ประกาศกระทรวงอ ุตสาหกรรม  
ฉบับที่            ( พ.ศ. 2560 ) 
ออกตามความในพระราชบ ัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511 
เรื่อง  แก้ไขมาตรฐานผล ิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลื อแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องก ันกระแสเกิน  สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัย 
และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก ้ไขครั้งที่ 1) 
 
โดยที่เป็นการสมควรแก ้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือ
แบบไม่มีอุปกรณ์ป้องก ันกระแสเกิน สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป  
มาตรฐานเลขท ี่ มอก.2425-2552 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   พ.ศ. 2511 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมออกประกาศแก ้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคร ื่องตัดวงจร
ใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 
หลักเกณฑ์ทั่วไป มาตรฐานเลขท ี่ มอก.2425-2552 ท้ายประกาศกระทรวงอ ุตสาหกรรม  ฉบับที่ 4038 
(พ.ศ. 2552) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้ 
1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขท ี่ “มอก . 2425-2552” เป็น “มอก . 2425-25XX” 
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.3.3 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
5.3.3 ค่ามาตรฐานของกระแสเหล ือใช้ทํางานที่กําหนด  (In) 
ค่ามาตรฐานของกระแสเหล ือใช้ทํางานที่กําหนด  คือ  
0.006 - 0.01 - 0.015 - 0.03 - 0.1 – 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 แอมแปร์  
ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎ ีกาว่าด้วยการกําหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เครื่องตัดวงจรใช้
กระแสเหลือแบบไม ่มีอุปกรณ์ป้องก ันกระแสเกิน สําหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานเลขท ี่ มอก. 2425-25XX ใช้บังคับ เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ วันที่                          พ.ศ. 2560 
 (นายอุตตม   สาวนายน ) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 1 - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน  
     สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน เลม 1 
หลักเกณฑทั่วไป 
1.   ขอบขาย  
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน        
ที่ทํางานโดยขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟา ที่ใชในที่อยูอาศัยหรือใชในลักษณะที่คลายกัน ซึ่งตอไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกวา RCCB (residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 
protection for household and similar used) ที่มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 440 โวลต (ไฟฟากระแสสลับ) 
กระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 125 แอมแปร โดยหลักการมีเจตนาเพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟ าช็อก 
อุปกรณนี้มีเจตนาเพื่อใชปองกันคนสัมผัสกับชิ้นสวนตัวนําที่เผยตัวที่มีการติดตั้งตอกับหลักดิน(earth electrode)
อยางเหมาะสม อุปกรณนี้อาจใชเพื่อปองกันอันตรายจากไฟ  (fire hazard) เนื่องมาจากการคงอย ูของ
กระแสไฟฟาผิดพรองลงดินโดยไมมีการทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน  
RCCB มีกระแสเหลือใช งานที่กําหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปร อาจใชเปนอุปกรณปองกันเพิ่มเติมในกรณีที่เกิด
ความลมเหลวของวิธีปองก ันไฟฟาช็อกอื่นๆ  
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับอุปกรณที่ทํางานพรอมกัน ทําหนาที่ตรวจหากระแสเหลือ โดย
เปรียบเทียบคาของกระแสเหล ือนี้กับคากระแสเหลือใชงาน และทําหนาที่เปดวงจรปองกันเมื่อกระแสเหลือมีคา
เกินคาที่กําหนดใหทํางาน    
หมายเหตุ 1  RCCB มีเจตนาใหใชงานไดโดยคนท ี่ไมไดรับคําแนะนํา  และออกแบบเพ ื่อไมตองการใหมีการบํารุงรักษา ซึ่งอาจ
ขอรับการรับรองตามมาตรฐานน ี้ได 
หมายเหตุ 2   RCCB ภายใตขอบขายมาตรฐานนี้ถือว าเหมาะสมสําหรับการแยกอิสระ (isolation) ตามขอ  8.1.3 
อาจตองระวังเพิ่มเติม [เชน ติดตั้งกับดักฟาผา(lighting arrester )] เมื่อแรงดันไฟฟาเกินอาจเกิดขึ้นดาน
แหลงจาย (เชนในกรณีที่จายไฟแบบสายพาดในอากาศ ) 
RCCB  แบบทั่วไปตองตานการทริป(tripping )ที่ไมพึงประสงค รวมถึงกรณีที่แรงดันไฟฟาเสิรจ (เชน
แรงดันไฟฟาหรือกระสไฟฟาเก ินชั่วครูที่เกิดจากการสว ิตชหรือการเหนี่ยวนําจากฟาผา) ทําใหเกิดกระแสไฟฟา
ในสิ่งติดตั้งทางไฟฟาและไมมีการวาบไฟตามผ ิว 
ใหถือวา  RCCB  แบบ S มีการปองกันการทริปที่ไมพึงประสงคอยางเพียงพอ  ถึงแมวาแรงดันไฟฟาเสิรจทําให
เกิดการวาบไฟตามผิวและกระแสไฟฟาตามมา  
หมายเหตุ 4  กับดักเสิรจ(surge arrester) ที่ติดตั้งปลายทางของ  RCCB แบบทั่วไปและตอแบบว ิธีรวม (common mode) อาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดการทริปที่ไมพึงประสงค 
หมายเหตุ 5 RCCB ที่มีระดับชั้นการปองสูงกวา IP 20 อาจมีขอกําหนดดานโครงสร างพิเศษ 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 2 -คุณลักษณะที่ตองการเฉพาะที่จําเปนส ําหรับ 
- เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบม ีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (ดู มอก.909) 
- RCCB ที่ประกอบอยูขางในหรือมีเจตนาเฉพาะให ใชงานรวมกับเตาเสียบไฟฟา เตารับไฟฟา หรือ คูเตาตอ
เครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในที่อยูอาศัยหรือใชในลักษณะที่คลายกัน  
หมายเหตุ 6 ปจจุบัน RCCB ที่ประกอบอยูขางในหรือมีเจตนาเฉพาะให ใชงานรวมกับเตาเสียบไฟฟา หรือ เตารับไฟฟา 
อาจใชขอกําหนดตามมาตรฐานน ี้รวมกับขอกําหนดของ  มอก.2162 ในสวนที่เกี่ยวของเทาที่จะทําได 
ขอกําหนดของมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรรมน ี้ ใหใชกับภาวะแวดล อมปกติ (ดูขอ 7.1) RCCB ที่ใชงานใน
สถานที่ที่มีภาวะแวดล อมรุนแรง อาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน ี้ไมครอบคลุมถึง RCCB ที่มีแบตเตอรี่รวมอยู 
2.   เอกสารอางอิง 
วาง 
3.   บทนิยาม 
ความหมายของค ําที่ใชในมาตรฐานผลิตภ ัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น คาของ “แรงดันไฟฟา ” และ “กระแสไฟฟา ” ตอไปนี้ใหหมายถึงคาที่เปนคา
รากกําลังสองเฉลี่ย  (root mean square, r.m.s.) 
หมายเหตุ 1  คําอธิบายสัญลักษณ ใหเปนไปตามภาคผนวก  ช. 
3.1 บทนิยามที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟาไหลจากส วนที่มีไฟฟาลงดิน 
3.1.1 กระแสไฟฟาผ ิดพรองลงดิน (earth fault current) หมายถึง  กระแสไฟฟาไหลลงด ิน อันเนื่องมาจาก
ฉนวนผิดพรอง 
3.1.2 กระแสไฟฟาร ั่วลงดิน (earth leakage current) หมายถึง  กระแสไฟฟาไหลจากสวนท ี่มีไฟฟาของการ
ติดตั้งลงดิน โดยไมมีฉนวนผ ิดพรอง 
3.1.3 กระแสไฟฟาตรงพัลสตอเน ื่อง (pulsating direct current) หมายถึง  กระแสไฟฟาที่มีรูปคลื่นเปน
แบบพัลสตอเนื่อง ซึ่งสมมติใหมีคา 0 หรือคาที่ไมเกิน 0.006 แอมแปร (กระแสตรง) เกิดขึ้นในแต
ละคาบของความถ ี่กําลังที่กําหนดระหวางชวงเวลาหนึ่งซึ่งคามุมที่วัดไดไมนอยกวา 150 องศา 
3.1.4 มุมหนวงกระแส α (current delay angle α) หมายถึง  เวลาที่แสดงดวยคาเชิงมุมที่การเริ่มตนนํา
กระแสไฟฟาถ ูกหนวงดวยการควบคุมเฟส 
3.2 บทนิยามเกี่ยวกับการปอนทางไฟฟ าของเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ  
3.2.1 ปริมาณการปอนทางไฟฟา  (energizing quantity) หมายถึง  ปริมาณการกระต ุนทางไฟฟาที่เกิดขึ้น
โดยลําพังหรือรวมกับคาอยางอื่นดวยปริมาณเดียวกัน ซึ่งตองจายใหกับ RCCB เพื่อทําหนาที่ได
อยางสมบูรณภายใตภาวะที่กําหนด  
3.2.2 ปริมาณการปอนทางไฟฟาดานเขา (energizing input-quantity) หมายถึง  ปริมาณการปอนทาง
ไฟฟาที่ทําให RCCB ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด  
ภาวะนี้อาจรวมถึงการป อนทางไฟฟาของอุปกรณ ประกอบ  เปนตน 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 3 - 3.2.3 กระแสเหลือ (residual current, IΔ) หมายถึง ผลรวมทางเวกเตอร ของคากระแสไฟฟาขณะใดๆ 
(instantaneous) ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไหลผ านวงจรหลักของ  RCCB (แสดงคาเปนคารากกําลังสอง
เฉลี่ย ; r.m.s.)  
3.2.4 กระแสเหลือใช ทํางาน  (residual operating current) หมายถึง  คาของกระแสเหลือที่ทําให  RCCB 
ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด 
3.2.5 กระแสเหลือที่ไม ทํางาน  (residual non-operating current) หมายถึง  คาของกระแสเหลือเทาก ับหรือ
ต่ํากวาที่ไมทําให RCCB ทํางานภายใตภาวะที่กําหนด  
3.3 บทนิยามเกี่ยวกับการทํางานและหนาท ี่ของเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ  
 3.3.1 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ  (residual current operated circuit-breaker) หมายถึง อุปกรณการ
สวิตชทางกลที่สามารถต อวงจร นํากระแส  และตัดวงจรภายใตภาวะใชงานปกติ และตัดวงจรเมื่อ
กระแสเหลือถึงค าที่กําหนดภายใตภาวะที่กําหนด  
3.3.2 เครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไม มีอุปกรณปองกันกระแสเกิน ; RCCB (residual current 
operated circuit-breaker without in tegral overcurrent protection) หมายถึง  เครื่องตัดวงจร
กระแสเหลือที่ไม ไดออกแบบมาให ทําหนาที่ปองกันโหลดเก ินและ/หรือลัดวงจร  
3.3.3 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบม ีอุปกรณปองกันกระแสเกิน  ; RCBO  (residual current operated 
circuit- breaker with integr al overcurrent protection) หมายถึง  เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่
ออกแบบมาใหทําหน าที่ปองกันโหลดเกินและ/หรือลัดวงจร  
3.3.4 RCCB ที่มีการหนาที่ไมขึ้นกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (RCCB functionally independent of 
line voltage) หมายถึง  RCCB ที่ทําหน าที่ตรวจหา ประเมิน  และตัดวงจรโดยไมขึ้นอยูกับ
แรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
หมายเหตุ อุปกรณนี้ หมายถึง อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือท ี่ไมมีแหลงจายชวย  
3.3.5 RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (RCCB functionally dependent on line 
voltage) หมายถึง  RCCB ที่ทําหน าที่ตรวจหา  ประเมิน  และตัดกระแสไฟฟาโดยขึ้นอยูกับ
แรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
หมายเหตุ 1  บทนิยามนี้ครอบคลุมถึงบทนิยามบางสวนของอุปกรณตัดวงจรกระแสเหล ือที่มีแหลงจายชวย 
หมายเหตุ 2  การปอนแรงดันไฟฟ าใหกับ RCCB มีไวเพื่อตรวจหา  ประเมิน หรือตัดวงจร  
3.3.6 อุปกรณการสวิตช (switching device) หมายถึง อุปกรณการสวิตชที่ออกแบบใหตัดหรือตอ
กระแสไฟฟาในหนึ่งวงจร  หรือมากกวา   
3.3.7 อุปกรณการสวิตชทางกล (mechanical switching device) หมายถึง  อุปกรณการสวิตชที่ออกแบบให
ตัดหรือตอวงจรหนึ่งวงจรหรือมากกวา  โดยการใชหนาสัมผัสที่แยกออกจากกันได  
3.3.8 RCCB ทริปอิสระ (trip-free RCCB) หมายถึง  RCCB ที่มีหน าสัมผัสเคลื่อนที่ไดซึ่งยอนกลับและคง
อยูในตําแหนงเปดวงจรเมื่อการทํางานเปดโดยอัตโนม ัติ เริ่มเกิดขึ้นหลังจากการทํางานปด ถึงแมวา
คําสั่งปดยังคงอยู  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 4 -หมายเหตุ เพื่อใหแนใจวาการตัดวงจรของกระแสไฟฟ าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมีความถูกตอง อาจจําเปนตองทําให
หนาสัมผัสขณะนั้นอยูในต ําแหนงปดวงจร  
3.3.9 เวลาตัดวงจรของ RCCB (break time of a RCCB) หมายถึง  ระยะเวลาระหว างทันทีที่กระแสเหลือ
ถึงคากระแสเหลือใช งานกับทันทีที่อารกที่ทุกขั้วดับหมด 
3.3.10 ขีดจํากัดเวลาไมทํางาน  (limiting non-actuating time) หมายถึง  ระยะเวลาหนวงสูงสุดเมื่อใช
กระแสเหลือ  มีคาสูงกวากระแสเหล ือที่ไมทํางาน  โดยไมทําให RCCB ทํางาน  
3.3.11 RCCB แบบหนวงเวลา  (time-delay RCCB) หมายถึง  RCCB ที่ออกแบบพิเศษใหมีขีดจํากัดเวลา
ไมทํางานตามที่กําหนดไวใหสมนัยกับกระแสเหลือที่กําหนด  
3.3.12 ตําแหนงปดว งจร  (closed position) หมายถึง  ตําแหนงในขณะท ี่วงจรหลักของ  RCCB มีการตอ
อยางตอเนื่องและมั่นคง  
3.3.13 ตําแหนงเปดวงจร  (open position) หมายถึง ตําแหนงในขณะท ี่มีระยะหางระหวางหนาสัมผัสขณะ
เปดของ วงจรหลักของ  RCCB อยางมั่นคง  
3.3.14 ขั้ว (pole) หมายถึง  สวนของ  RCCB ที่ใชรวมกับสวนที่นําไฟฟา อิสระจากวงจรหล ัก มีเจตนาใหใช
ในการตอและต ัดวงจรหลัก ทั้งนี้ไมรวมสวนที่ใชสําหรับการติดตั้งของขั้วหลายขั้วใหทํางานดวยกัน 
3.3.15 ขั้วตัดตอสายกลาง  (switched neutral pole) หมายถึง  ขั้วที่มีเจตนาใช เฉพาะตัดตอสายกลางและไม 
มีการกําหนดความทนกระแสไฟฟ าลัดวงจร  
3.3.16 วงจรหลักของ RCCB (main circuit of RCCB) หมายถึง ตัวนําทั้งหมดที่เปนทางเดินกระแสไฟฟา
ของ RCCB (ดูขอ 4.3) 
3.3.17 วงจรควบคุมของ RCCB (control circuit of RCCB) หมายถึง  วงจรที่ไมใชวงจรหลัก  ใชในการตอ
วงจรหรือตัดวงจร  หรือทั้งตอและตัดวงจรของ  RCCB 
หมายเหตุ  วงจรที่เจตนาใหใชสําหรับอุปกรณทดสอบ  ใหรวมอยูในนิยามนี้  
3.3.18 วงจรชวยของ  RCCB (auxiliary circuit of RCCB) หมายถึง ตัวนําทั้งหมดที่เปนทางเดิน
กระแสไฟฟาของวงจรที่ไมใชวงจรหลักและวงจรควบค ุมของ RCCB  
3.3.19 RCCB แบบ AC (RCCB Type AC) หมายถึง  RCCB ที่มีความแนนอนในการทร ิปเมื่อเกิดกระแส
เหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซนูซอยด (sinusoid) ทั้งกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพิ่มขึ้น
อยางชาๆ 
3.3.20 RCCB แบบ A (RCCB Type A) หมายถึง RCCB ที่มีความแนนอนในการทร ิปเมื่อเกิดกระแส
เหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซนูซอยดและกระแสเหล ือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง 
(residual pulsating direct current)  ทั้งกรณีกระแสเหลือทันทีหรือแบบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
3.3.21 อุปกรณทดสอบ  (test device) หมายถึง  อุปกรณที่รวมเขากับ RCCB เพื่อจําลองภาวะกระแสเหลือ  
เพื่อให RCCB ตัดวงจรภายใต ภาวะที่กําหนด 
3.4 บทนิยามเกี่ยวกับคาและพิสัยของปริมาณการกระต ุนทางไฟฟา 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 5 - 3.4.1 คาที่กําหนด  (rated value) หมายถึง  คาปริมาณที่กําหนดข ึ้นโดยผูทํา สําหรับภาวะการทํางานเฉพาะ
ของ RCCB  
3.4.2 กระแสเกินที่ไมทํางานในวงจรหล ัก (non-operating overcurrent in the main circuit)  
บทนิยามของคาขีดจํากัดของกระแสเกินท ี่ไมทํางาน  ใหเปนไปตามขอ 3.4.2.1 และ ขอ 3.4.2.2  
หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดกระแสเกินในวงจรหลักไม มีกระแสเหลือ อุปกรณตรวจหา  อาจการทํางานได 
       เนื่องจากผลของการม ีความไมสมมาตรของอ ุปกรณตรวจหาเอง   
3.4.2.1 คาขีดจํากัดกระแสไฟฟาโหลดเกินในกรณีที่มีโหลดผาน RCCB  ดวยทางเดินกระแสไฟฟาสอง
ทาง หมายถึง คาสูงสุดของกระแสเก ินของโหลด  ซึ่งในกรณีไมมีความผิดพรอง(fault)ใดๆจาก
จากโครงหรือจากดินและไมมีกระแสไฟฟารั่วลงดิน สามารถไหลผาน RCCB ดวยทางเดิน
กระแสไฟฟาสองทาง  โดยไมทําใหเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือทํางาน  
3.4.2.2 คาขีดจํากัดกระแสไฟฟาโหลดเกินในกรณีของโหลดเฟส เดียว ผานขั้วสามขั้ว หรือ สี่ขั้ว ของ 
RCCB หมายถึง คาสูงสุดของกระแสเก ินของโหลดเฟส เดียว ซึ่งในกรณ ีที่ไมมีความผิดพรองใดๆ  
จากเปลือกหุมกับดินและไมมีกระแสไฟฟารั่วลงดิน สามารถไหลผาน RCCB   สามขั้ว หรือ สี่ขั้ว 
ของ โดยไมทําใหเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือทํางาน  
3.4.3 กระแสไฟฟาล ัดวงจรของกระแสเหล ือที่ทนได หมายถึง  คากระแสไฟฟ าสูงสุดของกระแสเหลือที่ทํา
ใหมั่นใจไดวา RCCB ทํางานไดภายใตภาวะที่กําหนดและหากสูงกวากระแสไฟฟ าลัดวงจรขางตน  
คุณลักษณะของอุปกรณ อาจเปลี่ยนแปลงไปอยูในสถานะท ี่ไมสามารถกลับเข าสูคุณลักษณะเดิมได 
3.4.4 กระแสไฟฟาคาดหวัง  (prospective current) หมายถึง  กระแสไฟฟาซึ่งไหลผานในวงจร  ถาแตละ
ทางเดินกระแสไฟฟาประธานของ RCCB และอุปกรณปองกันกระแสเกิน  (ถามี) แทนดวยตัวนําที่
มีอิมพิแดนซนอยมาก  
หมายเหตุ กระแสไฟฟาคาดหวังอาจยอมร ับในลักษณะเดียวก ับกระแสไฟฟาจริง เชน กระแสไฟฟาตัดวงจร
คาดหวัง กระแสไฟฟาคายอดคาดหวัง  กระแสเหลือคาดหวัง  (residual prospective current) 
3.4.5 วิสัยสามารถการต อวงจร  (making capacity) หมายถึง คาองคประกอบไฟฟากระแสสล ับของ
กระแสไฟฟาคาดหวังที่ RCCB สามารถตอวงจรที่แรงดันไฟฟาที่แจงไวภายใตภาวะที่กําหนดของการ
ใชงานและการทํางานที่ไดอธิบายไว  
3.4.6 วิสัยสามารถการต ัดวงจร  (breaking capacity) หมายถึง คาองคประกอบไฟฟากระแสสลับของ
กระแสไฟฟาคาดหวัง  ที่ RCCB สามารถตัดวงจรที่แรงดันไฟฟาที่แจงภายใตภาวะที่กําหนดของการ
ใชงานและการทํางานที่ไดอธิบายไว  
3.4.7 วิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรของกระแสเหลือ  (residual making and breaking capacity)  
หมายถึง  คาขององคประกอบไฟฟ ากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวังท ี่ RCCB สามารถตอวงจร  
นํากระแสไฟฟา สําหรับชวงเวลาเปดวงจรและตัดวงจร  ภายใตภาวะที่กําหนดของการใช งานและการ
ทํางานที่ไดอธิบายไว 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 6 -3.4.8  กระแสไฟฟาล ัดวงจรแบบมีเงื่อนไข (conditional short-circuit current) หมายถึง   คาองคประกอบ
ไฟฟากระแสสลับของกระแสไฟฟาคาดหวังที่ RCCB  ซึ่งปองกันโดยอุปกรณปองกันการลัดวงจร  ; 
SCPD (short circuit protection device ) ที่ตออนุกรมซึ่งทนไดภายใตภาวะที่กําหนดของการใช งาน
และการทํางานท ี่ไดอธิบายไว 
3.4.9 กระแสไฟฟาล ัดวงจรของกระแสเหลือแบบมีเงื่อนไข  (conditional residual short-circuit current) 
หมายถึง  คาองคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหลือคาดหวังท ี่ RCCB ซึ่งปองกันโดยอุปกรณ 
SCPD ที่ตออนุกรมซึ่งทนไดภายใตภาวะที่กําหนดของการใช งานและการทํางานที่ไดอธิบายไว  
3.4.10 คาขีดจํากัด (Ux และ Uy ) ของแรงดันไฟฟาของแหลงจายที่ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับ
แรงดันไฟฟาในสายเสนไฟ 
3.4.10.1  Ux หมายถึง  คาต่ําสุดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายที่ RCCB ที่มีการหน าที่ขึ้นอยูกับ
แรงดันไฟฟาของแหลงจาย ยังคงทํางานได ภายใตภาวะที่กําหนดในกรณีที่ แรงดันไฟฟาของ
แหลงจายลดลง (ดูขอ 9.17.1) 
3.4.10.2 Uy หมายถึง  คาต่ําสุดของแรงดันไฟฟาของแหลงจายที่ทําให RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับ
แรงดันไฟฟาของแหลงจาย ซึ่งต่ํากวาคานี้จะเปดวงจรอัตโนมัติ ในกรณีที่ไมมีกระแสเหลือใดๆ
(ดูขอ 9.17.2)  
3.4.11  I2t [ปริพันธของจูล(joule integral )] หมายถึง  ปริพันธของกําลังสองของกระแสไฟฟาในช วงเวลาที่
กําหนด  (t0, t1) : 
I2t  =  dt it
t21
0∫      
3.4.12 แรงดันไฟฟาฟนตัว(recovery voltage) หมายถึง  แรงดันไฟฟาที่ปรากฏระหวางขั้วตอสายของขั้ว
หนึ่งของ RCCB หลังจากการตัดวงจรของกระแสไฟฟา  
หมายเหตุ 1.  แรงดันไฟฟานี้อาจพิจารณาโดยประกอบด วยชวงเวลา  2 ชวงตอเนื่องกัน ชวงเวลาที่ 1 เปน
แรงดันไฟฟาชั่วครูที่เกิดขึ้น ตามดวยชวงเวลาที่ 2 เปนเฉพาะแรงดันไฟฟาความถี่กําลังที่เกิดขึ้น 
หมายเหตุ 2.  บทนิยามนี้อางถึง RCCB แบบขั้วเดี่ยว  สําหรับ RCCB แบบหลายขั้ว แรงดันไฟฟาฟนตัวหมายถึง
แรงดันไฟฟาที่ปรากฏระหวางขั้วตอสายดานแหลงจายของ  RCCB 
3.4.12.1 แรงดันไฟฟาฟนตัวชั่วครู (transient recovery voltage) หมายถึง  แรงดันไฟฟาฟนตัวระหวาง
เวลาที่มีคุณลักษณะเฉพาะช ั่วครูที่มีนัยสําค ัญ  
หมายเหตุ แรงดันไฟฟาชั่วครูอาจเปนแบบแกวงหรือแบบไมแกวงหรือทั้งสองแบบรวมก ัน ขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะเฉพาะของวงจรและ  RCCB รวมถ ึงแรงดันไฟฟาเลื่อนของจุดเปนกลางของวงจร
หลายเฟส  
3.4.12.2 แรงดันไฟฟาฟนตัวความถี่กําลัง (power-frequency recovery voltage) หมายถึง  
แรงดันไฟฟาฟนตัวหลังจากปรากฏการณ แรงดันไฟฟาชั่วครูหมดไป   
3.5 บทนิยามเกี่ยวกับคาและพิสัยของปริมาณอิทธิพล 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 7 - 3.5.1 ปริมาณอิทธิพล (influencing quantity) หมายถึง ปริมาณใดๆที่ดัดแปรการทํางานที่กําหนดของ  
RCCB 
3.5.2 คาอางอิงของปริมาณอิทธิพล (reference value of an influencing quantity) หมายถึง  คาของ
ปริมาณที่ผูทําอางอิงไว ซึ่งแจงเปนคุณลักษณะเฉพาะ  
3.5.3 ภาวะอางอิงของปริมาณอิทธิพล (reference conditions of influencing quantity) หมายถึง คา
อางอิงของปริมาณอิทธิพลทั้งหมดรวมกัน  
3.5.4 พิสัยของปริมาณอิทธิพล (range of an influencing quantity) หมายถึง พิสัยของปริมา ณอ ิทธิพล
คาใดคาหนึ่งที่ยอมให RCCB ทํางานภายใต ภาวะที่กําหนด  โดยที่ปริมาณอิทธิพลอื่นมีคาที่คาอางอิง 
3.5.5 พิสัยปลายสุดของปร ิมาณอิทธิพล (extreme range of an influencing quantity) หมายถึง  พิสัยของ
ปริมาณอิทธิพลที่ RCCB ยังทนรับการเปลี่ยนแปลงการผ ันกลับที่เกิดขึ้นเองได แมวาไมจําเปนตอง
เปนไปตามขอกําหนดใดๆของมาตรฐานน ี้ 
3.5.6 อุณหภูมิอากาศโดยรอบ  (ambient  air temperature)  หมายถึง  อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ  RCCB  
ภายใตภาวะที่กําหนด   
หมายเหตุ RCCB ที่ติดตั้งภายในเปล ือกหุม หมายถึงอุณหภูมิของอากาศที่อยูภายนอกเปลือกห ุมนั้น 
3.6 บทนิยามเกี่ยวกับขั้วตอสาย  
3.6.1 ขั้วตอสาย (terminal) หมายถึง ขั้วตอสายที่เปนชิ้นสวนตัวนําของ RCCB เพื่อใชตอทางไฟฟากับ
วงจรภายนอกได หลายๆ  ครั้ง 
3.6.2 ขั้วตอสายแบบหมุดเกลียว (screw-type terminal) หมายถึง ขั้วตอสําหรับการตอและการปลดใน
ภายหลัง (subsequent disconnection) กับตัวนําหนึ่งเสน หรือการตอระหวาง  (interconnection) 
ตัวนําตั้งแต 2 เสนขึ้นไป  การตอหรือปลดทําไดดวยหมุดเกลียวหรือแปนเ กลียว (nut) ทุกชนิดทั้ง
ทางตรงหรือทางออม 
3.6.3  ขั้วตอสายแทงเกลียว (pillar terminal) หมายถึง  ขั้วตอแบบหมุดเกลียวซึ่งใชปลายของหมุดเกลียว
หนึ่งหรือหลายตัวหนีบยึดตัวนําที่สอดเขาไปในรูหรือชองของขั้วตอ อาจหนีบยึดโดยตรงดวยปลาย
ของหมุดเกลียวหร ือโดยผานตัวกลางอื่นที่รับแรงกดจากปลายของหมุดเกลียวก็ได  
หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอสายแทงเกลียวแสดงไวในภาคผนวก  ซ. รูปที่ ซ.1 
3.6.4  ขั้วตอสายหัวหมุดเกลียว (screw terminal) หมายถึง  ขั้วตอแบบหมุดเกลียวซึ่งหนีบยึดตัวนําอยูขาง
ใตหัวของหมุดเกลียว อาจหนีบยึดโดยตรงดวยหัวของหมุดเกลียวหนึ่งตัวหรือโดยผานตัวกลางอื่น 
เชน แหวนรอง แผนหนีบยึด หรืออุปกรณปองก ันการถางออก (anti-spread device) 
หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอสายหัวหมุดเกลียวแสดงไวในภาคผนวก  ซ. รูปที่ ซ.2 
3.6.5   ขั้วตอสายแกนเกล ียว (stud terminal) หมายถึง ขั้วตอแบบหมุดเกลียวซึ่งหนีบยึดตัวนําอยูขางใต
แปนเกลียว อาจหนีบยึดโดยตรงดวยแปนเกลียวรูปรางเหมาะสมหน ึ่งตัวหรือโดยผานชิ้นสวนขั้น
กลางหนึ่งชิ้น เชน แหวนรอง แผนหนีบยึด หรืออุปกรณปองกันการเคล ื่อนตัว 
หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอสายแกนเกล ียวแสดงไวในภาคผนวก  ซ. รูปที่ ซ.2 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 8 -3.6.6   ขั้วตอรูปอาน (saddle terminal) หมายถึง  ขั้วตอแบบหมุดเกลียวซ ึ่งหนีบยึดตัวนําใหอยูใตประกับ
ดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวจํานวนตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป 
หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอรูปอานแสดงไว ในภาคผนวก  ซ. รูปที่ ซ.3 
3.6.7 ขั้วตอหูสาย  (lug terminal) หมายถึง  ขั้วตอหัวหมุดเกลียวหร ือขั้วตอแกนเกลียว ที่ออกแบบสําหรับ
ยึดหูสาย (cable lug) แทงตัวนํา (bar) ดวยหมุดเกลียวหรือแปนเกลียว 
หมายเหตุ ตัวอยางขั้วตอหูสายแสดงไวในภาคผนวก  ซ. รูปที่ ซ.4 
3.6.8   ขั้วตอแบบไรหมุดเกลียว (screwless-type terminal) หมายถึง  ขั้วตอสําหรับการตอและการปลดใน
ภายหลังกับตัวนําหนึ่งเสน หรือการตอระหวางตัวนําตั้งแต 2 เสนขึ้นไปซึ่งสามารถปลดแยกสวนได  
การตอหรือปลดทําไดดวยขดสปริง ลิ่ม ชิ้นสวนมีรูปทรงเยื้องศูนยกลาง หรือชิ้นสวนรูปทรงกรวย  
ฯลฯทั้งโดยตรงหรือโดยออม โดยไมตองเตรียมตัวนําขึ้นเปนพิเศษนอกจากปอกฉนวนออกเท านั้น 
3.6.9 หมุดเกลียวปล อย (tapping screw) หมายถึง  หมุดเกลียวที่ทําจากวัสดุที่มีความทนตอการผิดรูปสูง 
เมื่อใชแรงหมุนเขาไปในรูวัสดุที่มีความทนตอการผิดรูปนอยกวาของหม ุดเกลียว 
หมุดเกลียวปล อยนี้ตองเปนเกลียวเรียว (tapered thread) เกลียวที่เกิดจากการใช งานของหมุด
เกลียวจะยึดแนนมั่นคงเมื่อมีจํานวนรอบหม ุนเกินกวาจํานวนเกลียวบนสวนปลายต ัดเรียว 
3.6.10 หมุดเกลียวปล อยแบบเกลียวเต็ม (thread forming tapping screw) หมายถึง  หมุดเกลียวปล อยที่มี
เกลียวตอเนื่องกัน ซึ่งเกลียวนี้ไมไดทําหนาที่ขับวัสดุออกจากรูเกลียว 
หมายเหตุ ตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวเต็มแสดงไวในรูปที่ 1 
3.6.11 หมุดเกลียวปล อยแบบเกลียวตัด (thread cutting tapping screw) หมายถึง  หมุดเกลียวปล อยที่มี
เกลียวไมตอเนื่องกัน ซึ่งเกลียวตัดนี้ทําหนาที่ขับวัสดุออกจากรูเกลียว 
หมายเหตุ ตัวอยางหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวตัดแสดงไวในร ูปที่ 2 
3.7 บทนิยามเกี่ยวกับภาวะการทํางาน 
3.7.1 การทํางาน (operation) หมายถึง  การปรับเปลี่ยนตําแหนงของหน าสัมผัสเคลื่อนที่ไดจากตําแหนง
เปดวงจรไปยังตําแหนงปดวงจร  หรือกลับกันในทํานองเดียวกัน 
หมายเหตุ ถาจําเปนตองแบงแยกการทํางานในลักษณะทางไฟฟ า (เชน ตอหรือตัด) ใหหมายถึง การทํางานโดย
การสวิตช และการทํางานในลักษณะทางกล  (เชน ปดหรือเปด) ใหหมายถึง การทํางานทางกล  
3.7.2 การทํางานปด (closing operation) หมายถึง  การทํางานโดยที่ RCCB เปลี่ยนจากตําแหนงเปดวงจร
ไปยังตําแหนงปดวงจร   
3.7.3 การทํางานเปด  (opening operation) หมายถึง  การทํางานโดยที่ RCCB เปลี่ยนจากตําแหนงปดวงจร
ไปยังตําแหนงเปดวงจร   
3.7.4 วัฏจักรการทํางาน (operating cycle) หมายถึง การทํางานอยางสมบูรณจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีก
ตําแหนงหนึ่ง และกลับไปยังตําแหนงเดิม 
3.7.5 ลําดับการทํางาน (sequence of operation) หมายถึง  ลําดับของการทํางานที่กําหนดอยางสมบูรณ
ภายในชวงเวลาที่กําหนด  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 9 - 3.7.6 ระยะหางในอากาศ  (clearance) (ดู ภาคผนวก ข.) หมายถึง ระยะหางที่สั้นที่สุดเมื่อวัดผานอากาศ
ระหวางสวนที่นําไฟฟาไดสองสวน 
หมายเหตุ   เพ ื่อจุดประสงคของการหาระยะหางในอากาศก ับสวนที่แตะตองถึงได พื้นผิวที่แตะตองถึงของเปลือก
หุมที่เปนฉนวนตองพิจารณาวาเปนสวนที่นําไฟฟาและตองหุมดวยโลหะเปลวและสัมผัสไดดวยม ือหรือ
นิ้วทดสอบตามร ูปที่ 3 (ดูภาคผนวก  ข.) 
3.7.7 ระยะหางตามผิวฉนวน  (creepage distance) ( ดูภาคผนวก ข.) หมายถึง ระยะหางที่สั้นที่สุดเมื่อวัด
ไปตามผิวฉนวนระหวางส วนที่นําไฟฟาไดสองสวน  
หมายเหตุ    เพื่อจุดประสงคของการหาระยะห างตามผิวฉนวนก ับสวนที่แตะตองถึงได พื้นผิวที่แตะตองถึงของ
เปลือกหุมที่เปนฉนวนตองพิจารณาวาเปนสวนที่นําไฟฟาและตองหุมดวยโลหะเปลวและสัมผัสได
ดวยมือหรือนิ้วทดสอบตามร ูปที่ 3 (ดูภาคผนวก ข.) 
 3.8 บทนิยามเกี่ยวกับการทดสอบ  
3.8.1 การทดสอบเฉพาะแบบ  (type test) หมายถึง  
 การทดสอบท ี่กระทํากับอุปกรณหนึ่งหรือหลายตัว เพื่อแสดงวาการออกแบบน ั้นเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ตองการ  
3.8.2 การทดสอบประจํา  (routine test)  หมายถึง  
 การทดสอบที่กระทํากับอุปกรณแตละตัวระหวางและ/หรือหลังการผลิต เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ตองการ  
4.   การจําแนกประเภท  
RCCB จําแนกประเภทด ังตอไปนี้ 
4.1 ตามวิธีการทํางาน 
4.1.1 RCCB ที่มีการหนาที่ไมขึ้นกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (ดูขอ 3.3.4)  
4.1.2 RCCB ที่มีการหนาที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (ดูขอ 3.3.5)  
4.1.2.1  เปดวงจรอยางอัตโนมัติในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลวโดยไม มีหรือมีการหนวง
เวลา (ดูขอ 8.12)  
ก) ปดวงจรคืนอ ย างอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟาของแหลงจาย กลับคืนปกติ 
ข) ไมปดวงจรคืนอยางอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟาของแหลงจ าย กลับคืนปกติ 
4.1.2.2  ไมเปดวงจรอยางอัตโนมัติ ในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจ าย ลมเหลว  
ก) สามารถทริปไดในกรณีที่มีสถานการณอันตราย  (เชน เนื่องจากความผ ิดพรองลงดิน) อัน
เกิดจากความลมเหลวของแรงด ันไฟฟา   
ข) ไมสามารถทริปได ในกรณีที่มีสถานการณ อันตราย  (เชน เนื่องจากความผิดพรองลงดิน) อัน
เกิดจากความล มเหลวของแรงด ันไฟฟา  
4.2  ตามแบบการติดต ั้ง 
− RCCB สําหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟายึดกับที่ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 10 -− RCCB สําหรับการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ได และตอกับสายออน  (ของอุปกรณกับแหลงจาย) 
4.3  ตามจํานวนขั้วและทางเดินกระแสไฟฟา 
− RCCB แบบขั้วเดี่ยว มีทางเดินกระแสไฟฟา 2 ทาง ; 
− RCCB แบบ 2 ขั้ว ; 
− RCCB แบบ 3 ขั้ว ; 
− RCCB แบบ 3 ขั้ว มีทางเดินกระแสไฟฟา 4 ทาง ; 
− RCCB แบบ 4 ขั้ว  
4.4  ตามความเปนไปไดของการปรับตั้งกระแสเหล ือใชงาน 
− RCCB ที่มีกระแสเหลือใช งานที่กําหนดคาเดียว 
− RCCB ที่มีการปรับตั้งค ากระแสเหลือใชงานไดหลายคา โดยแตละขั้นมีคาคงตัว (ดู หมายเหตุ ขอ 
5.2.3) 
4.5  ตามความตานทานตอการทริปที่ไมพึงประสงคเนื่องจากแรงดันไฟฟาเสิรจ 
− RCCB ที่มีความตานทานปกติตอการทริปที่ไมพึงประสงค (แบบทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 1) 
− RCCB ที่มีความตานทานเพิ่มขึ้นตอการทริปที่ไมพึงประสงค (แบบ S ดังแสดงในตารางท ี่ 1) 
4.6  ตามการทํางานเมื่อมีองค ประกอบไฟฟากระแสตรง  
− RCCB แบบ AC 
− RCCB แบบ A 
4.7  ตามการหนวงเวลา  (เมื่อมีกระแสเหลือ ) 
− RCCB ที่ไมมีการหนวงเวลา  : แบบใชงานทั่วไป 
− RCCB ที่มีการหนวงเวลา  : แบบ S สําหรับการเลือกการประสาน (selectivity) 
4.8  ตามการปองกันอิทธิพลจากภายนอก  
− RCCB ที่มีเปลือกหุม  (ไมตองการเปลือกหุมเพิ่มเติม) 
− RCCB ที่ไมมีเปลือกหุม  (ตองมีเปลือกหุมเมื่อใชงาน) 
4.9  ตามวิธีการติดตั้ง (mounting) 
− RCCB แบบติดตั้งบนพื้นผิว 
− RCCB แบบติดตั้งแบบฝง  
− RCCB แบบติดตั้งในแผงสวิตช  (panel board) หรือแผงจายไฟ  (distribution board) 
หมายเหตุ RCCB  ทุกแบบขางตนอาจมีเจตนาใหติดตั้งบนรางได  
4.10  ตามวิธีการตอสาย 
− RCCB ที่มีการตอสายไมขึ้นกับการติดตั้งทางกล 
− RCCB ที่มีการตอสายขึ้นกับการติดตั้งทางกล เชน 
 แบบเสียบ (plug-in) 
 แบบสลักเกลียว (bolt-on) 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 11 - หมายเหตุ RCCB อาจเปนแบบเสียบหรือแบบสลักเกลียวเฉพาะดานแหลงจาย โดยทั่วไปการตอสายดานโหลดจะใช 
วิธีการตอสาย  
5.   คุณลักษณะเฉพาะของ RCCB 
5.1  สรุปคุณลักษณะเฉพาะ  
ใหสรุปคุณลักษณะเฉพาะของ  RCCB ดังตอไปนี้ 
− แบบการติดตั้ง (ดูขอ 4.2) 
− จํานวนขั้วและทางเดินกระแสไฟฟา  (ดูขอ 4.3) 
− กระแสไฟฟาท ี่กําหนด  In (ดูขอ 5.2.2) 
− กระแสเหลือใช ทํางานที่กําหนด IΔn (ดูขอ 5.2.3) 
− กระแสเหลือที่ไม ทํางานที่กําหนด  (ดูขอ 5.2.4) 
− แรงดันไฟฟาที่กําหนด  Un (ดูขอ 5.2.1) 
− ความถี่ที่กําหนด (ดูขอ 5.2.5) 
− วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด Im (ดูขอ 5.2.6) 
− วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  IΔm (ดูขอ 5.2.7) 
− การหนวงเวลา  (ถามี) (ดูขอ  5.2.8) 
− คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานในกรณีกระแสเหล ือที่มีองคประกอบไฟฟากระแสตรง ( ดูขอ 5.2.9) 
− การประสานของฉนวน  รวมทั้งระยะหางในอากาศ  และระยะหางตามผิวฉนวน  (ดูขอ 5.2.10) 
− ระดับชั้นการปองกัน(ดู มอก.513 ) 
− กระแสไฟฟาล ัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด Inc (ดูขอ 5.4.2) 
− กระแสไฟฟาล ัดวงจรของกระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด IΔc (ดูขอ 5.4.3) 
สําหรับ RCCB  ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
- การทํางานของ RCCB ในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหล งจายลมเหลว (ดูขอ 4.1.2)  
5.2  ปริมาณที่กําหนดและค ุณลักษณะเฉพาะอ ื่นๆ 
5.2.1  แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
5.2.1.1  แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด (Ue) 
แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “แรงดันไฟฟาที่กําหนด ”) ของ RCCB คือ 
คาแรงดันไฟฟาที่ระบุโดยผูทําเพื่อใชอางอิงถึงสมรรถนะ  
หมายเหตุ RCCB เครื่องเดียวกันอาจจะระบุดวยแรงดันไฟฟาที่กําหนดหลายค าพรอมกับความทน
กระแสไฟฟาลัดวงจรที่กําหนดที่สอดคล องกัน 
5.2.1.2  แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนด  (Ui) 
แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนดของ  RCCB คือคาแรงดันไฟฟาที่ระบุโดยผูทําที่ใชอางอิงในการ
ทดสอบความทนทางไดอิเล็ กทริกและระยะหางตามผ ิวฉนวน  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 12 -หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนดคือคาแรงดันไฟฟาที่กําหนดสูงสุด
ของ RCCB  ไมมีกรณีใดที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดสูงสุดเกินแรงดันไฟฟาฉนวนท ี่กําหนด 
5.2.2  กระแสไฟฟาท ี่กําหนด  (In) 
กระแสไฟฟาที่ระบุโดยผูทําซึ่ง RCCB สามารถนํากระแสไฟฟานี้ในขณะทํางานแบบไมมีการ
หยุดชะงัก  
5.2.3  กระแสเหลือใช ทํางานที่กําหนด (IΔn) 
คากระแสเหลือที่ใชทํางาน (ดูขอ 3.2.4) ของ RCCB ที่ระบุโดยผูทํา ซึ่งทําให RCCB ทํางานภายใต
ภาวะที่กําหนด  
หมายเหตุ RCCB ที่ตั้งกระแสเหลือใช งานไดหลายคา  ใหใชคาที่ตั้งไดสูงสุดเปนคาที่ระบุ 
5.2.4  กระแสเหลือที่ไม ทํางานที่กําหนด  (IΔno) 
คาของกระแสเหล ือที่ไมทํางาน  (ดูขอ 3.2.5) ของ RCCB ที่ระบุโดยผูทํา ซึ่ง RCCB จะไมทํางาน
ภายใตภาวะที่กําหนด  
5.2.5  ความถี่ที่กําหนด  
ความถี่ที่กําหนดของ  RCCB เปนความถี่กําลัง ที่ออกแบบไวสําหรับ RCCB และคาของคุณลักษณะ
เฉพาะอื่นที่สมนัยกัน 
หมายเหตุ RCCB เครื่องเดียวกันอาจ ระบุความถี่ที่กําหนดหลายคา  
5.2.6  วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด (Im) 
คา r.m.s. ขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสคาดหว ัง (ดูขอ 3.4.4 ) ที่ระบุโดยผูทํา ซึ่ง 
RCCB สามารถตอวงจร  นํากระแสไฟฟ าและตัดวงจรภายใต ภาวะที่กําหนด  
ภาวะที่กําหนด ใหเปนไปตามขอ 9.11.2.2  
5.2.7  วิสัยสามารถการต อ นํากระแสไฟฟาและการต ัดกระแสเหลือที่กําหนด  (IΔm) 
คา r.m.s.ขององคประกอบไฟฟากระแสสลับของกระแสเหล ือคาดหวัง (ดูขอ 3.2.3 และ  ขอ 
3.4.4) ที่ระบุโดยผูทํา ซึ่ง RCCB สามารถตอวงจร  นํากระแสไฟฟ าและตัดวงจรภายใต ภาวะที่
กําหนด  
ภาวะที่กําหนด ใหเปนไปตามขอ 9.11.2.3 
5.2.8  RCCB แบบ S 
RCCB แบบหนวงเวลา  (ดูขอ 3.3.11) เปนไปตามสวนท ี่เกี่ยวเนื่องตามตารางท ี่ 1 
5.2.9  คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองค ประกอบไฟฟากระแสตรง  
5.2.9.1  RCCB แบบ AC 
RCCB ที่มีความแนนอนในการทร ิปเมื่อเกิดกระแสเหลือชน ิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซนูซอยด 
ทั้งกรณีกระแสเหลือทันท ีหรือแบบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
5.2.9.2  RCCB แบบ A 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 13 - RCCB ที่มีความแนนอนในการทร ิปเมื่อเกิดกระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาสลับคลื่นไซนูซอยด
และชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง ทั้งกรณีกระแสเหลือทันท ีหรือแบบเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
5.2.10 การประสานของฉนวน  รวมทั้งระยะหางในอากาศ  และระยะหางตามผิวฉนวน   
ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผ ิวฉนวนใหเปนไปตามขอ 8.1.3  
5.3  คามาตรฐานและคาท ี่นิยมใช 
 5.3.1  คาแรงดันไฟฟาที่กําหนดที่นิยมใช (Un) ใหเปนไปตามตารางด ังนี้ 
RCCB วงจรแหลงจายของ  RCCB แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
แบบขั้วเดี่ยว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสองทาง  เฟสเดียว  เฟสกับสายกลาง  230 V 
แบบ 2 ขั้ว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสองทาง  เฟสเดียว  เฟสกับสายกลาง  
เฟสเดียว  เฟสกับเฟส  230 V 
400 V 
แบบ 3 ขั้ว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสาม
ทาง 3 เฟส 3 สาย 400 V 
แบบ 3 ขั้ว ที่มีทางเดินกระแสไฟฟาสี่ทาง 3 เฟส 4 สาย 400 V 
แบบ 4 ขั้ว  3 เฟส 4 สาย 400 V 
 
