lado del suministro de una acometida o en las 
envolve ntes del equipo de acometida, o de un sistema derivado separado, que asegura la conductividad 
eléctrica requerida entre las partes metálicas que se requiere que estén conectadas eléctricamente.  
250-3. Aplicación de otros Artículos.  Para otros Artículos que  aplican a casos particulares de instalación 
de conductores y equipo, en la Tabla 250 -3 se identifican los requisitos de puesta a tierra y unión que son 
adicionales o modifican a los de este Artículo.  
250-4. Requisitos generales para puesta a tierra y unió n. Los siguientes requisitos generales identifican 
lo que se exige que cumplan la puesta a tierra y unión de los sistemas eléctricos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Los métodos establecidos y contenidos en el Artículo 250 deben seguirse para cumplir con los 
requerimientos de funcionamie nto de esta sección.  
a) Sistemas puestos a tierra.  
1) Puesta a tierra de los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos que son puestos a tierra se deben 
conectar a tierra de manera que limiten la tensión impuesta por descargas atmosféricas, sobretension es en la 
línea, o contacto no intencional con líneas de tensión mayor y que estabilicen la tensión a tierra durante la 
operación normal.  
NOTA:  Una consideración importante para limitar la tensión impuesta es el direccionar los conductores de 
unión y del el ectrodo de puesta a tierra, de modo tal que no sean más largos de lo necesario para completar la 
conexión sin perturbar las partes permanentes de la instalación, así como evitar dobleces y lazos 
innecesarios.  
2) Puesta a tierra del equipo eléctrico.  Los ma teriales conductores que normalmente no transportan 
corriente, que encierran a los conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar 
conectados a tierra con el fin de limitar la tensión a tierra en estos materiales.  
3) Unión e n el equipo eléctrico.  Los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, 
que encierran a los conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, se deben conectar 
entre sí y a la fuente de alimentación eléctrica de manera  que establezcan una trayectoria efectiva para la 
corriente de falla a tierra.  
4) Unión de materiales eléctricamente conductivos y otros equipos.  Los materiales eléctricamente 
conductivos que normalmente no transportan corriente, que tienen probabilidad de  energizarse, se deben 
conectar entre sí y a la fuente de alimentación eléctrica de manera que establezcan una trayectoria efectiva 
para la corriente de falla a tierra.  
5) Trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra . Los equipos y el alambrado e léctrico y otros 
materiales eléctricamente conductivos que tienen la probabilidad de energizarse se deben instalar de forma 
que establezcan un circuito de baja impedancia, que facilite la operación del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente o del detector de falla a tierra para sistemas puestos a tierra a través de una alta impedancia. 
Deben tener la capacidad de transportar con seguridad la corriente máxima de falla a tierra que 
probablemente sea impuesta sobre él desde cualquier punto del sistema  de alambrado en donde pueda 
ocurrir una falla a tierra hasta la fuente de alimentación eléctrica. El terreno natural o el suelo o la tierra no se 
debe considerar como una trayectoria efectiva para la corriente de falla a tierra.  
Tabla 250 -3.- Requisitos a dicionales de unión y puesta a tierra  
Conductor/Equipo  Artículo  Sección  
Acometidas  230  
Albercas, fuentes e instalaciones similares  680  
Anuncios eléctricos e iluminación de contorno  600  
Cajas de salida, de dispositivos, de jalado y de empalmes, caja de conexiones y 
herrajes   314-4, 314 -25 
Capacitores   460-10, 460 -27 
Casas móviles y estacionamientos para casas móviles  550  
Celdas electrolíticas  668  
Charolas portacables  392 392-60 
Circuitos de comunicaciones  800  
Circuitos derivados   210-5, 210 -6, 
406-3 
Circuitos y equipos que operan a menos de 50 volts  720  
Conductores para alambrado general  310  
Contactos del tipo de puesta a tierra, adaptadores, conectores de cordón y clavijas 
de conexión   406-9 
Contactos y conectores de cordón   406-3 
Cordones y cables flexibles   400-22, 400 -23       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
Conductor/Equipo  Artículo  Sección  
Cuerpos de agua naturales y artificiales  682 682-30, 682 -
31, 682 -32, 
682-33 
Circuitos de comunicaciones de banda ancha accionados por red  
Cables de fibra óptica  
Construcciones agrícolas   830-93, 830 -
100, 830 -106 
770-100 
547-9 y 547 -10 
Construcciones flotantes   553-8, 553 -10, 
553-11 
