PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE GAS 
 
 
PC Nº 30 :  Fecha,  29 de Julio  de 2013 . 
 
 
PRODUCTO  : ACONDICIONADORES DE AIRE Y/O 
BOMBAS DE CALOR DE ABSOR -
CIÓN Y ADSORCIÓN QUE UTILIZAN 
COMBUSTIBLES GASEOSOS DE 
CONSUMO CALORÍFICO INFERIOR 
O IGUAL QUE 70 KW . 
 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 12309 -1:2000  
    
  
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410  
 
  Decreto Supremo  N° 298, del año 
2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
 
CAPITULO  
 
 
I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para los 
acondicionadores de aire y/o bombas de calor de absorción y adsorción que utilizan 
combustibles gaseosos de consumo calorífico inferior o igual que 70 kW , de acuerdo al 
alcance y ca mpo de aplicación de la  norma española  UNE -EN 12309 -1:2000  – 
Acondicionadores de aire y/o bombas de calor de absorción y adsorción que utilizan 
combustibles gaseosos de consumo calorífico basado en el PCI inferior  o igual que 70 kW  
– Parte 1: Seguridad . 
 
 
II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
 
TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación de 
los defectos  Notas  
1 Clasificación  UNE -EN 12309 -1:2000  4   
1.1 Clasificación de los gases  UNE -EN 12309 -1:2000  4.1 Mayor  (1) 
1.2 Clasificación de los aparatos  UNE -EN 12309 -1:2000  4.2 Mayor  (2) 
2 Requisitos de diseño y construcción  UNE -EN 12309 -1:2000  5  (3) 
2.1 Conversión a gases diferentes  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.1  Mayor   
2.2 Materiales y modo de construcción  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.2  Mayor   PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 2 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación de 
los defectos  Notas  
2.3 Facilidad de mantenimiento y utilización  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.3  Mayor   
2.4 Aislamiento térmico  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.4  Mayor   
2.5 Conexión a la alimentación a gas  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.5  Mayor   
2.6 Estanquidad  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.6    
2.6.1  Estanquidad del circuito de gas  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.6.1  Mayor   
2.6.2  Estanquidad del circuito de combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.6.2  Mayor   
2.7 Alimentación de aire comburente y evacuación 
de los productos de la combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.7    
2.7.1  Generalidades  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.7.1  Mayor   
2.7.2  Entrada de aire comburente  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.7.2  Mayor   
2.7.3  Collarín de evacuación del aparato  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.7.3  Mayor   
2.7.4  Protección del terminal  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.7.4  Mayor   
2.8 Comprobación del estado de funcionamiento  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.8  Mayor   
2.9 Equipo eléctrico  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.9  Mayor  (4) 
2.10 Seguridad de funcionamiento en caso de 
fluctuación, de interrupción y de restauración 
de la energía auxiliar.  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.10  Mayor   
2.11 Partes rotativas  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.11  Mayor   
2.12 Partes presurizadas del aparato  UNE -EN 12309 -1:2000  5.1.12  Mayor   
2.13 Características de los dispositivos de reglaje, 
de control y de seguridad  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2   
2.13.1  Generalidades  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.1  Mayor   
2.13.2  Dispositivos de prerreglaje y de ajuste del 
consumo de gas  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.2  Mayor   
2.13.3  Dispositivos de prerreglaje del aire  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.3  Mayor   
2.13.4  Regulación automática de la relación gas/aire  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.4  Mayor   
2.13.5  Reguladores de presión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.5  Mayor  (5) 
2.13.6  Valvulería  multifuncional  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.6  Mayor  (5) 
2.13.7  Válvulas automáticas de corte  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.7  Mayor  (5) 
2.13.8  Sistemas automáticos de control y seguridad  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.8  Mayor  (5) 
2.13.9  Sistemas de control de evacuación de los 
productos de combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.9  Mayor   
2.13.10  Filtros de gas  UNE -EN 12309 -1:2000  5.2.10  Mayor   
2.14 Dispositivos de encendido  UNE -EN 12309 -1:2000  5.3 Mayor   
2.15 Transporte de aire comburente y/o evacuación 
de los productos de combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.4 Mayor   
2.16 Sistema de control de llana  UNE -EN 12309 -1:2000  5.5 Mayor   
2.17 Quemador de encendido o establecimiento del 
consumo de encendido  UNE -EN 12309 -1:2000  5.6 Mayor   
2.18 Establecimiento de la llama principal  UNE -EN 12309 -1:2000  5.7 Mayor   
2.19 Quemador principal  UNE -EN 12309 -1:2000  5.8 Mayor   
2.20 Control remoto  UNE -EN 12309 -1:2000  5.9 Mayor   
2.21 Termostatos y dispositivos de control de la 
temperatura del aire  UNE -EN 12309 -1:2000  5.10 Mayor  (5) 
2.22 Tomas  de presión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.11 Mayor   
2.23 Dispositivos de alivio de presión  UNE -EN 12309 -1:2000  5.12 Mayor   
2.24 Requisitos adicionales para aparatos 
diseñados para instalación en el exterior  UNE -EN 12309 -1:2000  5.13 Mayor   
3 Requisitos de funcionamiento  UNE -EN 12309 -1:2000  6  (3) 
3.1 Estanquidad del circuito de gas  UNE -EN 12309 -1:2000  6.1.1  Crítico   
3.2 Estanquidad del circuito de combustión y 
evacuación correcta de los productos de 
combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  6.1.2  Crítico   PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 3 de 9 
  N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación de 
los defectos  Notas  
3.3 Consumos caloríficos  UNE -EN 12309 -1:2000  6.2 Crítico   
3.4 Temperaturas límite  UNE -EN 12309 -1:2000  6.3 Crítico   
3.5 Encendido, interencendido, estabilidad de la 
llama  UNE -EN 12309 -1:2000  6.4 Crítico   
3.6 Combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  6.5 Crítico   
3.7 Sistema de control de evacuación de los 
productos de combustión  UNE -EN 12309 -1:2000  6.6 Crítico  (6) 
3.8 Seguridad de funcionamiento en las 
condiciones de temperatura exteriores  UNE -EN 12309 -1:2000  6.7 Crítico   
3.9 Limitador de seguridad contra 
sobrecalentamientos  UNE -EN 12309 -1:2000  6.8 Crítico   
3.10 Presión máxima de trabajo de las cámaras 
presurizadas  UNE -EN 12309 -1:2000  6.9 Crítico   
3.11 Dispositivos de alivio de presión  UNE -EN 12309 -1:2000  6.10 Crítico   
3.12 Eficacia de prebarrido para los aparatos de tipo 
diferente a B 14 UNE -EN 12309 -1:2000  6.11 Crítico   
3.13 Resistencia a la intemperie  UNE -EN 12309 -1:2000  6.12 Crítico   
4 Marcado  UNE -EN 12309 -1:2000  8 Mayor  (7), (8) 
 