หมายเหตุ  อยางไรก็ตามในมาตรฐานน ี้ มีคาอางอิง 230 โวลต และ 400 โวลต หมายความรวมถึง  220 โวลต 
หรือ 240 โวลต  และ 380 โวลต หรือ 415 โวลต ตามลําดับ 
5.3.2  คากระแสไฟฟ าที่กําหนดที่นิยมใช (In) 
คากระแสไฟฟ าที่กําหนดที่นิยมใช คือ 10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 แอมแปร 
5.3.3  คามาตรฐานของกระแสเหล ือใชทํางานที่กําหนด (IΔn) 
คามาตรฐานของกระแสเหล ือใชทํางานที่กําหนด คือ 0.006-0.01-0.03-0.1-0.3-0.5 แอมแปร 
5.3.4  คามาตรฐานของกระแสเหล ือที่ไมทํางานที่กําหนด  (IΔno) 
คามาตรฐานของกระแสเหล ือที่ไมทํางาน  คือ 0.5 IΔn 
หมายเหตุ สําหรับกระแสเหลือชน ิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง คากระแสเหลือไมใชงานขึ้นอยูกับมุมหนวง
กระแส  α (ดูขอ 3.1.4)  
5.3.5 คามาตรฐานต ่ําสุดของคากระแสเกินที่ไมทํางาน ในกรณีของโหลดสมด ุลหลายเฟส  ผาน RCCB 
หลายขั้ว(ดู ขอ 3.4.2.1)  
 คามาตรฐานต ่ําสุดของคากระแสไมทํางานในกรณ ีโหลดสมดุลหลายเฟส ผาน RCCB  คือ 6 In 
5.3.6 คามาตรฐานต ่ําสุดของคากระแสเกินที่ไมทํางาน ในกรณีของโหลดเฟสเด ียวผาน RCCB  3 ขั้ว หรือ 4 
ขั้ว (ดู ขอ 3.4.2.2)  
 คามาตรฐานต ่ําสุดของคากระแสเกินไม ทํางานในกรณีโหลดสมดุลเฟสเดียว ผาน RCCB  3 ขั้ว หรือ 
4 ขั้ว คือ 6 In 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 14 -5.3.7  คานิยมของความถ ี่ที่กําหนด   
คานิยมของความถี่ที่กําหนด  คือ 50 เฮิรตซ  
ถาใชคาอื่น ตองแสดงเครื่องหมายคาความถี่ที่กําหนดบนอุปกรณ และทดสอบที่ความถี่นี้ 
5.3.8 คาต่ําสุดของวิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด (Im) 
คาต่ําสุดของวิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด Im คือ 10 In หรือ 500 แอมแปร แลวแต
คาใดจะมากกว า 
ตัวประกอบกําลังที่ใชรวมกัน  ใหเปนไปตามตารางท ี่ 16 
5.3.9  คาต่ําสุดของวิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด (IΔm) 
คาต่ําสุดของวิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  IΔm คือ 10 In หรือ 500 แอมแปร  
แลวแตคาใดจะมากกวา 
ตัวประกอบกําลังที่ใชรวมกัน  ใหเปนไปตามตารางท ี่ 16 
5.3.10 คามาตรฐานและคานิยมของกระแสไฟฟ าลัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด ( Inc) 
5.3.10.1 ไมเกิน 10 000 แอมแปร  
คามาตรฐานที่กําหนดของกระแสไฟฟ าลัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด คือ 
    3 000-4 500-6 000-10 000 แอมแปร 
 ตัวประกอบกําลังที่ใชรวมกัน  ใหเปนไปตามตารางท ี่ 16 
5.3.10.2 คาเกิน 10 000 แอมแปร 
 สําหรับคาเกิน 10 000 แอมแปร แตไมเกิน 25 000 แอมแปร คานิยมคือ 20 000 แอมแปร 
 ตัวประกอบกําลังที่ใชรวมกัน  ใหเปนไปตามตารางท ี่ 16 
 ไมรวมคาเกิน 25 000 แอมแปร ในมาตรฐานนี้  
5.3.11 คามาตรฐานของกระแสไฟฟาล ัดวงจรของกระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด  (IΔc) 
5.3.11.1  คามาตรฐานไม เกิน 10 000 แอมแปร 
คามาตรฐานของความทนกระแสไฟฟาล ัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนดไมเกิน 10 000 แอมแปร 
คือ 
  3 000-4 500-6 000-10 000 แอมแปร 
คา 500 1 000 1 500 แอมแปร เปนคามาตรฐานสําหรับ  RCCB  ที่รวมอยูหรือเปนสวนหนึ่ง
ของเตารับ 
ตัวประกอบกําลังที่ใชรวมกัน  ใหเปนไปตามตารางท ี่ 16 
5.3.11.2  คามาตรฐานเกิน  10 000 แอมแปร  
คามาตรฐานเกิน 10 000 แอมแปร แตไมเกิน 25 000 แอมแปร คาที่นิยมใชคือ 20 000 
แอมแปร  
ตัวประกอบกําลังที่ใชรวมกัน  ใหเปนไปตามตารางท ี่ 16 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 15 - ไมรวมคาเกิน 25 000 แอมแปร ในมาตรฐานนี้  
 
5.3.12  คามาตรฐานของเวลาต ัดวงจรและเวลาไม ตัดวงจรสําหรับการทํางาน 
คามาตรฐานของเวลาต ัดวงจร  (ดูขอ 3.3.9) และเวลาไมตัดวงจร  (ดูขอ 3.3.10) สําหรับ RCCB 
แบบ AC ใหเปนไปตามตารางท ี่ 1 
 
ตารางที่ 1  คามาตรฐานของเวลาต ัดวงจรและเวลาไม ตัดวงจร  
(ขอ 3.2.4 ขอ 3.2.5   ขอ 4.5  ขอ  5.2.8 ขอ 5.3.12 ขอ  9.9.2.2 ขอ 9.9.2.3 ขอ 9.17.1 และขอ 
9.21.1.2)  
RCCB แบบ A ใหใชเวลาตัดวงจงสูงสุด  กําหนดไวในตารางที่ 1 คากระแสไฟฟา (ไดแก IΔn  2 IΔn  
5 IΔn  0.25 แอมแปร และ 500 แอมแปร) อยางไรก็ตาม การทดสอบตามข อ 9.22.1.1 เพ ิ่มคา
ไดดวยตัวคูณ 1.4  RCCB ที่มี IΔn > 0.01 แอมแปร   และดวยตัวคูณ 2 สําหรับ RCCB ที่มี IΔn ≤ 
0.01 แอมแปร 
5.4 การประสานของอุปกรณ ปองกันการลัดวงจร  (SCPDs)  
5.4.1  ทั่วไป 
ตองปองกันการลัดวงจร  RCCB โดยใชเครื่องตัดวงจรอัตโนมัติหรือ ฟวส ที่เปนไปตามมาตรฐานท ี่
เกี่ยวเนื่อง 
ตองทวนสอบการประสานระหว าง RCCB และ SCPD  ภายใตภาวะทั่วไป ตามขอ 9.11.2.1 โดยวิธี
ทดสอบตามขอ  9.11.2.4 ที่ออกแบบไวเพื่อทวนสอบวามีการปองกันการลัดวงจรของ  RCCB อยาง
เพียงพอถึงคากระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด Inc และถึงคากระแสไฟฟาลัดวงจรของ
กระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด IΔc คามาตรฐานของเวลาต ัดวงจรและเวลาไม ตัดวงจรที่กระแสเหลือ  (IΔ) เทากับ        
S แบบ In 
 
A IΔn 
 
A IΔn 2 IΔn5 IΔn 1) 5 A 10  A 20  A 2) 50 A  100  A  
200  A  500  A  
ทั่วไป ทุกคา ทุกคา 0.3 0.15  0.04 0.04 เวลาตัดวงจรสูงส ุด 
0.5 0.2  0.15 0.15 เวลาตัดวงจรสูงส ุด 
S ≥ 25 > 
0.030 0.13 0.06  0.05 0.04 เวลาไมตัดวงจรต่ําสุด 
 (ไมทริป) 
หมายเหตุ  1)      RCCB แบบทั่วไป ที่มี IΔn  ≤ 0.030 A อาจเลือกใช 0.25 A แทน 5 IΔn  ได 
2)  การทดสอบที่ 5 A  10 A  20 A  50 A  100 A และ 200 A ใหกระทําเฉพาะระหวางการทวน
สอบความถูกตองของการทํางาน ตามขอ 9.9.2. 4   
  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 16 -5.4.2 กระแสไฟฟาลัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด ( Inc ) 
คา r.m.s.ของกระแสไฟฟาล ัดวงจรคาดหวัง  ที่กําหนดโดยผ ูทํา ซึ่ง RCCB ปองกันโดย SCPD 
สามารถทนได ภายใตภาวะที่กําหนดโดยไมทําให การทํางานตามหนาที่เสียหายถึงแมวาจะท ํางาน
กลับไปกลับมาหลายครั้ง 
5.4.3 ภาวะที่กําหนดหมายถ ึงภาวะตามขอ  9.11.2.4 ก) 
5.4.4 คากระแสไฟฟ าลัดวงจรของกระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด( IΔc ) 
คากระแสเหลือคาดหวังที่กําหนดโดยผูทํา ซึ่ง RCCB ปองกันโดย SCPD สามารถทนได ภายใตภาวะที่
กําหนดโดยไมทําให การทํางานตามหนาที่เสียหายถึงแมวาจะท ํางานกลับไปกลับมาหลายครั้ง 
   ภาวะที่กําหนดหมายถ ึงภาวะตามขอ  9.11.2.4 ค) 
 
6.  เครื่องหมายและฉลาก  
ที่ RCCB แตละตัวตองมีเครื่องหมายที่คงทน  ถาวร ตามทุกขอหรือบางขอสําหรับ RCCB ขนาดเล็ก ดังตอไปนี้ 
1) ชื่อผูทํา หรือเครื่องหมายการค าที่จดทะเบียน 
2) ชื่อแบบ หมายเลขแค็ตตาล็อก หรือหมายเลขเคร ื่อง 
3) แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
4) ความถี่ที่กําหนด  ถา RCCB ถูกออกแบบท ี่ความถี่อื่นนอกเหนือจาก 50 เฮิรตซ และ/หรือ 60 เฮิรตซ (ดู
ขอ 5.3.7) 
5) กระแสไฟฟาท ี่กําหนด  
6) กระแสเหลือใช ทํางานที่กําหนด 
7) การตั้งของกระแสเหล ือใชทํางาน  ในกรณีที่ RCCB มีกระแสเหลือใช ทํางานหลายคา 
8) วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสไฟฟาที่กําหนด 
9) ระดับชั้นการปองกัน (ถาแตกตางไปจาก  IP20 เทานั้น ) 
10) ตําแหนงของการใช งาน (ถาจําเปน) 
11) วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด ถาแตกตางไปจากว ิสัยสามารถการต อและการตัด
ที่กําหนด  
12) สัญลักษณ            ลอมรอบดวยสี่เหลี่ยมจ ัตุรัสสําหรับอุปกรณแบบ S 
13) ตัวชี้บอกเพื่อแสดงวาเปนเฉพาะ  RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจ าย   
14) สวนทํางานของอุปกรณทดสอบ  แสดงเครื่องหมายดวยตัวอักษร  T 
15) แผนผังการตอสาย 
16) คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองค ประกอบไฟฟากระแสตรง  
- RCCB แบบ AC ใหใชสัญลักษณ 
  
- RCCB แบบ A  ใหใชสัญลักษณ  
  
เครื่องหมายตองอยูบน RCCB หร ืออยูบนแผนปายเดียวหรือหลายแผนที่ติดอยูกับ RCCB และตองอยูใน
ตําแหนงที่อานได งายเมื่อติดตั้ง RCCB แลว  S 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 17 -  
ถา RCCB มีขนาดเล็กและมีพื้นท ี่วางไมเพียงพอที่จะท ําเครื่องหมายตามรายละเอ ียดขางตนไดทั้งหมด  อยาง
นอยตองทําเครื่องหมายตามข อ 5) ขอ  6) และขอ 14) และมองเห็นได งายเมื่อติดตั้ง RCCB แลว  อาจทํา
เครื่องหมายตามข อ 1)  ขอ  2)  ขอ  3)  ขอ  10) ขอ 11)   และขอ 15) ที่ดานขางหรือดานหลังของ RCCB 
และมองเห็นได งายกอนการติดตั้ง RCCB  อาจทําเครื่องหมายที่มีขอมูลตามขอ 15) ที่ดานในของฝาครอบใดๆ  
ซึ่งตองถอดออกกอนเพื่อตอสายไฟฟาขอ งแหลงจาย  ขอมูลอื่นๆ  ที่เหลือที่ไมสามารถทําเครื่องหมายไดตอง
แสดงไวในแค็ตตาล็อกของผูทํา  
ผูทําตองแสดงค าเปนปริพันธของจูล I2t และวิสัยสามารถทนกระแสไฟฟ าคายอด Ip ของ RCCB ถาคาเหลานี้
ไมไดแสดงไว ใหใชคาต่ําสุดตามตารางที่  15 
ผูทําตองอางถึง SCPDs ที่เหมาะสม  หนึ่งหนวยหรือมากกวาในแค ็ตตาล็อกและในเอกสารท ี่ใหมากับ RCCB แต
ละตัว 
RCCB ที่จัดประเภทตามข อ 4.1.2.1 และเปดวงจรแบบหน วงเวลา  ในกรณีที่เกิดความผิดพรองของ
                                                                                                                                                     