Elevadores, montaplatos, escaleras eléctricas, pasillos móviles, elevadores de sillas 
de ruedas y elevadores para sillas de ruedas  620  
Ensamble de cables con aislamiento en envolve nte metálica   370-9 
Equipo de calentamiento dieléctrico y por inducción  665  
Equipo de radio y televisión  810  
Equipo de rayos X  660 517-78 
Equipo de tecnología de la información   645-15 
Equipo eléctrico fijo para descongelar y derretir nieve   426-27 
Equipo fijo de calefacción eléctrica, para tuberías y recipientes   427-29, 427 -48 
Equipo para procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio   640-7 
Estudios de cine y televisión y lugares similares   530-20, 530 -
64(b)  
Grúas y montacarga s 610  
Instituciones del cuidado de la salud  517  
Interruptores   404-12 
Lugares peligrosos (clasificados)  500-517  
 
Luminarias y equipo de iluminación   410-40, 410 -
42, 410 -46, 
410-155(b)  
Luminarias, portalámparas y lámparas  410  
Maquinaria industrial  670  
Máquinas de irrigación impulsadas o controladas eléctricamente   675-11(c), 675 -
12, 675 -13, 
675-14, 675 -15 
Marinas y muelles   555-15 
Métodos de alambrado subterráneo para más de 600 volts   300-50(c)  
Motores, circuitos de motores y controladores  430  
Órganos de tubos  650  
Tableros de distribución   408-40 
Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión   820-93,820 -
100, 820 -103, 
820-106 
Sistemas intrínsecamente seguros   504-50 
Sistemas solares fotovoltaicos   690-41, 690 -
42, 69 0-43, 
690-45, 690 -47 
Tableros de distribución y tableros de alumbrado y control   408-3(d) 
Teatros, áreas de espectadores en estudios cinematográficos y de televisión y 
lugares similares   520-81 
Transformadores y bóvedas de transformadores   450-10 
Uso e  identificación de conductores puestos a tierra  200  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
Vehículos de recreo y estacionamientos para vehículos de recreo  551  
 
b) Sistemas no puestos a tierra.  
1) Puesta a tierra del equipo eléctrico.  Los materiales conductivos que no transportan corriente, que 
encierran a los conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, deben estar conectados a 
tierra con el fin de limitar la tensión a tierra impuesta por descargas atmosféricas o contacto no intencional con 
líneas de mayor tensión y li mitar la tensión a tierra en estos materiales.  
2) Unión del equipo eléctrico.  Los materiales conductivos que no transportan corriente, que encierran a 
los conductores o equipo eléctrico, o que forman parte de dicho equipo, se deben conectar entre sí y al e quipo 
puesto a tierra del sistema de alimentación, de manera que establezcan una trayectoria de baja impedancia 
para la corriente de falla a tierra, y que sean capaces de transportar la máxima corriente de falla que 
probablemente sea impuesta sobre ellos.  
3) Unión de materiales eléctricamente conductivos y otros equipos.  Los materiales eléctricamente 
conductivos que tienen probabilidad de energizarse se deben conectar entre sí y al equipo puesto a tierra del 
sistema de alimentación, de manera que establezca n una trayectoria de baja impedancia para la corriente de 
falla a tierra, y que tenga la capacidad de transportar la máxima corriente de falla, que probablemente sea 
impuesta sobre ellos.  
4) Trayectoria para la corriente de falla. Los equipos y el alambrad o eléctrico y otros materiales 
eléctricamente conductivos que tienen probabilidad de energizarse se deben instalar de forma que 
establezcan un circuito de baja impedancia desde cualquier punto del sistema de alambrado hasta la fuente 
de alimentación para q ue facilite la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente si 
ocurriera una segunda falla a tierra desde una fase diferente en el sistema de alambrado. El terreno natural o 
el suelo o la Tierra no se deben considerar como una trayecto ria efectiva para la corriente de falla a tierra.  
250-6. Corriente indeseable.  
a) Arreglo para prevenir una corriente indeseable. La puesta a tierra de sistemas eléctricos, 
conductores del circuito, apartarrayos, dispositivos de protección contra sobretens ión y partes metálicas 
conductivas del equipo que normalmente no transportan corriente, se deben instalar y disponer de manera 
que se impida una corriente indeseable.  
b) Modificaciones para eliminar una corriente indeseable. Si el uso de múltiples conexion es de puesta 
a tierra da como resultado una corriente indeseable y se cumplen los requisitos de 250 -4(a)(5) o (b)(4), se 
permitirá hacer una o más de las siguientes modificaciones:  
(1) Desconectar una o más de estas conexiones de puesta a tierra, pero no t odas.  
(2) Cambiar la ubicación de las conexiones de puesta a tierra.  