Nota s: 
(1) Para la clasificación de los gases se debe utilizar la norma chilena NCh 953.Of2006 . 
(2) Para la clasificación de los aparatos en función de los gases susceptibles de ser utilizados, se debe utilizar la 
norma chilena NCh 953.Of2006 . 
(3) Para la ejecución de los ensayos señalados en la TABLA A precedente, se utilizarán los gases estipulados en la 
norma chilena NCh 953.Of2006 , según corresponda . 
(4) Para el equipamiento eléctrico se debe utilizar la norma chilena NCh 3139.Of2008.  
(5) Los l aboratori os encargados de la realización de los ensayos deberán contar con los equipos y/o instrumentos 
necesarios para aplicar  las norma s referenciadas en las clá usulas en cuestión,  o en su defecto, solicitar los 
respectivos certificados , los cuales deben ser  otorgado s por enti dades que cumplan con los  requisitos indicados 
en el Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
(6) Sólo aplicable para aparatos de tipo B 12BS y B 13BS. 
(7) El PIN y el o los países de destino directo d el aparato, mencionado s en el punto 8.1.2  no aplica n al presente 
protocolo.  
(8) La categoría del aparato mencionada en el punto 8.3.5 debe ser expresada por su designación de acuerdo con la  
norma  chilena NCh 953.Of2006 . 
 