แรงดันไฟฟาของแหลงจาย ผูทําตองแสดงพิสัยของการหนวงเวลา 
นอกเหนือจาก RCCB ที่ทํางานดวยปุมกด ตําแหนงเปดวงจรตองแสดงดวยสัญลักษณ “O” หรือ “OFF” และ
ตําแหนงปดวงจรตองแสดงดวยสัญลักษณ “ | ” (เสนตรงสั้น ) หรือ “ON”  
RCCB ที่ทํางานดวยปุมกด 2 ปุม ปุมกดที่ออกแบบสําหรับการทํางานเปดอยางเดียวเทานั้นตองเปนสีแดง และ/
หรือ ทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ “ O ” 
หามใชสีแดง สําหรับปุมกดอื่นๆ ของ RCCB 
ถาใชปุมกดสําหรับการปดของหนาสัมผัสและมีการระบุที่ชัดเจน ตําแหนงที่ถูกกดลงตองเพียงพอที่จะบอกวาอยู
ในตําแหนงปดวงจร 
ถาใชปุมกดตัวเดียวสําหรับการปดและเปดของหนาสัมผัสและมีการระบุที่ชัดเจน  ปุมกดที่คงอยูในตําแหนงที่ถูก
กดลงตองเพียงพอที่จะบอกว าอยูในตําแหนงปดวงจร  ในทางกลับกัน ถาปุมไมคงอยูในตําแหนงที่ถูกกดลง ตอง
มีการชี้บอกเพ ิ่มเติม 
ถามีความจําเปนตองชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางขั้วตอสายของแหลงจ ายกับขั้วตอสายของโหลด ตองมี
เครื่องหมายที่ชัดเจน  (เชน ใชคําวา “แหลงจาย (line)” และ “โหลด (load)” ติดไว ใกลกับขั้วตอสายที่สมนัย
กันหรือใชลูกศรชี้บอกทิศทางการไหลของก ําลังไฟฟา ) 
ขั้วตอสายที่มีเจตนาเฉพาะการต อของวงจรสายกลางต องแสดงดวยตัวอักษร N 
ขั้วตอสายที่มีเจตนาส ําหรับตัวนําปองกัน (ถามี) ตองแสดงดวยสัญลักษณ 
  
หมายเหตุ  สัญลักษณ 
 ที่เคยแนะนําให ใช ตองแทนดวยสัญลักษณดังแสดงขางตน 
เครื่องหมายตองคงทน  ถาวร อานไดงาย และตองไมทําบนหมุดเกลียว  แหวนรองหรือชิ้นสวนอื่นที่ถอดออกได 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.3 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 18 - 
7.   ภาวะมาตรฐานส ําหรับการใชทํางานและการติดตั้ง  
7.1  ภาวะมาตรฐาน  
RCCB ที่เปนไปตามมาตรฐานน ี้ ตองสามารถทํางานภายใตภาวะมาตรฐานท ี่กําหนดในตารางท ี่ 2 
ตารางที่ 2  ภาวะมาตรฐานส ําหรับการใชทํางาน  
(ขอ 7.1  ขอ 8.4.2  ขอ 9.1.2 และขอ 9.22.1.3) 
ปริมาณอิทธิพล พิสัยมาตรฐานของการใช 
ทํางาน  คาอางอิง เกณฑความคลาดเคล ื่อนใน
การทดสอบ 6)  
อุณหภูมิโดยรอบ  1)  7) 
  -5 0C ถึง +40 0C 2) 
 20 0C ± 5 0C 
ความสูงเหนือระดับ   
น้ําทะเล  ไมเกิน 2 000 m   
ความชื้นสัมพัทธ 
คาสูงสุดที่ 40 0C 50 %  3)   
สนามแมเหล็กภายนอก  ไมเกิน 5 เทาของสนาม        
แมเหล็กโลกในทุกทิศทาง สนามแมเหล็กโลก 4) 
ตําแหนง เปนไปตามที่ผูทําระบ ุ มีเกณฑ
ความคลาดเคล ื่อนไมเกิน 2o 
ในทุกทิศทาง 5) เปนไปตามที่      
ผูทําระบุ 20 ในทุกทิศทาง 
ความถี่ คาอางอิง ± 5 % 6) 
 คาที่กําหนด  ± 2 % 
ความเพี้ยนของคลื่นไซนู
ซอยด ไมเกิน 5 % 0 5 % 
หมายเหตุ  1) คาสูงสุดของอุณหภูมิเฉลี่ยแตละวัน +35 0C 
 2) ยอมใหใชคาที่อยูนอกพิสัยนี้ในที่ที่มีภาวะอากาศรุนแรง   ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูทําก ับ  
ผูใช 
 3) ยอมใหใชความชื้นสัมพัทธที่สูงกว าไดที่อุณหภูมิต่ํากวา (เชน 90 % ที่ 20 0C) 
 4) เมื่อติดตั้ง RCCB ในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กรุนแรง อาจจําเปนตองมีขอกําหนดเพิ่มเติม  
 5) ตองยึด RCCB โดยไมทําใหเสียรูปซึ่งอาจมีผลตอการทํางาน 
 6) ใหใชเกณฑความเคลื่อนท ี่กําหนด  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในการทดสอบที่เก ี่ยวเนื่อง  
 7) ยอมใหใชขีดจํากัดเพิ่มขึ้นเปน –20 0C ถึง + 60 0C ได ในชวงเวลาของการเก ็บและการขนสง  และ
ควรคํานึงถึงการออกแบบของอ ุปกรณ 
7.2  ภาวะการติดตั้ง 
ตองติดตั้ง RCCB ใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูทํา 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 19 - 8.   ขอกําหนดสําหรับการสรางและการทํางาน  
8.1  การออกแบบทางกล  
8.1.1  ทั่วไป 
การตรวจหากระแสเหลือและต ัวปลอยเนื่องจากกระแสเหล ือ ตองติดตั้งอยูระหวางขั้วตอสายดานเขา
กับขั้วตอสายดานออกของ  RCCB 
ตองไมดัดแปลงแกไขคุณลักษณะเฉพาะการทํางานของ  RCCB ดวยการแทรกแซงจากภายนอกได  
ยกเวนการตั้งกระแสเหลือใชทํางาน  (แตตองไมสามารถตั้งไดโดยผูใชในการใชงานตามปกติ) 
ในกรณีที่ RCCB มีการตั้งกระแสเหลือใชทํางานไดหลายค า ใหใชคาตั้งสูงสุดที่กําหนดเปนคาพิกัด 
8.1.2  กลไก 
หนาสัมผัสเค ล ื่อนที่ไดของทุกขั้วของ RCCB แบบหลายข ั้ว ตองมีกลไกเพื่อใหทุกขั้วทํางานรวมกัน 
ยกเวนขั้วตัดตอสายกลาง  (ถามี) ทุกขั้วตองตอและตัดวงจรดวยกันทั้งการทํางานดวยมือหรืออยาง
อัตโนมัติ 
ขั้วตัดตอสายกลาง  (ดูขอ 3.3.15) ตองเปดหลังและปดกอนขั้วอื่นๆ  
RCCB ตองมีกลไกทร ิปอิสระ 
RCCB ตองสามารถปดและเปดไดดวยมือ สําหรับ RCCB แบบเสียบที่ไมมีที่จับ  ไมตองพิจารณา
ตามขอกําหนดนี้ เพราะถือวา RCCB สามารถถอดออกจากฐานท ี่ตั้งได  
RCCB ตองประกอบให หนาสัมผัสเคลื่อนที่ไดสามารถหยุดเฉพาะในตํ าแหนงปดวงจร  (ดูขอ 
3.3.12) หรือในตําแหนงเปดวงจร  (ดูขอ 3.3.13) แมวาจะปลอยอุปกรณบังคับกลไกที่ตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งระหวางนั้น 
RCCB ตองจัดใหมีวิธีกา รช ี้บอกทั้งตําแหนงปดวงจรและตําแหนงเปดวงจร  ซึ่งตองเห็นไดงายจาก
ดานหนาของ RCCB เมื่อประกอบเข าไปในฝาครอบหร ือแผนฝาครอบ  (ถามี)(ดูขอ  6) 
เมื่อใชอุปกรณบังคับกลไกเปนตัวชี้บอกตําแหนงของหนาสัมผัส เมื่อปลอยอุปกรณบังคับกลไกแลว 
ตองอยูในตําแหนงที่สมนัยกับหนาสัมผัสเคลื่อนที่ได ในกรณีนี้อุปกรณควบคุมการทํางานตองมี
ตําแหนงหยุดที่ชัดเจน 2 ตําแหน งที่สมนัยกับตําแหนงของหนาสัมผัส แตสําหรับการเปดอยาง
อัตโนมัติ อุปกรณบังคับกลไกอาจมีตําแหนงหยุดที่ 3 ที่ชัดเจน  ซึ่งในกรณีนี้ RCCB มีความ
จําเปนตองตั้งใหมดวยมือกอนตอวงจรกลับคืน 
ในกรณีของ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายตอวงจรกลับคืนอยางอัตโนมัติ 
(ดูขอ 4.1.2.1ก)) เมื่อแรงดันไฟฟาของแหลงจายกลับคืนปกติหลังจากแรงดันไฟฟาของแหลงจาย
ลมเหลว  อุปกรณบังคับกลไกตองยังคงอยูในตําแหนง  ON หลังจากหนาสัมผัสเปดอยางอัตโนมัติ 
เมื่อปอนแรงดันไฟฟาเขาไปใหม หนาสัมผัสตองปดกลับคืนอยางอัตโนมัติ ยกเวนในระหว างนั้น
อุปกรณบังคับกลไกอยูในต ําแหนง OFF 
หมายเหตุ  RCCB แบบนี้ หามใชอุปกรณบังคับกลไกเปนตัวชี้บอกตําแหนงปดวงจรและตําแหน ง
เปดวงจร 
  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 20 -เมื่อใชแสงเปนตัวชี้บอก ตัวชี้บอกตองติดสวาง  เมื่อRCCB อยูในตําแหนงปดวงจรและมีสี สวาง 
หามใชแสงเปนตัวชี้บอกเพียงอยางเดียวในการแสดงต ําแหนงปดวงจร  
การทํางานของกลไกต องไมถูกรบกวนจากต ําแหนงของเปลือกหุมหรือฝาครอบ  และตองไมขึ้นอยู
กับชิ้นสวนเคลื่อนที่ถอดไดใดๆ  
ถาใชฝาครอบที่ปดผนึกโดยผูทํา ใหถือวาเปนชิ้นสวนที่ถ อดไมได 
ถาใชฝาครอบที่เปนอุปกรณติดตั้งของปุมกด ตองไมสามารถถอดป ุมกดไดจากดานนอกของ  RCCB 
เพลาของอุปกรณบังคับกลไกตองยึดอย างมั่นคงและตองไมสามารถถอดออกได โดยไมใชเครื่องมือ
ชวย 
ยอมใหยึดอุปกรณบังคับกลไกกับฝาครอบโดยตรง  ถาอุปกรณบังคับกลไกนั้นมีการเคลื่อนที่ “ขึ้น-
ลง” เมื่อติดตั้ง RCCB ในสภาพใชงานตามปกติ  หนาสัมผัสตองปดโดยการเคลื่อนท ี่ขึ้น 
การตรวจสอบการเป นไปตามขอกําหนดขางตนใหทําโ ดยการตรวจพ ินิจ ทดสอบดวยมือ และ
สําหรับกลไกทริปอิสระใหทดสอบตามข อ 9.15 
8.1.3  ระยะหางในอากาศ  และระยะหางตามผิวฉนวน  (ดูภาคผนวก ข.) 
ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผ ิวฉนวน  ตองมีคาไมนอยกวาคาที่กําหนด  ในตารางที่ 3 เมื่อ
ติดตั้ง RCCB เหมือนสภาพการใชงานตามปกต ิ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 21 - ตารางที่ 3  ระยะหางในอากาศและระยะห างตามผิวฉนวน  
(ขอ 8.1.3) 
รายละเอียด ระยะหาง  
mm 
ระยะหางในอากาศ  1) 
1. ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่แยกจากกันเมื่อ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร  2) 
2. ระหวางสวนที่มีไฟฟาของขั้วตางกัน 3)  
3. ระหวางสวนที่มีไฟฟากับ 
- อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะ  
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึดฝาครอบซึ่งตองถอดออกเพ ื่อ
ติดตั้ง RCCB 
- ผิวหนาของฐานต ิดตั้ง 4) 
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึด RCCB 4) 
- ฝาครอบโลหะหร ือกลองโลหะ  4) 
- สวนโลหะอื่นที่เขาถึงได 5) 
- โครงโลหะที่เป นฐานรองรับ RCCB แบบฝงเรียบ 
4. ระหวางสวนโลหะของกลไกก ับ 
- สวนโลหะที่เขาถึงได 5) 
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับยึด RCCB 
- โครงโลหะที่เป นฐานรองรับ RCCB แบบฝงเรียบ                                
3 
3  
3 
 3 
6 (3) 
6 (3) 
6 (3) 
3 3 
 
3 3 
3 
ระยะหางตามผ ิวฉนวน  1) 
1. ระหวางสวนที่มีไฟฟาที่แยกจากกันเมื่อ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร  2) 
2. ระหวางสวนที่มีไฟฟาของขั้วตางกัน 3) 
- สําหรับ  RCCB มีแรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 250 โวลต 
- สําหรับ  RCCB อื่นๆ 
3. ระหวางสวนที่มีไฟฟากับ 
- อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะ  
- หมุดเกลียวหรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึดฝาครอบ  ซึ่งตองถอดออกเมื่อ
ติดตั้ง RCCB  
- หมุดเกลียว หรืออุปกรณอื่นสําหรับใชยึด RCCB 4) 
- สวนโลหะที่เขาถึงได 5)  
3 
 