(3) Interrumpir la continuidad del conductor o de la trayectoria conductiva que causa la corriente 
indeseable.  
(4) Tomar otra acción correctiva adecuada y aprobada.  
c) Corrientes temporal es no clasificadas como corrientes indeseables. Las corrientes temporales 
resultantes de condiciones anormales, tales como corrientes de falla a tierra, no se deben clasificar como 
corrientes indeseables para los propósitos que se especifican en (a) y (b) anteriores.  
d) Limitaciones a las modificaciones permisibles. Los requerimientos de esta sección no deben 
considerase como permitidos para el equipo electrónico operado en sistemas de corriente alterna o circuitos 
derivados que no están conectados a los co nductores de puesta a tierra de equipos según se exige en este 
Artículo. Las corrientes que introducen ruidos o errores en los datos en el equipo electrónico no se deben 
considerar como las corrientes indeseables mencionadas en esta sección.  
e) Aislamiento  de corrientes a tierra de corriente continua indeseables.  Cuando se requiera aislar las 
corrientes a tierra de corriente continua indeseables de los sistemas de protección catódica, se permitirá un 
dispositivo de acoplamiento de corriente alterna/de aisla miento de corriente continua en el conductor de 
puesta a tierra de equipos, para proporcionar una trayectoria efectiva de retorno para las corrientes de falla a 
tierra de corriente alterna, mientras se bloquea la corriente de corriente continua.  
250-8. Con exión del equipo de puesta a tierra y de unión.        (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
a) Métodos permitidos. Los conductores de puesta a tierra, los conductores del electrodo de puesta a 
tierra y los puentes de  unión se deben conectar mediante uno o más de los siguientes medios:  
(1) Conectores  a presión.  
(2) Barras terminales.  
(3) Conectores a presión aprobados para puesta a tierra de equipos y para unión.  
(4) Procesos de soldadura exotérmica.  
(5) Abrazaderas tipo tornillo que enrosquen por lo menos dos hilos o que se aseguren con una tuerca.  
(6) Pijas que entren cuando menos dos hilos en la envolvente.  
(7) Conexiones que son parte de un ensamble.  
(8) Otros medios aprobados.  
b) Métodos no permitidos.  No se deben usar dispositivos de conexión o accesorios que dependan 
únicamente de soldadura de b ajo punto de fusión.  
250-10. Protección de abrazaderas y accesorios de puesta a tierra. Las abrazaderas u otros 
accesorios de puesta a tierra que estén expuestos a daños físicos se deben proteger de la manera siguiente:  
(1) En instalaciones en las que no e s probable que sufran daño.  
(2) Cuando están encerradas en metal, madera o una cubierta protectora equivalente.  
250-12. Superficies limpias.  Los recubrimientos no conductores (tales como pintura, laca o esmalte) en el 
equipo que va a ser puesto a tierra, s e deben remover de las roscas y de las otras superficies de contacto 
para asegurar una buena continuidad eléctrica, o se deben conectar por medios o herrajes diseñados para 
hacer innecesaria la remoción de estos recubrimientos.  
Parte  B. Puesta a tierra de sistemas  
250-20. Sistemas de corriente alterna que deben ser puestos a tierra. Los sistemas de corriente 
alterna deben ser puestos a tierra como se indica en (a), (b), (c) o (d) siguientes. Se permitirá que sean 
puestos a tierra otros sistemas. Si dichos s istemas están puestos a tierra, deben cumplir con las disposiciones 
aplicables de este Artículo.  
NOTA:  Un ejemplo de un sistema que se permite que sea puesto a tierra es un transformador con 
conexión en delta con una esquina puesta a tierra. Ver 250 -26(4),  relativa al conductor para ser puesto  a 
tierra.  
a) Sistemas de corriente alterna de menos de 50 volts. Los sistemas de corriente alterna de menos de 
50 volts deben ser puestos a tierra si se presenta alguna de las siguientes condiciones:  
(1) Cuando son a limentados por transformadores, si el sistema de alimentación del transformador es  de 
más de 150 volts a tierra.  
(2) Cuando son alimentados por transformadores, si el sistema de alimentación del transformador no 
está puesto a tierra.  
(3) Cuando están inst alados como conductores aéreos en exteriores.  
b) Sistemas de corriente alterna de 50 a 1000 volts. Los sistemas de corriente alterna de 50 a 1000 
volts que alimentan el alambrado de los inmuebles y los sistemas de alambrado de éstos, deben ser puestos a 
tierra si se presenta alguna de las siguientes condiciones:  
(1) Cuando el sistema puede ser puesto a tierra, de manera que la tensión máxima a tierra en los 
conductores de fase no sea mayor de 150 volts.  