III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en la s cláusulas 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.3 y 8  de la norma  
española  UNE -EN 15035:2008 , según  la Tabla A del Capítulo II del presente 
protocolo.    PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 4 de 9 
  1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla B.  
 
TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 25 2 0 1 mensual  
26 a 150  3 0 1 mensual  
151 a 1200  5 0 1 mensual  
1201 a 35000  8 0 1 mensual  
35001 o más  13 0 1 mensual  
 
Notas:   
1.- La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma chilena NCh 43.Of61.  
2.- Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir 
de la primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tab la C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma chilena NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabric ación 
o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 5 de 9 
  En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indic ará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN  
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítu lo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de acepta ción.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas:   
1.-     La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma chilena NCh 43.Of61.  
2.-     Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá a cogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma chilena                  
NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual 
al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 6 de 9 
  2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido  para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la T abla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma chilena 
NCh 44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de I nspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma chilena NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma chilena                  
NCh 44 .Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual 
al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de 
acuerdo a los  niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 7 de 9 
   
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas : las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
4.1.2 Aprobación o rech azo. 
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho 
reconocimiento sea otorgado por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles mediante resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
    
5.1 Extracción  de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 
partida, la cual será sometida a lo menos a los Análisis y/o Ensayos  establecido s en 
el punto 1.2. 1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
Nota:  La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma chilena NCh 43.Of61 . PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 8 de 9 
  5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la 
norma chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la 
reemplace; para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda 
inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de 
acuerdo a los niveles de aceptaci ón señal ados en el punto 5 .2 del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del p roducto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 
IV.- MARCADO NACIONAL  
 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir con 
lo siguiente:  
 
1.1 Comprobar lo dispuesto en la cláusula 8 de la TABLA A, del Capítulo II, del presente 
Protocolo.  
 
1.2  Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marca rse en el cuerpo del producto, y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación.  
b) País de fabricación del producto . 
c) Número de Certificado de  aprobación del producto en cuestión, cuando 
corresponda.  
d) Advertencia de seguridad de acuerdo a lo  dispuesto en el Anexo 1 del presente 
Protocolo.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
RHO/JMG/ MCR /mcr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE PRODUCTOS DE  GAS PC Nº 30  
 
Página 9 de 9 
   
ANEXO 1  
 
La presente Advertencia de Seguridad, deberá ser confeccionada de acuerdo a lo 
dispuesto en la Resolución Exenta Nº 1495, de 2001, de SEC.  
 
 
ACONDICIONADORES DE AI RE Y/O BOMBAS DE CALOR DE ABSOR CIÓN Y 
ADSORCIÓN QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS DE CONSUMO 
CALORÍFICO INFERIOR O IGUAL QUE 70 KW . 
 
 
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
DE ACUERDO CON RESOLUCIÓN EX. N° 1.495, 
DEL AÑO 2001, DE LA SEC  
 
 La instalación, mantención y reparación del artefacto debe ser efectuada 
por los Servicios Técnicos autorizados de la marca.  
 El artefacto debe ser instalado de acuerdo a la reglamentación vigente, y 
debe ser utilizado únicamente en un especio suficientemente ventilado . 
 Consulte las instrucciones de instalación, reglaje, uso y mantenimiento 
antes de instalar y usar el aparato.  
 El uso e instalación que no sea la es pecificada por el fabricante, puede 
causar lesiones y daños a las personas y cosas . 
 En caso de avería y/o mal funcionamiento del artefacto, suspenda 
inmediatament e su uso, cierre la llave de alimentación de gas y 
absténgase de efectuar intervenciones no au torizadas, hasta que sea 
revisado por personal técnico autorizado . 
 Este artefacto debe ser sometido a mantención al menos una vez al año . 
 Bajo condiciones normales de uso y mantenimiento, se recomienda 
reemplazar este artefacto en un período no superior a 10 años . 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EMPRESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones. Ancho 12,0 cm. + 0,1 cm. y largo 11,5 cm. + 0,2 cm.