3 4  
3 
 
3 
6 (3) 
3 
หมายเหตุ 1) ไมตองพิจารณาระยะหางในอากาศและระยะห างตามผิวฉนวนของวงจรท ุติยภูมิ  และระหวางขดลวด  
ปฐมภูมิของหมอแปลงของ  RCCB 
 2) ไมใชกับหนาสัมผัสชวย และหนาสัมผัสควบคุม 
 3) ตองระวังการเตรียมระยะหางให เพียงพอสําหรับสวนที่มีไฟฟาของขั้วตางกันของ RCCB แบบเสียบที่
อยูติดกัน   
 4) ถาระยะหางในอากาศและระยะห างตามผิวฉนวนระหวางส วนที่มีไฟฟาของอุปกรณกับแนวกั้นโลหะ
หรือผิวหนาที่ใชติดตั้ง RCCB ขึ้นอยูกับการออกแบบเทาน ั้น ดังนั้นคานี้จะไมสามารถลดลงได เมื่อ
ติดตั้งในตําแหนงที่เลวที่สุด (แมวาอยูในเปลือกหุมโลหะ ) คาที่อยูในวงเล็บถือวาเพียงพอ 
 5) ใหรวมถึงแผนโลหะบางที่ติดอยูกับผิวหนาของวัสดุฉนวนซึ่งเขาถึงไดหลังจากติดตั้งใชงานตามปกติ 
ใหกดแผนโลหะบางเขากับมุม รอง เปนตน โดยใชนิ้วทดสอบแบบข อตอตรง ตามที่กําหนดในขอ 9.6 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 22 -8.1.4  หมุดเกลียว สวนที่มีกระแสไฟฟา และการตอ 
8.1.4.1  การตอทางไฟฟาและทางกล ตองทนความเค นทางกลที่เกิดขึ้นในการใชงานตามปกติได 
หมุดเกลียวที่ใช ยึด RCCB ระหวางการติดตั้งตองไมใชหมุดเกลียวปลอยแบบเกลียวต ัด 
หมายเหตุ  หมุดเกลียว (หรือแปนเกลียว) ที่ใชงานเมื่อติดตั้ง RCCB ใหรวมถึงหมุดเกลียวสําหรับยึดฝา
ครอบหรือแผนปายฝาครอบ  แตไมรวมถึงที่ใชสําหรับการตอทอรอยสายแบบเกล ียว และสําหรับ
การยึดฐานติดตั้งของ RCCB  
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.4 
หมายเหตุ  ใหตรวจสอบการต อดวยหมุดเกลียวดวยการทดสอบตามข อ 9.8  ขอ 9.11 ขอ 9.12   ขอ 9.13    
และขอ 9.23 
8.1.4.2  หมุดเกลียวที่ขันเข ากับเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน และใชยึด RCCB ระหวางการติดตั้งตองมั่นใจวา
ขันหมุดเกลียวเขาในรูเกลียวหรือแปนเกลียวไดถูกต อง 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบดวยมือ 
หมายเหตุ  ใหถือวาเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการขันหมุดเกลียวไดถูกตอง ถามีการปองกันการใสหมุด
เกลียวในลักษณะเอ ียง เชน มีรองนําหมุดเกลียวดวยชิ้นสวนที่ยึดกับที่ โดยการควานนําที่รูเกลียว
หรือโดยการใชหมุดเกลียวที่ลบปลายเกลียว  
8.1.4.3  การตอทางไฟฟา ตองออกแบบให แรงกดสัมผัสไมสงผานไปยังวัสดุฉนวนที่ไมใชเซรามิก ไมกา
บริสุทธิ์ หรือวัสดุฉนวนอื่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะเท ียบเทากัน เวนแตมีความยืดหยุนของสวน
โลหะเพียงพอที่จะชดเชยการหดต ัวหรือออนตัวที่อาจเกิดขึ้นของวัสดุฉนวน 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ  
หมายเหตุ  ความเหมาะสมของว ัสดุใหพิจารณาจากการคงต ัวของรูปราง 
8.1.4.4  สวนที่นํากระแสไฟฟา  รวมทั้งชิ้นสวนที่มีเจตนาใชสําหรับตัวนําปองกัน (ถามี) ตองทําดวย  
− ทองแดง  
− โลหะเจือที่มีทองแดงไม นอยกวารอยละ 58 สําหรับชิ้นสวนที่ขึ้นรูปเย็น หรือไมนอยกวารอย
ละ 50 สําหรับชิ้นสวนอื่นๆ 
− โลหะอื่นหรือโลหะเคลือบที่เหมาะสม มีความทนทานตอการก ัดกรอนไมนอยกวาทองแดง  
และมีสมบัติทางกลที่เทียบเทา  
ขอกําหนดนี้ไมใชกับหนาสัมผัส วงจรแมเหล็ก ขดลวดใหความรอน ชิ้นสวนโลหะคู (bimetal) ตัว
ตอแบบขนาน  (shunt)   ชิ้นสวนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งหมุดเกลียว แปนเกลียว 
แหวนรอง  แผนหนีบยึด ชิ้นสวนของขั้วตอสายที่คลายกัน และชิ้นสวนของวงจรทดสอบ  
8.1.5  ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก  
8.1.5.1  ขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก  ตองตอเขากับตัวนําอยางมั่นใจไดวาแรงกดสัมผัสที่จําเปนคงอ ยู
อยางถาวร 
ในมาตรฐานน ี้ ใหใชเฉพาะขั้วตอสายแบบหม ุดเกลียวสําหรับตอกับตัวนําทองแดงภายนอก
เทานั้น  
ยอมใหมีการจัดการตอที่เจตนาใหใชกับแทงตัวนํา (busbar) เวนแตไมใหใชตอกับสายไฟฟา  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 23 - การจัดตอดังกลาวอาจเปนไดทั้งแบบเสียบหรือแบบยึดดวยสลักเกลียว 
ขั้วตอสายตองเขาถึงไดงายเมื่อตองการใชงาน 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบตามข อ 9.5 
8.1.5.2  RCCB   ตองมีขั้วตอสายที่ตอกับตัวนําทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัดระบุดังแสดงในตารางท ี่ 4 ได 
หมายเหตุ  ตัวอยางการออกแบบข ั้วตอสายที่เปนไปได ใหเปนไปตามภาคผนวก  ซ.  
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพ ินิจ การวัด และโดยการต อทีละครั้งกับตัวนําที่มี
พื้นที่หนาตัดเล็กสุดและใหญสุดตามที่กําหนดท ีละครั้ง 
ตารางที่ 4  พื้นที่หนาตัดระบุของตัวนําทองแดงที่ตอไดสําหรับขั้วตอสายแบบหมุดเกลียว 
(ขอ 8.1.5.2   ขอ 9.4  ขอ 9.5  ขอ 9.5.1   ขอ 9.5.2   ขอ 9.5.3   ขอ 9.11.2  และขอ 9.22.2) 
กระแสไฟฟาที่กําหนด  
A พิสัยของพื้นที่หนาตัดระบุที่หนีบยึด* 
mm2 
เกิน ไมเกิน ตัวนําแข็ง 
(ตันหรือตีเกลียว) ตัวนําออน 
- 13  1  ถึง  2.5  1  ถึง  2.5 
13 16  1  ถึง  4  1  ถึง  4 
16 25  1.5  ถึง  6  1.5  ถึง  6 
25 32  2.5  ถึง  10  2.5  ถึง  6 
32 50  4  ถึง  16  4  ถึง  10 
50 80  10  ถึง  25  10  ถึง  16 
80 100  16  ถึง  35  16  ถึง  25 
100 125  25  ถึง  50  25  ถึง  35 
* ในขอกําหนดนี้  สําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 50 A  ขั้วตอสายตองออกแบบใหหนีบย ึดตัวนําแข็ง
ตันและรวมทั้งต ัวนําแข็งตีเกลียว แตยอมใหออกแบบขั้วตอสายสําหรับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัด 1 mm2 ถึง 
6 mm2  สําหรับหนีบยึดยึดตัวนําแข็งตันไดเทานั้น 
8.1.5.3  วิธีการหนีบยึดตัวนําในขั้วตอสาย ตองไมใชยึดสวนประกอบอื่นๆ แมวาวิธีการยึดนั้นเปนการคง
ขั้วตอสายไวในตําแหนงหร ือปองกันการหมุนของข ั้วตอสาย 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.5 
8.1.5.4  ขั้วตอสายสําหรับกระแสไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 32 แอมแปร ตองตอกับตัวนําไดโดยไมตองมีการ
เตรียมตัวนําเปนพิเศษ 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ  
หมายเหตุ  คําวา “การเตรียมตัวนําเปนพิเศษ” หมายถึง การบัดกรีลวดของต ัวนํา การใชหูสาย การทําตาไก 
เปนตน แตไมรวมถึงการตกแตงรูปรางของตัวนํากอนตอเขากับขั้วตอสาย หรือการบิดตัวนํา
ของสายออนเพื่อทําใหปลายตัวนําแข็งขึ้น 
8.1.5.5  ขั้วตอสายตองมีความแข็งแรงทางกลอยางเพียงพอ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 24 -หมุดเกลียวและแปนเกลียวสําหรับหนีบยึดตัวนํา ตองเปนเกลียวเมตริกไอเอสโอ  (metric ISO) 
หรือเกลียวที่มีระยะชวงเกลียวและความแข ็งแรงทางกลเทียบเทาก ัน 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพ ินิจ และทดสอบตามขอ  9.4 และขอ 9.5.1 
8.1.5.6  ตองออกแบบข ั้วตอสายใหหนีบยึดตัวนําโดยไมทําใหตัวนําเสียหาย 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.5.2 
8.1.5.7  ตองออกแบบข ั้วตอสายใหหนีบยึดตัวนําระหวางผิวโลหะไดอยางมั่นคง 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.4 และขอ 9.5.1 
8.1.5.8  ตองออกแบบหร ือวางตําแหนงของขั้วตอสาย เพื่อใหทั้งตัวนําแข็งตันหรือตัวนําแข็งตีเกลียวไม
เลื่อนหลุดขณะขันหม ุดเกลียวหรือแปนเกลียวสําหรับหนีบยึดใหแนน 
ขอกําหนดนี้ไมใชกับขั้วตอหูสาย 
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.5.3 
8.1.5.9  ตองยึดขั้วตอสายหรือใหอยูในตําแหนง  เมื่อขันหรือคลายหมุดเกล ียวหรือแปนเกลียวสําหรับ
หนีบยึดตัวนํา ขั้วตอสายนั้นนั้นตองไมหลุดหลวม 
ขอกําหนดนี้ไม ไดหมายความว าตองออกแบบใหมีการป องกันการหมุนหรือเคลื่อนตัวของขั้วตอ
สาย แตการเคลื่อนที่ใดๆ ตองอยูในเขตจํากัดที่เพียงพอ เพื่อปองกันการไมเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานน ี้ 
การใชสารปดผนึกหรือเรซิน ถือวามีการปองกันขั้วตอสายหลุดหลวมขณะใช งานไดเพียงพอ  
หาก 
− สารปดผนึกหรือเรซิน ไมไดรับทอรกในขณะใชงานตามปกติ 
− ประสิทธิผลของสารปดผนึกหรือเรซิน ไมเสื่อมลงเนื่องจากอุณหภูมิที่ขั้วตอสายภายใตภาวะ
ที่กําหนดเลวที่สุดตามมาตรฐานนี้  
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ วัด และทดสอบตามข อ 9.4 
8.1.5.10 หมุดเกลียวหรือแปนเกลียวสําหรับหนีบยึดของขั้วตอสายที่ใชสําหรับตอกับตัวนําปองกันตอง
หนีบยึดอยางมั่นคง เพื่อปองกันการคลายออกโดยบ ังเอิญ และตองไมคลายออกไดโดยไมใช
เครื่องมือ  
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบดวยมือ 
โดยทั่วไป การออกแบบของข ั้วตอสายดังตัวอยางที่แสดงในภาคผนวกซ . ถือวาคืนสภาพได
เพียงพอตามข อกําหนดนี้ ขอกําหนดพิเศษของการออกแบบอ ื่นอาจมีความจําเปน  เชน การใช
ชิ้นสวนที่มีการคืนสภาพอยางพอเพียงซึ่งไมนาจะถอดออกได โดยบังเอิญ 
8.1.5.11 หมุดเกลียว และแปนเกลียวของขั้วตอสายที่ใชสําหรับตอกับตัวนําภายนอก ตองขันเขากับ
เกลียวโลหะ  และหามใชหมุดเกลียวปล อย 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 25 - 8.2 การปองกันไฟฟาช็อก 
ตองออกแบบ RCCB ใหไมสามารถเขาถึงสวนที่มีไฟฟาได เมื่อติดตั้งและตอสายสําหรับการใชงาน
ตามปกติ 
หมายเหตุ  คําวา “การใชงานตามปกติ ” หมายความวา ติดตั้งและตอสาย  RCCB ตามคูมือการติดตั้งของผูทํา  
ชิ้นสวนใดชิ้นสวนหนึ่ง ใหถือวา “เขาถึงได” ถาสามารถสัมผัสไดดวยนิ้วทดสอบมาตรฐาน  (ดูขอ 9.6) 
RCCB อื่นนอกจากแบบเสียบ  ชิ้นสวนภายนอกอื่นนอกจากหมุดเกลียวหร ืออุปกรณอื่นสําหรับยึดฝา
ครอบหรือแผนปาย ซึ่งเขาถึงไดเมื่อติดตั้งและตอสาย RCCB สําหรับการใชงานตามปกติ ตองเปนวัสดุ
ฉนวนหรือบุดวยวัสดุฉนวนโดยตลอด  นอกจากวาสวนที่มีไฟฟาอยูในเปลือกหุมภายในที่เป นฉนวน 
การบุของวัสดุฉนวนตองยึดแนนจนไมสามารถหลุดออกไดในขณะติดตั้ง RCCB วัสด ุฉนวนตองมีความ
หนาและความแข็งแรงทางกลอยางเพียงพอ และตองมีการปองกันอยางเพียงพอเมื่อต ิดตั้งในที่ที่มีขอบ
คม ทางเขาสายไฟฟ าหรือทอรอยสายไฟฟาต องเปนวัสดุฉนวนหรือจัดเตรียมใหมีปลอกฉนวนหร ือ
อุปกรณอื่นที่คลายกันทําดวยวัสดุฉนวน ตองยึดอุปกรณเหลานี้อย างมั่นคงและตองมีความแข็งแรงทางกล
อยางเพียงพอ  
RCCB แบบเสียบ  ชิ้นสวนภายนอกยกเวนหม ุดเกลียวหรืออุปกรณยึดอื่นสําหรับยึดฝาครอบซึ่งเขาถึงได
ในการใชงานตามปกติ ตองเปนวัสดุฉนวน 
อุปกรณบังคับกลไกที่เปนโลหะตองทําการฉนวนจากส วนที่มีไฟฟา และชิ้นสวนตัวนําซึ่งอาจเปน 
“ชิ้นสวนตัวนําที่เผยตัว” ( exposed conductive part  ) ตองหุมดวยวัสดุฉนวน  ยกเวนมีวิธีการเชื่อมตอที่มี
การฉนวนรวมกันสําหรับอุปกรณบังคับกลไกหลายขั้ว  
ตองไมสามารถเขาถึงชิ้นสวนโลหะของอ ุปกรณบังคับกลไกได นอกจากนั้นตองทําการฉนวนจากช ิ้นสวน
โลหะที่เขาถึงได จากโครงโลหะรองรับฐานต ิดตั้งของ  RCCB แบบฝงเร ียบ จากหมุดเกลียวหร ืออุปกรณ
อื่นสําหรับยึดฐานติดกับที่รองรับ  และจากแผนโลหะที่ใชเปนที่รองรับ  
ตองสามารถเปลี่ยน  RCCB แบบเสียบไดงายโดยไมสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา 
แล็กเกอรและอิแนเมล ไมถือวามีความเปนฉนวนที่เพียงพอสําหรับขอกําหนดนี้ 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.6 
8.3  สมบัติทางไดอิเล็กทริก 
RCCB  ตองมีสมบัติทางไดอิเล็กทริกอยางเพียงพอ  
วงจรควบคุมที่ตอเขากับวงจรหลักตองไมเสียหายเนื่องจากแรงดันไฟฟากระแสตรงสูง  ซึ่งเกิดจากการวัด
ความเปนฉนวนที่ตองทําตามปกต ิภายหลังติดตั้ง RCCB แลว 
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.7 และขอ 9.20 
8.4  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
8.4.1 ขีดจํากัดของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของชิ้นสวนตางๆ ของ RCCB ที่กําหนดในตารางท ี่ 5  วัดภายใต ภาวะที่กําหนดใน
ขอ 9.8.2  ตองมีคาไมเกินคาขีดจํากัดที่กําหนดในตารางน ั้น 
RCCB ตองไมไดรับความเสียหายจนท ําหนาที่เสื่อมลง และการใชงานอยางปลอดภัยเสื่อมลง 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 26 -ตารางที่ 5  คาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
(ขอ 8.4.1  ขอ 8.4.2  ขอ 9.8.2 และขอ 9.8.3) 
ชิ้นสวนตางๆ  ก) ข) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
K 
ขั้วตอสายสําหรับตอกับตัวนําภายนอก  ค) 65 
ชิ้นสวนภายนอก ซึ่งสัมผ ัสไดขณะใชงาน  RCCB ดวยม ือ  รวมทั้งอุปกรณ บังคับ  
กลไกที่เปนวัสดุฉนวน  และอุปกรณโลหะที่มีวิธีการเชื่อมตอที่มีการฉนวนกัน
สําหรับอุปกรณบังคับกลไกหลายข ั้ว 40 
ชิ้นสวนโลหะภายนอกของอ ุปกรณบังคับกลไก  25 
ชิ้นสวนภายนอกอื่น  รวมทั้งผิวหนาของ  RCCB ที่สัมผ ัสโดยตรงกับพื้นผิวติดตั้ง 60 
หมายเหตุ  ก) ไมมีคาที่กําหนดสําหรับหนาสัมผัส  เนื่องจากในการออกแบบ RCCB ส วนใหญ  การวัด
อุณหภูมิโดยตรงของชิ้นสวนเหล านี้ไมสามารถทําไดโดยไมมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงหร ือ
การเลื่อนตําแหนงของชิ้นสวนที่มีผลตอการทดสอบซ ้ําอีก 
  การทดสอบความเช ื่อถือได (ดูขอ 9.22) ถื อวาเพียงพอสําหรับการตรวจสอบการท ํางาน
ทางออมของหนาสัมผัสเนื่องจากอุ ณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินควรขณะใชงาน 
 ข) ไมมีคาที่กําหนดสําหรับชิ้นสวนอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในตาราง   แตตองไมทําความ
เสียหายตอชิ้นสวนฉนวนขางเคียง  และตองไมทําใหการทํางานของ  RCCB เสื่อมลง  
 ค) สําหรับ RCCB แบบเสียบ ใหวัดที่ขั้วตอสายของฐานที่ใช ในการติดตั้ง 
8.4.2  อุณหภูมิอากาศโดยรอบ  
ขีดจํากัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่กําหนดในตารางท ี่ 5 ใชไดเฉพาะกับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบที่มีคา
อยูระหวางขีดจํากัดที่กําหนดในตารางท ี่ 2 
8.5  คุณลักษณะเฉพาะการทํ างาน 
คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานของ RCCB ตองเปนไปตามที่กําหนดในข อ 9.9 
8.6  ความทนทานทางกลและทางไฟฟ า 
RCCB ตองสามารถทํางานทางกลและทางไฟฟ าไดจํานวนวัฐจักรเพียงพอ 
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.10 
8.7  สมรรถนะที่กระแสไฟฟาล ัดวงจร 
RCCB ตองสามารถทํางานไดตามจํานวนวัฐจักรการทํางานลัดวงจรที่กําหนด  โดยในระหวางนั้นตองไม
เปนอันตรายตอผูใชงาน และตองไมทําใหเกิดการวาบไฟระหว างชิ้นสวนของตัวนําไฟฟาหรือระหวาง
ชิ้นสวนของตัวนําไฟฟากับดิน 
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.11 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 27 - 8.8  ความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล  
RCCB ตองมีสมบัติทางกลอยางเพียงพอ  เพื่อทนตอความเคนที่เกิดขึ้นในระหวางการติดตั้งและใชงาน 
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.12 
8.9  ความทนความร อน 
RCCB ตองมีความทนความร อนอยางเพียงพอ  
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.13 
8.10  ความทนความร อนผิดปกติและไฟ  
ชิ้นสวนภายนอกของ  RCCB ที่ทําดวยวัสดุฉนวน  ตองไมจุดติดไฟและไมลามไฟถาสวนที่มีกระแสไฟฟา
ที่อยูใกลเคียงอยูภายใตภาวะผิดพรองหรือโหลดเกินจนเกิดอุณหภูมิสูง ความทนความร อนผิดปกติและ
ไฟของชิ้นสวนอื่นที่ทําดวยวัสดุฉนวนใหตรวจสอบดวยการทดสอบอื่นของมาตรฐานนี้ 
การตรวจสอบให ทําโดยการตรวจพินิจ และทดสอบตามข อ 9.14 
8.11  อุปกรณทดสอบ  
RCCB ตองมีอุปกรณทดสอบสําหรับจําลองกระแสเหล ือใหไหลผานอุปกรณตรวจหา  เพื่อใหใช
ทดสอบขีดความสามารถการทํางานของอ ุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือเป นระยะๆ  
หมายเหตุ  อุปกรณทดสอบมีเจตนาไวใชตรวจสอบการทร ิป ไมใชตรวจสอบประส ิทธิภาพการทํางานดวยคากระแส
เหลือใชทํางานและเวลาต ัดวงจรที่กําหนด 
จํานวนแอมแปร -รอบที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณทดสอบของ  RCCB ทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดหรือที่
คาสูงสุดของพิสัยแรงดันไฟฟาตองไมเกิน 2.5 เทาของจ ํานวนแอมแปร -รอบที่เกิดขึ้น เมื่อกระแสเหล ือ
เทากับ IΔn ไหลผานขั้วใดขั้วหนึ่งของ RCCB  
ในกรณีที่ RCCB มีการตั้งคากระแสเหลือใช ทํางานไดหลายคา (ดูขอ 4.4) ใหใชคาตั้งต่ําสุดของ RCCB 
ที่ไดออกแบบไว 
อุปกรณทดสอบ  ตองเปนไปตามการทดสอบขอ  9.16 
ตัวนําปองกันของการติดตั้ง ตองไมกลายเปนสวนที่มีไฟฟาเมื่ออุปกรณทดสอบทํางาน  
เมื่อ RCCB ตอสายใชงานตามปกติและอยูในตําแหนงเปดวงจร  การทํางานของอุปกรณทดสอบตอง
ไมใหกําลังไฟฟากับวงจรดานโหลดได 
อุปกรณทดสอบตองไม เปนวิธีการเดียวเพื่อทําใหเปดวงจรเพียงอยางเดียว และไมมีเจตนาเพื่อใชในการ
หนาที่นี้ 
8.12  ขอกําหนดสําหรับ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟา ตองทํางานอยางถูกตองที่คาใดๆ ของแรงดันไฟฟาของ
แหลงจาย ระหวาง 0.85 เทา ถึง 1.1 เทาของแรงด ันไฟฟาที่กําหนด สําหรับ RCCB แบบหลายขั้วต อง
ปอนกระแสไฟฟาจากท ุกเฟสและสายกลาง  (ถามี) 
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.17 ภายใตภาวะทดสอบเพิ่มเต ิมตามที่กําหนดในขอ 
9.9.2  
RCCB แตละประเภท  ตองเปนไปตามขอกําหนดในตารางท ี่ 6 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 28 -ตารางที่ 6  ขอกําหนดสําหรับ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
(ขอ 8.12 และขอ 9.17.3)  
การจัดประเภทของ  RCCB ตามขอ 4.1 การทํางานในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว  
ไมมีการหนวงเวลา  เปดวงจรโดยไม มีการหนวงเวลา  ตามภาวะที่กําหนด ในขอ 
9.17.2 ก)  RCCB เปดวงจรอยาง
อัตโนมัติ ในกรณีที่
แรงดันไฟฟาของ
แหลงจายลมเหลว  
(ขอ 4.1.2.1) มีการหนวงเวลา  เปดวงจรโดยม ีการหนวงเวลา  ตามที่กําหนดในข อ 9.17.2 ข) 
การทํางานอยางถูกตองระหวางการหน วงเวลา  ตองทวนสอบ
ตามที่กําหนดในข อ 9.17.3 
RCCB ไมเปดวงจรอยางอัตโนมัติ ในกรณีที่ 
แรงดันไฟฟาของแหล งจายลมเหลว  (ขอ 
4.1.2.2) ไมเปดวงจร  
8.13  การทํางานของ  RCCB ในกรณีที่มีกระแสเกินในวงจรหล ัก 
RCCB  ตองไมทํางานภายใตภาวะกระแสเกินท ี่กําหนด  
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.18 