(2) Cuando el sistema es de 3 fases, 4 hilos conectado  en estrella, en el cual el conductor neutro se 
utiliza como un conductor de circuito.  
(3) Cuando el sistema es de 3 fases, 4 hilos conectado en delta, en el cual el punto medio del devanado 
de una fase se usa como un conductor de circuito.  
c) Sistemas de corriente alterna de más de 1000 volts.  Los sistemas de corriente alterna que alimentan 
equipo portátil o móvil deben ser puestos a tierra como se especifica en 250 -188. Cuando se alimentan otros 
sistemas diferentes de los portátiles y móviles, se permitir á que sean puestos a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARI O OFICIAL  (Segunda Sección)      
d) Sistemas con neutro puesto a tierra con impedancia.  Los sistemas con neutro puesto a tierra a 
través de una impedancia deben ser puestos a tierra de acuerdo con lo indicado en 250 -36 o 250-187. 
250-21. Sistemas de corriente alterna de 50 a 1000 volts que no requieren ser puestos a tierra.  
a) Generalidades. Se permitirá, pero no se exigirá que los siguientes sistemas de corriente alterna de 50 
a 1000 volts estén puestos a tierra.  
(1) Los sistemas eléctricos usados exclusivamen te para alimentar hornos eléctricos industriales para 
fusión, refinación, templado y similares.  
(2) Los sistemas derivados separados usados exclusivamente para rectificadores que alimentan 
variadores de velocidad industriales.  
(3) Los sistemas derivados se parados alimentados por transformadores con una tensión en el primario 
de 1000 volts o menos, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
a. El sistema se usa exclusivamente para circuitos de control.  
b. Las condiciones de mantenimiento y  supervisión aseguran que solamente personal calificado darán 
servicio a la instalación.  
c. Se requiere continuidad de la energía para el control.  
(4) Otros sistemas que no se exige que sean puestos a tierra, según los requerimientos de 250 -20(b).  
b) Detec tores de tierra.  Deben ser instalados detectores de tierra de acuerdo con (1) y (2) siguientes.  
(1) Los sistemas de corriente alterna no puestos a tierra, tal como se permite en (a)(1) hasta (a)(4) 
anteriores, que operan a 120 volts o más, pero no exceden los 1000 volts deben tener detectores de 
tierra instalados en el sistema.  
(2) El equipo sensor de detección de tierra deberá conectarse lo más cercano como sea práctico a 
donde el sistema recibe la alimentación.  
c) Marcado.  Los sistemas no puestos a tierra  deben estar marcados de manera legible con la leyenda 
“Precaución -Sistema no puesto a tierra en funcionamiento -______volts entre conductores” en la fuente o en el 
primer medio de desconexión del sistema. El marcado deberá tener suficiente durabilidad para  soportar  el 
ambiente al que está expuesto.  
250-22. Circuitos que no se deben poner a tierra. Los siguientes circuitos no deben ser puestos a tierra:  
(1) Circuitos para grúas eléctricas que operan sobre fibras combustibles en lugares Clase III, como se 
establece en 503 -155. 
(2) Circuitos en lugares de atención a la salud, como se establece en 517 -61 y 517 -160. 
(3) Circuitos para equipo dentro de la zona de trabajo de celdas electrolíticas, como se establece en el 
Artículo 668.  
(4) Circuitos secundarios de sistemas de alumbrado, como se establece en 411 -6(a). 
(5) Circuitos secundarios de sistemas de alumbrado, como se establece en 680 -23(a)(2).  
(6) Circuitos del lado de carga de Clase 2 de sistemas de distribución de la red eléctrica de baja tensión 
de un ci elo raso suspendido, como se establece en 393 -60(b)  
250-24. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna alimentados por una acometida.  
a) Conexiones de puesta a tierra del sistema.  Un sistema de alambrado de inmuebles, que es 
alimentado por una acomet ida de corriente alterna que está puesta a tierra, debe tener un conductor del 
electrodo de puesta a tierra conectado al conductor puesto a tierra de acometida, para cada servicio, según 
(1) hasta (5) siguientes:  
1) Generalidades.  La conexión del conductor  del electrodo de puesta a tierra se debe hacer en cualquier 
punto accesible desde el lado carga de los conductores de la acometida aérea, bajada de la acometida,       (Segunda Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 6 de agosto de 2018  
conductores de acometida subterránea o acometida lateral hasta e incluyendo, la terminal o ba rra en la cual 
está conectado el conductor puesto a tierra de acometida a los medios de desconexión de acometida.  
(Continúa en la Tercera Sección)