8.14  การทํางานของ  RCCB ในกรณีที่มีกระแสเสิรจเกิดจากแรงด ันอิมพัลส 
RCCB ตองทนตอกระแสเสิรจลงดินเนื่องจากการโหลดความจ ุไฟฟา (capacitance) ที่ เกิดจากการ
ติดตั้งและกระแสเสิรจลงด ินเนื่องจากวาบไฟตามผ ิวในการติดตั้ง   
RCCB แบบ S ตองมีความตานทานตอการทริปที่ไมพึงประสงคในกรณีที่มีกระแสเสิรจลงด ินเนื่องจาก
วาบไฟตามผิวในการติดตั้ง   
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ 9.19 
8.15  การทํางานของ RCCB ในกรณีที่กระแสไฟฟาผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟากระแสตรง  
RCCB แตละประเภท  ตองทํางานไดดีในขณะที่มีกระแสไฟฟาผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟา
กระแสตรง  
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.21 
8.16  ความเชื่อถือได  
RCCB ตองทํางานอยางเชื่อถือไดถึงแมวาจะใชงานติดตอกันเปนระยะเวลานาน โดยคํานึงถึงการ
เสื่อมสภาพตามอาย ุการใชงานของสวนประกอบ  
การตรวจสอบให ทําโดยการทดสอบตามขอ  9.22 และขอ 9.23 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 29 - 9.   การทดสอบ  
9.1  ทั่วไป 
9.1.1  คุณลักษณะเฉพาะของ RCCB ตรวจสอบดวยการทดสอบเฉพาะแบบ 
การทดสอบเฉพาะแบบท ี่กําหนดตามมาตรฐานน ี้ ใหเปนไปตามตารางท ี่ 7 
ตารางที่ 7  รายการทดสอบเฉพาะแบบ  
(ขอ 9.1.1) 
การทดสอบ  ขอ 
ความคงทนของเคร ื่องหมาย  9.3 
ความเชื่อถือได ของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟ า และการตอ 9.4 
ความเชื่อถือได ของขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก  9.5 
การปองกันไฟฟาช็อก 9.6 
สมบัติทางไดอิเล็กทริก 9.7 
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 9.8 
คุณลักษณะเฉพาะการทํ างาน 9.9 
ความทนทานการใช งานทางกลและทางไฟฟ า 9.10 
การทํางานของ RCCB  ภายใตภาวะการลัดวงจร   9.11 
ความทนการช ็อกและแรงกระแทกทางกล  9.12 
ความทนความรอน 9.13 
ความทนความรอนผ ิดปกติและไฟ  9.14 
กลไกทริปอิสระ  9.15 
การทํางานของอ ุปกรณทดสอบที่ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  9.16 
การทํางานของ  RCCB ในกรณีของแรงด ันไฟฟาของแหล งจายลมเหลว  สําหรับ 
RCCB แตละประเภทตาม  ขอ 4.1.2.1  9.17 
คาของขีดจํากัดของกระแสไฟฟาไม ทํางานภายใตภาวะกระแสเกิน  9.18 
ความทนตอการทริปที่ไมพึงประสงค เนื่องจากกระแสเสิรจ  9.19 
ความทนของฉนวนต อแรงดันอิมพัลส  9.20 
การทํางานของ  RCCB ในกรณีที่กระแสไฟฟ าผิดพรองลงดินมีองคประกอบไฟฟา
กระแสตรง  9.21 
ความเชื่อถือได  9.22 
การเสื่อมสภาพของส วนประกอบอิเล็กทรอนิกส 9.23 
9.1.2 การรับรองผลิตภัณฑ   ใหทําการทดสอบเฉพาะแบบตามล ําดับรายการทดสอบ  
ลําดับการทดสอบและจ ํานวนตัวอยางที่ใชในการทดสอบ  ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 30 -หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น การทดสอบเฉพาะแบบแต ละรายการ  (หรือลําดับของการทดสอบ
เฉพาะแบบ ) ใหทดสอบกับ RCCB ที่สะอาดและใหม  ปริมาณอิทธิพลเปนไปตามคาอางอิงปกติ (ดู
ตารางที่ 2) 
9.1.3  การทดสอบประจําโดยผ ูทําของแตละอุปกรณ ใหเปนไปตามภาคผนวก  ง. 
9.2  ภาวะทดสอบ  
ใหติดตั้ง RCCB แตละเครื่องตามคูมือการต ิดตั้งของผูทําและในที่เปดโลง ที่อุณหภูมิโดยรอบระหวาง  20 
องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ยกเวนจะกําหนดไวเปนอ ย างอื่น และมีการปองกันตอความรอน
ภายนอกหรือความเย็นภายนอกมากเกินไป  
RCCB ที่ออกแบบใหติดตั้งในเปลือกหุมเดี่ยว ใหทดสอบในเปล ือกหุมที่เล็กที่สุดท ี่ผูทํากําหนด 
หมายเหตุ  เปลือกหุมเดี่ยว  หมายถึง เปลือกหุมที่ออกแบบให ใชกับหนึ่งเครื่องเทานั้น 
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตอ RCCB เขากับสายไฟฟาที่มีพื้นที่หนาตัด S ตามที่กําหนดในตาราง
ที่ 8 โดยยึด  RCCB เขากับแผนไมอัดทาสีดําดานที่มีความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร  วิธีการยึดให
เปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับรายละเอียดการต ิดตั้งที่ผูทําระบุ 
ตารางที่ 8  ตัวนําทองแดงทดสอบท ี่สมนัยกับกระแสไฟฟาที่กําหนด  
(ขอ 9.2 และขอ 9.10.1)  
กระแสไฟฟา
ที่กําหนด  In 
A In ≤ 6 6<In≤13 13<In≤20 20<In≤25 25<In≤32 32<In≤50 50<In≤63 63<In≤80 80<In≤100 100<In≤125 
S 
mm 2 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 
ในกรณีที่ไมมีการกําหนดเกณฑความคลาดเคล ื่อนไว การทดสอบเฉพาะแบบให ทดสอบที่คาไมนอยกวาที่
กําหนดในมาตรฐานนี้  หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหทดสอบที่ความถี่ที่กําหนด  ± รอยละ  5 
ในระหวางการทดสอบ  ไมยอมใหมีการซ อมบํารุงตัวอยางหรือการถอดแยกต ัวอยาง 
การทดสอบตามข อ 9.8 ขอ 9.9 ขอ 9.10 และขอ 9.23 ใหตอ RCCB ดังตอไปนี้ 
−  ตอดวยสายไฟฟาทองแดงห ุมฉนวนพีวีซี แกนเดี่ยว 
−  ตอในที่ที่เปดโลง และระยะหางไมนอยกวาระยะหางระหวางข ั้วตอสาย 
−  ความยาวที่มีเกณฑความคลาดเคล ื่อน50   +
 เซนติเมตร  ของแตละการตอชั่วคราว  จากขั้วตอสายไปยัง
ขั้วตอสาย คือ 
 1 เมตร  สําหรับพื้นที่หนาตัดไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร  
 2 เมตร  สําหรับพื้นที่หนาตัดเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร  
ทอรกที่ใชขันหมุดเกลียวขั้วตอสายเทากับ 2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในตารางท ี่ 9 
9.3  การทดสอบความคงทนของเคร ื่องหมาย  
การตรวจสอบให ทําโดยการใชผาฝายที่ชุมน้ําถูเครื่องหมายเป นเวลา  15 วินาที และถูซ้ําอีก 15 วินาทีดวย
ผาฝายที่ชุมตัวทําละลายอะลิฟาติกเฮกเซน(aliphatic sovent hexane) ที่มีปริมาณของแอโรแมต ิกไมเกิน
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 31 - รอยละ 0.1 โดยปริมาตร  คาเคอริบิวทานอล เทากับ 29  จุดเดือดเริ่มตนประมาณ 65 องศาเซลเซ ียส  
จุดแหงประมาณ  69 องศาเซลเซียส และความหนาแน นจําเพาะเทากับ 0.68 กรัมตอลูกบาศกเซนต ิเมตร 
เครื่องหมายที่ทําเปนรอยตอก  หลอขึ้นรูป หรือแบบแกะสลัก ไมตองทดสอบตามข อกําหนดนี้ 
ภายหลังการทดสอบ  เครื่องหมายตองอานไดงาย และเครื่องหมายตองยังคงอานไดงายภายหลังการ
ทดสอบทุกขอตามมาตรฐานน ี้ 
ตองไมสามารถถอดแผ นปายไดงาย  และแผนปายตองไมเกิดการโคงงอ  
9.4  การทดสอบความเชื่อถือได ของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟา  และการตอ 
การตรวจสอบการเปนไปตามข อกําหนดในขอ 8.1.4 ใหทําโดยการตรวจพ ินิจ และสําหรับหมุดเกลียว
และแปนเกลียวที่ใชขันเขาหรือคลายออก  เมื่อติดตั้งและตอสายไฟฟาของ RCCB ใหทดสอบดังตอไปนี้ 
ขันหมุดเกลียวหรือแปนเกลียวใหแนนและคลายออก  
− 10 ครั้ง สําหรับหมุดเกลียวที่ตองขันเขากับเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน 
− 5 ครั้ง ในกรณีอื่นๆ  ทั้งหมด  
หมุดเกลียวหร ือแปนเกลียวที่ตองข ันเขากับเกลียวที่เปนวัสดุฉนวน แตละครั้งตองคลายออกจนหล ุดและ
ขันเขาไปใหม  
การทดสอบให ใชไขควงทดสอบหร ือประแจทดสอบท ี่เหมาะสม โดยใชทอรกตามที่กําหนดในตารางท ี่ 9 
ตองขันหมุดเกลียวและแปนเกลียวใหแนนโดยไมกระตุก 
การทดสอบนี้ใหตอกับตัวนําแข็งเทานั้นที่มีพื่นที่หนาตัดใหญที่สุดตามที่กําหนดในตารางท ี่ 4 อาจเปน
ตัวนําตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดที่ใหผลเลวที่สุด ใหขยับตัวนําทุกครั้งที่คลายหมุดเกลียว
หรือแปนเกลียว 
ตารางที่ 9 เสนผานศูนยกลางของเกลียวและทอรกทดสอบ  
(ขอ 9.2  ขอ 9.4  ขอ 9.5  ขอ 9.5.1  ขอ 9.5.2  ขอ 9.5.3  ขอ 9.12.2.1 และขอ 9.22.2) 
ทอรก 
Nm เสนผานศูนยกลางระบุของเกลียว  
mm 1 2 3 
   ≤  2.8 0.2 0.4 0.4 
 >  2.8  และ  ≤  3.0 0.25 0.5 0.5 
 >  3.0  และ  ≤  3.2 0.3 0.6 0.6 
 >  3.2  และ  ≤  3.6 0.4 0.8 0.8 
 >  3.6  และ  ≤  4.1 0.7 1.2 1.2 
 >  4.1  และ  ≤  4.7 0.8 1.8 1.8 
 >  4.7  และ  ≤  5.3 0.8 2.0 2.0 
 >  5.3  และ  ≤  6.0 1.2 2.5 3.0 
 >  6.0  และ  ≤  8.0 2.5 3.5 6.0 
 >  8.0  และ  ≤  10.0 - 4.0 10.0 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 32 -ทอรกในสดมภ 1 ใชกับหมุดเกลียวที่ไมมีหัว ถาหมุดเกลียวแนนอยูแลวไมมีสวนที่ยื่นพนจากรูเกลียว  
และใหใชกับหมุดเกลียวอื่นที่ไมสามารถขันดวยไขควงที่มีขนาดใบกว างกวาเสนผานศูนยกลางของเกลียว 
ทอรกในสดมภ 2 ใชกับหมุดเกลียวอื่นๆ  ที่ขันดวยไขควง 
ทอรกในสดมภ 3 ใชกับหมุดเกลียวและแป นเกลียวที่ขันด วยประแจอื่นๆ นอกจากไขควง  
ในกรณีที่เปนหมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยมที่มีรองผ าสําหรับขันดวยไขควงไดดวย และทอรกในสดมภ 2 และ
ในสดมภ 3 มีคาตางกัน ใหทดสอบ  2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ขันหัวหกเหลี่ยมดวยทอรกตามที่กําหนดในสดมภ  
3 และครั้งที่ 2 ใชไขควงขันตัวอยางใหมดวยทอรกตามที่กําหนดในสดมภ  2 ถาทอรกในสดมภ 2 และ
สดมภ 3 มีคาเทากัน ใหทดสอบดวยไขควงเทานั้น  
ในระหวางการทดสอบ  การตอดวยการขันเกลียวตองไมหลุดหลวม และตองไมมีความเสียหาย  เชน หมุด
เกลียวแตกหัก รองผา เกลียว แหวนรองหรือปลอกยึด (stirrup) ชําร ุดจนมีผลเสียหายตอการใชงาน  
RCCB ตอไป 
นอกจากนี้ เปลือกหุมและฝาครอบ  ตองไมเสียหาย  
9.5  การทดสอบความเชื่อถือได ของขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก  
การตรวจสอบการเป นไปตามขอกําหนดในขอ 8.1.5 ใหทําโดยการตรวจพ ินิจ และทดสอบตามข อ 9.4 
โดยใชตัวนําทองแดงแข็งที่มีพื้นที่หนาตัดใหญที่สุดตามที่กําหนดในตารางท ี่ 4  ใสเขาไปในขั้วตอสาย 
(สําหรับพื้นที่หนาตัดระบุเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร  ใหใชตัวนําตีเกลียวแข็ง สําหรับพื้นที่หนาตัดระบุอื่นๆ  
ใหใชตัวนําตัน) และทดสอบตามข อ 9.5.1 ขอ 9.5.2 และขอ 9.5.3 
การทดสอบตามข อ 9.5.1 ขอ 9.5.2 และขอ 9.5.3 ใหใชไขควงทดสอบหร ือประแจทดสอบท ี่เหมาะสม  
9.5.1  ตอขั้วตอสายเขากับตัวนําทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กที่สุดและใหญที่สุด ตามที่กําหนดในตารางท ี่ 
4 อาจเปนตัวนําตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดที่ใหผลเลวที่สุด  
ใหใสตัวนําเขาไปในขั้วตอสายเปนระยะทางต่ําสุดตามที่กําหนด  หรือในกรณีที่ไมกําหนดไวใหใสจน
ตัวนําเริ่มโผลออกจากขั้วตอสายอีกดานและอยูในต ําแหนงที่มีโอกาสสู งสุดที่ทําใหตัวนําตันหรือตัวนํา
ตีเกลียวหลุดออกจากข ั้วตอสาย 
ขันหมุดเกลียวหนีบยึดใหแนนดวยทอรกเทากับ 2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในสดมภ ที่สมนัยของตาราง
ที่ 9 ดึงตัวนําแตละเสนดวยแรงตามที่กําหนดในตารางท ี่ 10 ใหดึงโดยไมมีการกระตุก เปนเวลา  1 
นาที ในทิศทางตามแนวแกนของช องวางที่ใสตัวนํา 
ตารางที่ 10 แรงดึง 
(ขอ 9.5.1)  
พื้นที่หนาตัดของตัวนําที่ตอกับขั้วสาย  
mm2 ≤ 4 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 16 ≤ 50 
แรงดึง 
N 50 60 80 90 100 
ในระหวางการทดสอบ  ตัวนําในขั้วตอสายตองไมเคลื่อนที่จนสังเกตได 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 33 - 9.5.2  ตอขั้วตอสายเขากับตัวนําทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กที่สุดและใหญที่สุด  ตามที่กําหนดในตารางท ี่ 4 
อาจเปนตัวนําตันหรือตัวนําตีเกลียว แลวแตอยางใดที่ใหผลเลวที่สุด  และขันหมุดเกลียวหนีบยึดของ
ขั้วตอสายใหแนนดวยทอรกเทากับ 2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในสดมภที่ สมนัยกันของตารางที่ 9 
คลายหมุดเกล ียวของขั้วตอสายออก และตรวจพินิจชิ้นสวนของตัวนําที่อาจไดรับผลกระทบจากข ั้วตอ
สาย 
ตัวนําตองไมเสียหายรุนแรง 
หมายเหตุ ถาตัวนํามีรอยบากลึกหรือคม ใหถือวาเสียหายรุนแรง  
ในระหวางการทดสอบ  ขั้วตอสายตองไมหลุดหลวม และตองไมมีความเสียหาย  เชน หมุดเกลียว
แตกหัก  รองผา เกลียว แหวนรองหรือปลอกยึด ชํารุดจนมีผลเสียหายตอการใชงานขั้วตอสายตอไป 
9.5.3  ตอขั้วตอสายเขากับตัวนําทองแดงตีเกลียวแข็ง ที่มีรายละเอียดด ังแสดงในตารางท ี่ 11 
ตารางที่ 11  มิติของตัวนํา 
(ขอ 9.5.3) 
ตัวนําตีเกลียว พิสัยของพื้นที่หนาตัดระบุที่หนีบยึด 
mm2 จํานวนของเสนลวด เสนผานศูนยกลางของเสนลวด 
mm 
 1.0 ถึง 2.5 * 7 0.67 
 1.0 ถึง 4.0 * 7 0.85 
 1.5 ถึง 6.0 * 7 1.04 
 2.5 ถึง 10.0 7 1.35 
 4.0 ถึง 16.0 7 1.70 
 10.0 ถึง 25.0 7 2.14 
 16.0 ถึง 35.0 19 1.53 
หมายเหตุ *ถามีเจตนาใหตอขั้วสายตอเขากับตัวนําตันเทานั้น (ดูหมายเหตุในตารางที่  4) ไมตองทดสอบตาม
ขอนี้ 
กอนใสตัวนําเขาไปในขั้วตอสาย ใหตกแตงรูปรางของตัวนําตีเกลียวใหเหมาะสม 
ใสตัวนําเขาไปในขั้วตอสายจนตัวนําถึงดานในสุดของขั้วตอสายหรือตัวนําเริ่มโผลออกจากขั้วตอสาย
อีกดาน และอยูในตําแหนงที่มีโอกาสสู งสุดที่ตัวนําตีเกลียวจะหลุดออก ขันหมุดเกลียวหรือแปน
เกลียวหนีบยึดใหแนนดวยทอรกเทากับ 2 ใน 3 ของคาที่สมนัยกันของตารางที่ 9  
ภายหลังการทดสอบ  ตองไมมีเสนลว ดของต ัวนําหลุดออกนอกอุปกรณที่ทําใหสายคงอยูในตําแหนง 
(retaining device) ของขั้วตอสาย 
9.6  การทวนสอบการป องกันไฟฟาช็อก 
ขอกําหนดนี้ใชกับทุกชิ้นสวนของ  RCCB ซึ่งเผยตัวตอผูใชงาน เมื่อติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 34 -ใหทดสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานด ังแสดงในรูปที่ 3 ขณะที่ RCCB ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกติ 
(ดูหมายเหตุขอ 8.2) และตอเขากับตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กที่สุดและใหญที่สุดซึ่งสามารถใชตอกับ  
RCCB ตองออกแบบให จุดตอของนิ้วทดสอบมาตรฐานแต ละจุดสามารถปรับหมุนไดเปนมุม 90 องศา
กับแกนของนิ้วทดสอบในทิศทางเดียวกันเทานั้น 
ใหตรวจสอบดวยนิ้วทดสอบมาตรฐานในท ุกตําแหนงที่นิ้วมือมน ุษยสามารถงอเขาไปได ใหใชตัวชี้บอก
ทางไฟฟา  แสดงการสัมผัสกับสวนที่มีไฟฟา 
แนะนําใหใชหลอดไฟฟาสําหรับการชี้บอกการสัมผัส และแรงดันไฟฟาของหลอดไฟฟ านั้นตองไมนอย
กวา 40 โวลต  นิ้วทดสอบมาตรฐานต องไมสัมผัสสวนที่มีไฟฟา 
RCCB ที่มีเปลือกหุมหรือฝาครอบทําดวยวัสดุเทอรมอพลาสติก ใหทดสอบเพิ่มเติมดังรายละเอียด
ดังนี้ โดยทดสอบ  RCCB ที่อุณหภูมิโดยรอบ  (35 ± 2) องศาเซลเซ ียส 
ใชแรง 75 นิวตัน กดผานปลายนิ้วทดสอบตรงไม มีจุดตอที่มีมิติเหมือนกับนิ้วทดสอบมาตรฐาน  ไปยัง 
RCCB เปนเวลา  1 นาที  โดยใหกดนิ้วทดสอบนี้ไปทุกตําแหนงซึ่งวัสดุฉนวนเมื่อออนตัวแลวสามารถ
ไดรับความเสียหายตอความปลอดภัยของ  RCCB แตไมตองทดสอบกับรูกระทุงออก (knock-out) 
ในระหวางการทดสอบ  เปลือกหุมหรือฝาครอบตองไมผิดรูปจนมีผลทําใหนิ้วทดสอบตรงไมมีจุดตอ
สัมผัสสวนที่มีไฟฟาได 
RCCB ที่ไมมีเปลือกหุมมีชิ้นสวนที่ไมมีเจตนาใหปดหุม ใหทดสอบพรอมกับแผนโลหะดานหนา และ
ติดตั้งเหมือนการใช งานตามปกติ 
9.7  การทดสอบสมบ ัติทางไดอิเล็กทริก 
9.7.1  ความทนความช ื้น 
9.7.1.1  การเตรียม RCCB สําหรับการทดสอบ  
ใหถอดชิ้นสวนของ  RCCB ที่ถอดออกไดโดยไมใชเครื่องมือ และใหทดสอบความช ื้นพรอมกับ
ชิ้นสวนหลัก  ใหเปดฝาแบบสปริงระหวางการทดสอบ   
ใหเปดทางเขาสายไฟฟา (ถามี)  ถาเปนแบบกระทุงออก  ใหกระทุงออกเปดไว 1 รู 
9.7.1.2  ภาวะทดสอบ   
ใหทําในตูความชื้นที่ควบคุมใหอากาศภายในม ีความชื้นสัมพัทธคงไวระหวางรอยละ 91 กับ
รอยละ  95 
อุณหภูมิของอากาศบร ิเวณที่วางตัวอยางทดสอบตองคงไวภายใน  ±  1 oC ในอุณหภูมิ (T) ที่
สะดวกระหวาง 20 oC กับ 30 o C 
กอนนําตัวอยางไปอบความช ื้น ตองใหตัวอยางมีอุณหภูมิระหวาง  T oC กับ T + 4 oC  
9.7.1.3  วิธีทดสอบ  
อบตัวอยางในตูความชื้นเปนเวลา  48 ชั่วโมง  
หมายเหตุ 1  ความชื้นสัมพัทธของอากาศระหว างรอยละ  91 กับรอยละ 95 อาจทําไดโดยการวางสารละลาย
อิ่มตัวของโซเดียมซัลเฟต(Na2SO4)หรือโพแทสเซียมไนเตรต( KNO 3)ภายในตูความชื้น โดย
ใหมีผิวสัมผัสกับอากาศมากเพ ียงพอ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 35 - หมายเหตุ 2   เพื่อใหตูความชื้นมีภาวะเปนไปตามที่กําหนด  ตองมั่นใจวาอากาศภายในหม ุนเวียนอยาง
สม่ําเสมอ  และตองบุตูความชื้นดวยฉนวนกันความรอน  
9.7.1.4  สภาพของ  RCCB ภายหลังการทดสอบ  
ภายหลังการทดสอบ  ตัวอยางตองไมเสียหายตามความหมายของมาตรฐานนี้  และตองทนการ
ทดสอบตามขอ  9.7.2 และ ขอ 9.7.3 
9.7.2  ความตานทานของฉนวนของวงจรหล ัก 
ภายหลังการทดสอบตามข อ 9.7.1 แลว ใหนํา RCCB ออกจากตูความชื้น  
หลังจากนั้นในช วงเวลาระหวาง  30 นาที กับ 60 นาที ใหวัดความตานทานของฉนวน  โดยใชเครื่องวัด
ความตานทานของฉนวนท ี่มีแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง  500 โวลต โดยประมาณ  อานคา
ความตานทานของฉนวนหล ังจากปอนแรงด ันไฟฟาเปนเวลา  5 วินาที ใหวัดที่สวนตางๆ ตามลําดับ
ดังนี้ 
ก) ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร  ใหวัดระหวางแตละคูของขั้วตอสายที่ตอเขาดวยกันท าง
ไฟฟาเมื่อ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหวัดทีละขั้วหมุนเวียนไปจนครบท ุกขั้ว 
ข) ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหวัดระหวางขั้วตอสายขั้วใดขั้วหนึ่งกับขั้วอื่นๆ ที่ตอเขา
ดวยกันหมุนเวียนกันไป ในการทดสอบน ี้ใหถอดสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสที่ตอระหวาง
ทางเดินกระแสไฟฟา  
ค) ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหวัดระหวางขั้วตอสายทุกขั้วที่ตอเขาดวยกันกับโครง  
รวมทั้งแผนโลหะเปลวที่ติดไว กับพื้นผิวดานนอกของเปลือกหุมด านในที่ทําดวยวัสด ุฉนวน (ถา
มี) 
ใหวัดระหวางชิ้นสวนโลหะของกลไกกับโครง  
หมายเหตุ  การเขาถึงชิ้นสวนโลหะของกลไก  อาจตองจัดเตรียมพิเศษสําหรับการวัดตามขอนี้ 
ง) ใหวัดระหวางชิ้นสวนโลหะของกลไกกับโครง  
 หมายเหตุ   การเขาถึงชิ้นสวนโลหะของกลไก  อาจตองจัดเตรียมพิเศษสําหรับการวัดตามข อนี้ 
จ) สําหรับ RCCB ที่มีเปลือกหุมโลหะที่ภายในบ ุดวยวัสดุฉนวน ใหวัดระหวางโครงกับแผนโลหะ
เปลวที่ติดไวกับพื้นผิวดานในของวัสดุฉนวนที่บุไวรวมทั้งปลอกรอง  และอุปกรณอื่นที่คลายกัน 
การวัดตามขอ ก) ขอ ข) และขอ ค) ใหวัดหลังจากตอวงจรชวยทั้งหมดเข ากับโครง  
คําวา “โครง” หมายถึง  
− ชิ้นสวนโลหะที่เขาถึงไดทั้งหมด  และแผนโลหะเปลวท ี่ติดไวกับพื้นผิวดานนอกของวัสดุฉนวน
ซึ่งสามารถเขาถึงไดหลังจากติดตั้งเหมือนการใช งานตามปกติ 
− พื้นผิวของฐานต ิดตั้ง RCCB  ถาจําเปนใหติดแผนโลหะเปลวเข ากับพื้นผิวของฐานต ิดตั้ง RCCB 
− หมุดเกลียวและอ ุปกรณอื่นสําหรับยึดฐานติดตั้งเขากับแทนรองรับ 
− หมุดเกลียวสําหร ับยึดฝาครอบซึ่งตองถอดออกเมื่อต ิดตั้ง RCCB 
− ชิ้นสวนโลหะของอุปกรณ บังคับกลไก  ตามขอ 8.2 
ถา RCCB มีขั้วตอตัวนําปองกัน ใหตอขั้วนี้เขากับโครงดวย 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 36 -การวัดตามขอ ข) ขอ ค) ขอ ง) และขอ จ) ตองติดสารปดผนึก (ถามี) กับแผนโลหะเปลวใหดีก อน
การทดสอบ  
ความตานทานของฉนวน  ตองไมนอยกวา  
− 2 เมกะโอหม   สําหรับการวัดตามขอ ก) และขอ ข) 
− 5 เมกะโอหม   สําหรับการวัดตามขออื่นๆ  
9.7.3  ความคงทนทางไดอ ิเล็กทริกของวงจรหลัก  
ภายหลัง RCCB ผานการทดสอบตามขอ 9.7.2 แลว ใหปอนแรงดันไฟฟาทดสอบตามที่กําหนด  
เปนเวลา  1 นาที ระหวางชิ้นสวนที่กําหนดตามขอ 9.7.2  ใหถอดสวนประกอบอิเล็ กทรอนิกส (ถามี) 
ออกกอนการทดสอบ   
แรงดันไฟฟาทดสอบตองมีรูปคลื่นใกลไซนูซอยด และมีความถี่ระหวาง  45 เฮิรตซ กับ 65 เฮิรตซ 
แหลงจายของแรงดันไฟฟาทดสอบ  ตองสามารถจายกระแสไฟฟ าลัดวงจรไดไมนอยกวา 0.2 
แอมแปร 
อุปกรณทริปกระแสเกินของหมอแปลงไฟฟา ตองไมทํางานเมื่อกระแสไฟฟาของวงจรดานออกมีคา
นอยกวา  100 มิลลิแอมแปร 
คาของแรงดันไฟฟาทดสอบ  ใหเปนไปตามที่กําหนด  ดังนี้ 
− 2 000 โวลต สําหรับขอ 9.7.2 ก) ถึง ง) 
− 2 500 โวลต สําหรับขอ 9.7.2 จ) 
การปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ  ใหเริ่มตนดวยคาที่ไมเกินครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟาทดสอบที่กําหนด 
แลวเพิ่มขึ้นจนถึงคาที่กําหนดภายใน 5 วินาที 
ในระหวางการทดสอบ  ตองไมเกิดการวาบไฟตามผ ิวหรือเสียสภาพฉับพลัน 
ไมตองคํานึงถึงการปลอยประจุรุงแสง (glow discharge) ที่ไมทําใหแรงดันไฟฟาตก 
9.7.4  ความตานท านของฉนวน  และความคงทนทางไดอ ิเล็กทริกของวงจรชวย 
ก)  การวัดความตานทานของฉนวนและการทดสอบความคงทนทางไดอ ิเล็กทริกของวงจรชวยใหทํา
ทันทีหลังจากการวัดความตานทานของฉนวนและการทดสอบความคงทนทางไดอ ิเล็กทริกของ
วงจรหลัก  ภายใตภาวะที่กําหนดในขอ ข) และ ขอ ค) 
เมื่อมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตอเขากับวงจรหลักในการใชงานตามปกติ ใหมีการตอแบบ
ชั่วคราวในระหว างการทดสอบ  โดยตองไมมีแรงดันไฟฟาระหวางดานเขากับดานออกของ
สวนประกอบ  
ข)  การวัดความตานทานของฉนวน  ใหวัดดังนี้ 
− ระหวางวงจรช วยที่ตอเขาดวยกันกับโครง  
− ระหวางชิ้นสวนของวงจรชวยแตละชิ้นซึ่งอาจจะแยกออกจากช ิ้นสวนอื่นในการใชงาน
ตามปกติ กับชิ้นสวนอื่นทั้งหมดที่ตอเขาดวยกัน โดยปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงประมาณ  
500 โวลต เปนเวลา  1 นาที 
ความตานทานของฉนวน  ตองไมนอยกวา  2 เมกะโอหม  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 37 - ค) ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบท ี่มีรูปคลื่นใกลไซนูซอยด ที่ความถี่ที่กําหนด เปนเวลา  1 นาที ระหวาง
ชิ้นสวนตามที่กําหนดในข อ ข) 
คาแรงดันไฟฟาทดสอบ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 12 
ตารางที่ 12  แรงดันไฟฟาทดสอบของวงจรชวย  
(ขอ 9.7.4) 
แรงดันไฟฟาที่กําหนดของวงจรช วย 
 (a.c. หรือ d.c.)  
V แรงดันไฟฟาทดสอบ  
V 
 ≤  30 600 
 >   30  และ  ≤  50 1 000 
 >   50  และ  ≤  110 1 500 
 >   110  และ  ≤  250 2 000 
 >   250  และ  ≤  500 2 500 
การปอนแรงดันไฟฟาทดสอบ  ใหเริ่มตนดวยคาที่ไมเกินครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  แลว
เพิ่มขึ้นจนถึงคาที่กําหนด  ภายในเวลาไม นอยกวา  5 วินาที แตไมมากกวา  20 วินาที 
ในระหวางการทดสอบ  ตองไมเกิดการวาบไฟตามผ ิว หรือมีรูทะลุ 
หมายเหตุ 1   ไมตองคํานึงถึงการปลอยประจุซึ่งไมทําใหแรงดันไฟฟาตก 
หมายเหตุ 2   ในกรณีของ RCCB ซึ่งม ีวงจรชวยที่ไมสามารถเขาถึงไดสําหรับการทวนสอบข อกําหนดตามขอ ข) 
ใหทดสอบกับตัวอยางที่จัดเตรียมพิเศษโดยผูทําหรือเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูทํา 
หมายเหตุ 3   วงจรชวยไมรวมถึงวงจรควบคุมของ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟ าของแหลงจาย 
หมายเหตุ 4  วงจรควบคุมนอกเหนือจากท ี่กําหนดในขอ 9.7.5 และขอ 9.7.6 ใหทดสอบเชนเดียวกับวงจรชวย 
9.7.5  วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟ าตรวจหา  
วงจรทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาตรวจหาไมตองทดสอบการฉนวน  ถาวงจรไมไดตอเขากับชิ้นสวน
โลหะที่เขาถึงได ตัวนําปองกัน หรือสวนที่มีไฟฟา  
9.7.6 ขีดความสามารถของวงจรควบค ุมที่ตอเขากับวงจรหลักเกี่ยวกับความทนแรงด ันไฟฟาสูง 
(กระแสตรง ) เนื่องมาจากการว ัดความตานทานของฉนวน  
การทดสอบให ทําโดยการยึด  RCCB  ในตําแห นงป ดวงจร  กับแทนรองรับโลหะ วงจรควบคุมทั้งหมด
ตอวงจรเหมือนการใช งาน 
ใหใชแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงที่มีคุณลักษณะเฉพาะด ังตอไปนี้ 
− แรงดันไฟฟาเปด   :   600 โวลต250   + โวลต 
หมายเหตุ  คานี้เปนคาที่จัดให 
−   ความพลิ้วสูงสุด (maximum ripple)   :   รอยละ  5
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 38 -  
แรงดันไฟฟาสูงสุด - คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย  เมื่อ  ความพลิ้ว  (รอยละ )  = คาแรงดันไฟฟาเฉลี่ย  × 100 
− กระแสไฟฟาล ัดวงจร    :   12  มิลลิแอมแปร20   + มิลลิแอมแปร 
ปอนแรงดันไฟฟาทดสอบเปนเวลา  1 นาที ระหวางขั้วใดขั้วหนึ่งกับขั้วอื่นที่ตอเขาดวยกันซึ่งตอเขากับ
โครงหมุนเวียนไปจนครบท ุกขั้ว 
ภายหลังการทดสอบนี้ แลว  RCCB ตองสามารถผานการทดสอบท ี่กําหนดในขอ 9.9.2.3  
9.8  การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
9.8.1  อุณหภูมิของอากาศโดยรอบ  
ใหวัดอุณหภูมิของอากาศโดยรอบในคาบเวลา  1 ใน 4 สุดทาย (last quarter) ของชวงเวลาทดสอบ  
โดยใชเทอรมอมิเตอรหรือเทอรมอคัปเปลไมนอยกวา  2 ตัว วัดในตําแหนงที่สมมาตรก ันรอบ RCCB 
ที่ความสูงประมาณครึ่งหน ึ่งของความสูง RCCB และหางจาก  RCCB ประมาณ  1 เมตร 
ตองปองกันเทอรมอมิเตอรหรือเทอรมอคัปเปลจากกระแสลมและรังสีความร อน  
หมายเหตุ  ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอ ันเนื่องมาจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพล ัน 
9.8.2  วิธีทดสอบ  
ปอนกระแสไฟฟาเท ากับ In ไหลผานทุกขั้วของ RCCB พรอมกัน  ในชวงเวลาที่เพียงพอให อุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นจนถึงคาคงตัว  ในทางปฏิบัติถือวาถึงภาวะคงตัวเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอ ุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไม
เกิน 1 เคลวินตอชั่วโมง 
RCCB แบบ 4 ขั้ว ใหทดสอบครั้งแรกโดยใหกระแสไฟฟาที่กําหนดไหลผานขั้วของ 3 เฟส เทานั้น   
แลวทดสอบซ้ําโดยใหกระแสไฟฟาไหลผานขั้วที่ใชตอเขากับสายกลาง  และขั้วที่อยูติดกับขั้วสายกลาง 
ในระหวางการทดสอบอุณหภ ูมิที่เพิ่มขึ้นตองไมเกินคาที่กําหนดในตารางท ี่ 5 
9.8.3  การวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของชิ้นสวน 
ใหวัดอุณหภูมิของชิ้นสวนตางๆ ตามที่กําหนดในตารางท ี่ 5 โดยใชเทอรมอคัปเปลชนิดลวดละเอียด
หรือวิธีการอื่นที่เทียบเทา  ณ ตําแหนงที่เขาถึงไดใกลจุดรอนที่สุด 
ตองมั่นใจวามีการนําความรอนที่ดีระหวางเทอรมอค ัปเปลกับพื้นผิวของชิ้นสวนที่ทดสอบ  
9.8.4  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของชิ้นสวน 
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของชิ้นสวน คือ ผลตางระหวางอุณหภูมิของชิ้นสวนที่วัดไดตามขอ 9.8.3 กับ
อุณหภูมิของอากาศโดยรอบที่วัดได ตามขอ 9.8.1 
9.9  การทวนสอบค ุณลักษณะเฉพาะการทํ างาน 
9.9.1   วงจรทดสอบ  
ใหติดตั้ง RCCB เหมือนการใชงานตามปกติ 
วงจรทดสอบ  ตองมีความเหน ี่ยวนําต่ําและเปนไปตามรูปที่ 4ก 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 39 - เครื่องวัดสําหรับใชวัดกระแสเหลือ  อยางนอยตองเปนประเภท  0.5 และตองแสดงหรือสามารถ
นําไปหาคาไดr.m.s.จริง 
เครื่องวัดสําหรับใชวัดเวลาตองมีความผิดพลาดสัมพัทธไมเกินรอยละ 10 ของคาที่วัดได 
9.9.2  การทดสอบขณะไม มีโหลด  มีกระแสเหลือเป นกระแสสลับร ูปคลื่นไซนูซอยดอุณหภูมิอางอิง (20 ± 
2) องศาเซลเซียส 
RCCB ตองทดสอบตามข อ 9.9.2.1 ขอ  9.9.2.2 และข อ 9.9.2.3 (โดยใหทดสอบขอละ 5 ครั้ง)  
ตามลําดับ โดยสุมทดสอบเพียง 1 ขั้วเทานั้น  
RCCB ที่มีการตั้งกระแสเหลือใช งานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 
9.9.2.1 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานในกรณ ีที่กระแสเหลือเพิ่มข ึ้นอยางสม่ําเสมอ 
สวิตชทดสอบ  S1 และ S2 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ปรับกระแสเหลือใหเพิ่มขึ้น
อยางสม่ําเสมอ  โดยใหมีคาเริ่มตนไมเกิน 0.2  IΔn แลวปรับใหถึงคา IΔn ภายในเวลา  30 วินาที 
แตละครั้งใหวัดกระแสไฟฟาทริป 
คาที่ไดจากการวัด 5 ครั้งทุกคา ตองมีคาอยูระหวาง  IΔno กับ IΔn 
9.9.2.2 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานขณะป ดวงจรในภาวะท ี่มีกระแสเหลือ 
ใหสอบเทียบวงจรทดสอบท ี่กระแสเหลือที่ใช งานที่กําหนด  IΔn และสวิตชทดสอบ  S1 และ S2 
อยูในตําแหนงปดวงจร  ทําให RCCB ตอวงจรเพื่อจําลองภาวะการใช งานใหใกลเคียงเทาที่
เปนไปได วัดเวลาตัดวงจรจํานวน 5 ครั้ง คาที่วัดไดตองไมเกินคาขีดจํากัดสําหรับ IΔn ที่กําหนด
ในตารางที่ 1 ที่เปนไปตามแบบของ  RCCB  
ในกรณีของ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายและเปนประเภทตามข อ 
4.1.2.2 ก)  วงจรควบค ุมซึ่งไดรับแรงดันไฟฟาจากดานเขาของวงจรหลัก การทวนสอบไม 
รวมเวลาที่จําเปนสําหรับการปอนทางไฟฟาให RCCB  ในกรณีนี้ การทวนสอบให RCCB ที่
ทดสอบและสว ิตชชวย S2 อยูในตําแหนงปดวงจร  แลวทําใหเกิดกระแสเหลือทันที โดยทําให
สวิตชชวย S1 อยูในตําแหนงปด 
9.9.2.3 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานในกรณ ีที่เกิดกระแสเหลือทันท ี 
ก) RCCB ทุกแบบ 
ใหสอบเทียบวงจรทดสอบท ี่แตละคาของกระแสเหล ือตามที่กําหนดในตารางท ี่ 1   
สวิตชทดสอบ  S1 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหปอนกระแสเหล ือที่เกิดขึ้น
ทันทีโดยการปดวงจรด วยสวิตชทดสอบ  S2 
RCCB ตองทริปในระหวางการทดสอบทุ กครั้ง 
ใหวัดเวลาตัดวงจรที่แตละคาของกระแสเหลือ  จํานวน 5 ครั้ง 
เวลาตัดวงจรตองไมเกินคาขีดจํากัดที่กําหนดของกระแสเหล ือแตละคา 
ข) การทดสอบเพ ิ่มเติมสําหรับ RCCB แบบ S  
ใหสอบเทียบวงจรทดสอบอย างสมบูรณที่แตละคาของกระแสเหล ือตามที่กําหนดใน
ตารางที่ 1  สวิตชทดสอบ  S1 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหปอนกระแสเหล ือ
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 40 -ที่เกิดขึ้นทันทีโดยปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ  S2 สําหรับชวงเวลาที่สอดคลองกับเวลาไม
ทํางานต่ําสุด โดยมีเกณฑความคลาดเคล ื่อนรอยละ0 
5  
− 
การปอนกระแสเหลือแต ละครั้ง ใหมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวา  1 นาที  
ในระหวางการทดสอบทุกคร ั้ง RCCB ตองไมทริป 
จากนั้นใหทดสอบซ้ํายกเวนการทดสอบท ี่ 500 แอมแปร  ที่อุณหภูมิโดยรอบ  –5 องศา
เซลเซียส และ +40 องศาเซลเซียส  
ในระหวางการทดสอบทุกคร ั้ง RCCB ตองไมทริป 
9.9.2.4 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานในกรณีที่เกิดกระแสเหลือทันทีระหวาง 5  IΔn กับ 
500 แอมแปร 
ใหสอบเทียบวงจรทดสอบอยางสมบ ูรณที่คากระแสเหลือ ดังนี้   
5 แอมแปร  10 แอมแปร  20 แอมแปร  50 แอมแปร  100 แอมแปร และ 200 
แอมแปร 
สวิตชทดสอบ  S1 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหปอนกระแสเหลือที่เกิดข ึ้นทันทีโดยการ
ปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ  S2 
ในการทดสอบแต ละครั้งที่คากระแสเหลือ ใหทําการวัดเวลาตัดวงจร  
ในระหวางการทดสอบแต ละครั้ง RCCB ตองทริป เวลาตัดวงจรตองไมเกินเวลาที่กําหนดใน
ตารางที่ 1 
9.9.3  การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานขณะท ี่มีโหลดที่อุณหภ ูมิอางอิง  
 ใหทดสอบซ้ําตามขอ 9.9.2.2 และขอ 9.9.2.3 ขณะที่ RCCB มีโหลดท ี่มีกระแสไฟฟาที่กําหนด
เหมือนการใชงานตามปกติ เปนเวลาเพียงพอเพื่อให ถึงภาวะคงตัว 
ในทางปฏิบัติถือวาถึงภ าวะคงตัวเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอ ุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 1 เคลวินตอ
ชั่วโมง 
สําหรับ RCCB ที่มีการต ั้งคากระแสเหลือใช งานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 
9.9.4  การทดสอบที่ขีดจํากัดของอุณหภูมิ 
RCCB ตองเป นไปตามการทดสอบท ี่กําหนดในขอ 9.9.2.3 อยางสมบูรณภายใตภาวะที่กําหนดดังนี้ 
ก) อุณหภูมิโดยรอบ  –5 องศาเซลเซียส ขณะไมมีโหลด  
ข) อุณหภูมิโดยรอบ  +40 องศาเซลเซียส ขณะที่ RCCB มีโหลดท ี่มีกระแสไฟฟาที่กําหนดกอน  
ที่แรงดันไฟฟาใดๆ จนกระทั่งไดรับความรอนถึงภาวะคงตัว ในทางปฏิบัติถือวาภาวะคงตัว
เมื่อการเปลี่ยนแปลงของอ ุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 1 เคลวินตอชั่วโมง 
RCCB ที่มีการตั้งคากระแสเหลือที่ใชงานไดหลายคา ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 
หมายเหตุ  การทําใหรอนกอนอาจทําไดที่แรงดันไฟฟาที่ลดคาลง แตวงจรชวยตองตอเขากับแรงดันไฟฟา
ทํางานตามปกต ิ (โดยเฉพาะสวนประกอบที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย) 
9.9.5  ภาวะทดสอบพ ิเศษสําหรับ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 41 - RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย การทดสอบแต ละครั้งใหทดสอบที่
แรงดันไฟฟาของแหลงจาย 1.1 เทา  และ 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาของแหลงจ ายที่กําหนด  โดย
ปอนเขาที่ขั้วตอสายที่เกี่ยวเน ื่อง 
9.10  การทวนสอบความทนทานการใช งานทางกลและทางไฟฟ า 
9.10.1  ภาวะทดสอบท ั่วไป 
ตองยึด  RCCB ไวกับแทนรองรับโลหะ  
ใหทดสอบที่แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด ปรับกระแสไฟฟาให เทากับกระแสไฟฟาท ี่กําหนด  โดยใช
ตัวตานท านและรีแอกเตอรตออน ุกรมเขากับขั้วตอสายดานโหลด  
ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนอากาศ  ใหนําตัวตานทานที่กระแสไฟฟาไหลผ านประมาณรอยละ 0.6 
ของกระแสไฟฟ าที่ไหลผานรีแอกเตอร มาตอขนานเขากับแตละรีแอกเตอร 
ถาใชรีแอกเตอรแบบแกนเหล็ก กําลังสูญเสียของแกนเหล ็กของรีแอกเตอรตองไมมีอิทธิพลตอ
แรงดันไฟฟาฟนตัว 
กระแสไฟฟาต องมีรูปคลื่นใกลไซน และตัวประกอบกําลังตองมีคาอยูระหวาง  0.85 กับ 0.9  
ตอ RCCB เขากับวงจรดวยตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดตามที่กําหนดในตารางท ี่ 8 
9.10.2  วิธีทดสอบ       
RCCB  ที่มี IΔn > 0.010 แอมแปร ใหทดสอบ  RCCB จํานวน 2  000 วัฏจักรการทํางาน แตละ     
วัฏจักรการทํางานประกอบด วยการทํางานปด และตามดวยการทํางานเปด 
RCCB ตองทํางานเหม ือนการใชงานตามปกติ 
การทํางานเปด  ใหปฏิบัติดังนี้ 
− 1 000 วัฏจักรการทํางานแรก ใหทดสอบโดยใช อุปกรณบังคับกลไกดวยมือ 
− 500 วัฏจักรการทํางานตอมา โดยใชอุปกรณทดสอบ  
− 500 วัฏจักรการทํางานสุดทาย โดยการปอนกระแสเหลือใช งานเทากับ IΔn ไหลผานขั้วหนึ่ง 
RCCB ที่มี IΔn ≤ 0.010 แอมแปร จํานวนการทํางาน  ตองเปน 500 – 750 -750 ตามลําดับ 
ใหทดสอบ  RCCB เพิ่มเติมขณะไมมีโหลด  โดยใชอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ  ดังนี้ 
− 2 000 วัฏจักรการทํางานสําหรับ RCCB ที่มี In ≤ 25 แอมแปร 
− 1 000 วัฏจักรการทํางานสําหรับ RCCB ที่มี In > 25 แอมแปร 
ความถี่ของการทํางานให เปนดังนี้ 
− 4 วัฏจักรการทํางานตอนาที สําหรับ RCCB ที่มี In ≤ 25 แอมแปร โดยมีชวงเวลา  “ON” อยู
ระหวาง  1.5 วินาที กับ 2 วินาที 
− 2 วัฏจักรการทํางานตอนาที สําหรับ RCCB ที่มี In > 25 แอมแปร โดยมีชวงเวลา  “ON” อยู
ระหวาง  1.5 วินาที กับ 2 วินาที 
หมายเหตุ  สําหรับ RCCB ที่มีการตั้งคากระแสเหลือใชงานไดหลายคา  ใหทดสอบโดยการตั้ งที่คาต่ําสุด 
9.10.3  สภาพของ  RCCB ภายหลังการทดสอบ  
ภายหลังการทดสอบตามข อ 9.10.2  RCCB ตองไมแสดงผลดังนี้ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 42 -− การสึกหรอมากเกินไป  
− เปลือกหุมเสียหายจนน ิ้วทดสอบมาตรฐานเข าถึงสวนที่มีไฟฟาได 
− การหลุดหลวมของการต อทางไฟฟาและทางกล 
− การไหลซึมของสารปดผนึก (ถามี) 
ภายใตภาวะทดสอบตามข อ 9.9.2.3 ก) RCCB ตองทริปดวยกระแสไฟฟ าทดสอบเทากับ 1.25 
IΔn ใหทดสอบครั้งเดียวโดยไมตองวัดเวลาตัดวงจร  
จากนั้นใหนํา RCCB มาทดสอบความคงทนทางไดอ ิเล็กทริกตามที่กําหนดในขอ 9.7.3 แตใช
แรงดันไฟฟาเทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 900 โวลต เปนเวลา  1 นาที โดยไม
ตองอบความชื้นก อน 
9.11 การทวนสอบการทํางานของ  RCCB ภายใตภาวะลัดวงจร 
9.11.1 รายการทดสอบการลัดวงจร  
 การทดสอบตางๆเพื่อทวนสอบการทําง านของ  RCCB  ภายใตภาวะลัดวงจรใหเปนไปตามตารางท ี่ 
13  
ตารางที่ 13 รายการทดสอบเพ ื่อทวนสอบการท ํางานของ  RCCB ภายใตภาวะลัดวงจร 
(ขอ 9.11.1 ) 
การทวนสอบ  หัวขอ 
วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด Im 9.11.2.2  
วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  IΔm 9.11.2.3  
การประสานของกระแสไฟฟ าลัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด Inc 9.11.2.4 ก) 
การประสานวิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด  Im 9.11.2.4 ข) 
การประสาน  ที่กระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด 
IΔc 9.11.2.4 ค) 
 
9.11.2 การทดสอบการล ัดวงจร  
9.11.2.1 ภาวะทั่วไปสําหรับการทดสอบ  
 ใหใชภาวะตามขอ 9.11.2 สําหรับการทดสอบเพื่อทวนสอบการท ํางานของ  RCCB ภายใตภาวะ
ลัดวงจร   
หมายเหตุ   RCCB ที่มีการตั้งคากระแสเหลือใชงานไดหลายคา  ใหทดสอบโดยการต ั้งที่คาต่ําสุด 
ก) วงจรทดสอบ  
ใหใชแผนภาพของวงจรทดสอบตามที่กําหนดในร ูปที่ 5 รูปที่ 6 รูปที่ 7 รูปที่ 8 รูปที่ 9 
ตามลําดับสําหรับการทดสอบเก ี่ยวกับ 
− RCCB แบบขั้วเดี่ยว  มีทางเดินกระแสไฟฟา 2 ทาง  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 43 - − RCCB แบบ 2 ขั้ว   
− RCCB แบบ 3 ขั้ว   
− RCCB แบบ 3 ขั้ว  มีทางเดินกระแสไฟฟา 4 ทาง (รูปที่ 8) 
− RCCB แบบ 4 ขั้ว  (รูปที่ 9) 
ปอนไฟฟาจากแหลงจาย S รวมทั้งตัวตานทาน  R รีแอกเตอร L SCPD (ถาม ี) (ดู ขอ 3.4.8) RCCB ที่
ทดสอบ  (D) รวมทั้งตัวตานทาน  R2 และ/หรือ R3 เทาที่จะทําได 
ปรับตั้งคาตัวตานทานและรีแอกเตอรของวงจรทดสอบเพ ื่อใหเปนไปตามภาวะทดสอบท ี่ไดกําหนดไว 
รีแอกเตอร L ตองเปนแบบแกนอากาศ  และตองตออนุกรมกับตัวตานทาน  R และคาของรีแอกเตอร ตองหาได
จากการเชื่อมต อแบบอนุกรมของรีแอกเตอรแต ละตัว การตอรีแอกเตอรแบบขนานสามารถทําได ถารีแอกเตอร
ทั้งหมดมีคาเวลาคงต ัวที่เหมือนกัน 
เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของแรงด ันไฟฟาฟนตัวของวงจรทดสอบท ี่รวมรีแอกเตอรแกนอากาศขนาดใหญ  
และไมไดเปนตัวแทนของภาวะการใช งานตามปกติ ใหนําตัวตานทานที่กระแสไฟฟาไหลผานประมาณรอยละ  
0.6 ของกระแสไฟฟาที่ไหลผานรีแอกเตอร มาตอขนานเขากับรีแอกเตอรแตละตัว ยกเวนมีขอตกลงระหวาง
ผูทํากับผูใช 
ในแตละวงจรทดสอบ  ใหตอตัวตานทาน R และรีแอกเตอร L ระหวางแหลงจ าย S กับ RCCB 
ใหตอ SCPD หรืออิมพีแดนซสมมูล  (ดูขอ 9.11.2.2 ก)และ ดูขอ 9.11.2.3 ก) )ระหวาง ตัวตานทาน  R และ 
RCCB 
ตัวตานทานเพิ่มเติม R3 ถาใช ตองตอทางดานโหลด  ของ RCCB  
สําหรับการทดสอบตามข อ 9.11.2.4 ก) และ ค) ตองตอ RCCB ดวยสายไฟฟาท ี่มีความยาว  0.75 เมตร ตอ
หนึ่งขั้ว และ มีขนาดพื้นที่หนาตัดสูงสุด ที่สมนัยกันกับกระแสไฟฟฟ าที่กําหนดในตารางท ี่ 4 
หมายเหตุ ควรใชสายไฟฟาความยาว  0.5 เมตรตอทางแหลงจาย และ 0.25 เมตรทางดานโหลด  ของ RCCB 
ตองแสดงแผนภาพวงจรทดสอบในรายงานผลการทดสอบ  ตามรูปที่เกี่ยวเนื่อง 
ตองมีจุดตอลงดินเพียงจุดเดียวของวงจรทดสอบ  ซึ่งอาจเปนจุดเชื่อมตอลัดวงจรของวงจรทดสอบ  หรือจุดเปน
กลางของแหลงจาย หรือจุดอื่นๆที่เหมาะสม  วิธีตอลงดินตองแสดงในรายงานผลการทดสอบ  
 R2 ที่สอบเทียบแลวอยางเหมาะสม คือความตานทานที่จะทําใหไดคากระแสไฟฟาตางๆดังนี้ 
- กระแสไฟฟาเหล ือขนาด  10 IΔn เพื่อทําให RCCB ตัดวงจรภายในเวลาต ่ําสุดที่เหมาะสม ตามที่
กําหนดในตารางท ี่ 1 
- วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  IΔm 
- กระแสไฟฟาล ัดวงจรของกระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด IΔc 
S1 คือสวิตชชวย 
ใหทดสอบเพื่อทวนสอบคาต่ําสุดของ  I2t  และคาต่ําสุด Ip ที่ RCCBทนได ในตารางที่ 15 ใหทดสอบ  ถามี 
SCPD ตองปรับตั้งและใชลวดเงินหรือฟวสแทน  (ดูภาคผนวก ฒ) หรือโดยวิธีอื่น ผูทําอาจกําหนดแบบ  SCPD 
ที่ใชในการทดสอบ  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 44 -เพื่อวัตถุประสงคของการทดสอบน ี้ การทวนสอบและการปรับตั้ง  SCPD (I2t และ Ip) ใหทํากอนการทดสอบ  
โดยแทน RCCB ดวย การตอชั่วคราวที่มีคาอิมพีแดนซนอยไมตองคํานึงถึง 
คาต่ําสุดของพลังงานปล อยผาน I2t และกระแสคายอด Ip ขึ้นอยูกับมุมทางไฟฟา  45° ในตารางที่ 15 
คาเหลานี้ตองไมสูงกวา  1.1 เทาของคาที่กําหนดในตารางท ี่ 15 โดยไมตองทําขอตกลงกับผูทํา 
ตารางที่ 15 คาต่ําสุดของพลังงานปลอยผาน I2t และกระแสคายอด Ip 
(ขอ 9.11.2.1) 
 
 In 
A 
Inc 
 และ IΔc 
       A   
≤ 16  
≤ 20  
≤ 25  
≤ 32  
≤ 40  
≤ 63  
≤ 80  
≤ 100  
≤ 125 
Ip(kA) 0.45 0.47 0.5 0.57       
 
500 
I2t 
(kA2s) 0.4 0.45 0.53 0.68  
    
 I
p(kA) 0.65 0.75 0.9 1.18         
1000 I
2t 
(kA2s) 0.50 0.9 1.5 2.7      
 
Ip(kA) 1.02 1.1 1.25 1.5 1.9 2.1      
 
 
1500 I2t 
(kA2s) 1 1.5 2.4 4.1 9.75 22    
 I
p(kA) 1.1 1.2 1.4 1.85 2.35 3.3 3.5 3.8 3.95  
 
3000 I2t 
(kA2s) 1.2 1.8 2.7 4.5 8.7 22.5 26 42 72.5 
 I
p(kA) 1.15 1.3 1.5 2.05 2.7 3.9 4.3 4.8 5.6   
4500 I
2t 
(kA2s) 1.45 2.1 3.1 5.0 9.7 28 31 45 82.0 
 
Ip(kA) 1.3 1.4 1.7 2.3 3 4.05 4.7 5.3 5.8   
6000 I
2t 
(kA2s) 1.6 2.4 3.7 6.0 11.5 25 31 48 65.0 
 
Ip(kA) 1.45 1.8 2.2 2.6 3.4 4.3 5.1 6 6.4   
10000 I
2t 
(kA2s) 1.9 2.7 4 6.5 12 24 31 48 60.0 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 45 - หมายเหตุ อาจใชคา I2t และคา  Ip ที่สูงกวานี้ไดตามคํารองขอของผูทํา 
สําหรับคากระแสไฟฟาทดสอบลัดวงจรที่อยูระหวางกลางให ใชคาที่สูงกวาถัดขึ้นไป 
การทวนสอบค าต่ําสุดของ I2t  และคา Ipไมจําเปน  ถาผูทําระบุคาของ RCCB  ที่สูงกวาคาต่ําสุด ในกรณีดังกลาว
ใหทวนสอบคาระบุ 
การประสานของเคร ื่องตัดวงจรอัตโนมัติ จําเปนตองทดสอบชุดผสมนี้  
ตองตอสวนที่นําไฟฟาไดทุกสวนของ  RCCB  ลงดินในการใชงานตามปกติ รวมทั้งสวนรองร ับโลหะที่ RCCB ถูก
ติดตั้งหรือเปลือกหุมโลหะใดๆ  (ดูขอ 9.11.2.1 ฉ) ตองตอเขากับจุดเปนกลางของแหลงจ ายหรือจุดเปนกลาง
เทียม(artificial) ที่ไมมีความเหนี่ยวนําอยางมีนัยสําคัญ ที่ยอมกระแสไฟฟาผ ิดพรองคาดหวังอยางนอย 100 
แอมแปร 
การตอนี้ตองรวมลวดทองแดง  F ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 มิลลิเมตร  และมีความยาวไมต่ํากวา 50 
มิลลิเมตร  เพื่อตรวจหากระแสไฟฟาผ ิดพรองและถาจําเปน ตัวตานทาน R 1 ที่จํากัดกระแสไฟฟาผ ิดพรอง
คาดหวังไวไมเกิน 100 แอมแปร 
ใหตอตัวรับรูกระแสไฟฟา  O1 ทางดานโหลดของ RCCB  
ใหตอตัวรับรูแรงดันไฟฟา  O2 ดังนี้ : 
- ครอมขั้วตอสายของขั้วไฟฟาสําหรับ RCCB  แบบขั้วเดี่ยว ; 
- ครอมขั้วตอสายของแหลงจ ายสําหรับ RCCB แบบหลายขั้ว  
ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอื่นในรายงานผลการทดสอบ  ความตานทานของวงจรวัดตองมีคาอย างนอย 100 
โอหม ตอโวลตของแรงดันไฟฟาฟนตัวที่ความถี่กําลัง 
ปอนแรงดันไฟฟาของแหลงจ ายเขากับ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ดวย
แรงดันไฟฟาที่กําหนด (หรือในกรณีที่เกี่ยวเนื่อง ปอนดวยแรงดันไฟฟาคาต่ําของพิสัยแรงด ันไฟฟาที่กําหนด  ) 
ในกรณีของ RCCB  ตามขอ 4.1.2.1 เพื่อทําใหการตัดวงจรทํางาน จําเปนตองติดตั้งอุปกรณ T ทางดานโหลด
ของ RCCB  หรือใสแทรกอุปกรณลัดวงจรเพิ่มเติมที่ตําแหนงนั้น เพื่อลัดวงจร  
ข) เกณฑความคลาดเคลื่อนของปร ิมาณทดสอบ  
การทดสอบท ั้งหมดที่เกี่ยวของกับการทวนสอบการต อวงจรและการต ัดวงจร  และการประสานท ี่
ถูกตองระหวาง RCCB กับ SCPD s ตองทดสอบที่คาปริมาณอิทธิพลและตัวประกอบตามท ี่ผูทําแจง
ไวในตารางที่ 1 ของมาตรฐานน ี้ ยกเวนกําหนดไวเปนอยางอื่น 
การทดสอบถ ือวาถูกตองถาปริมาณที่บันทึกในรายงานผลการทดสอบ  เปนไปตามเกณฑ ความ
คลาดเคลื่อนดังตอไปนี้ 
− กระแสไฟฟา  รอยละ5
0   + 
− ความถี่ ดูขอ 9.2 
− ตัวประกอบกําลัง 0 0.05  
− 
− แรงดันไฟฟา  (รวมทั้งแรงดันไฟฟาฟนตัว) ± รอยละ  5 
ค) ตัวประกอบกําลังของวงจรทดสอบ  
ตองหาคาตัวประกอบกําล ังของแตละเฟสของวงจรทดสอบด วยวิธีที่ยอมรับไดและตองระบุไวใน
รายงานผลการทดสอบ  ตัวอยางวิธีหาตัวประกอบ  2 วิธีที่แสดงไวในภาคผนวก  ฉ. 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 46 -ใหพิจารณาตัวประกอบกําลังของวงจรทดสอบหลายเฟสเป นคาเฉลี่ยของต ัวประกอบกําลังของ 
แตละเฟส 
ตัวประกอบกําลัง ใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 16 
ตารางที่ 16  ตัวประกอบกําลังสําหรับการทดสอบการลัดวงจร  
(ขอ 5.3.9  ขอ 9.11.2  ขอ 9.11.2.1 ค)  ) 
กระแสไฟฟาลัดวงจร  (Ic) 
A ตัวประกอบกําลัง 
                        I c   ≤       500                0.95 ถึง   1.00 
  500 <  Ic  ≤  1 500 0.93  ถึง  0.98 
1 500 <  Ic  ≤  3 000 0.85  ถึง  0.90 
 3 000  <  Ic  ≤  4 500 0.75  ถึง  0.80 
 4 500  <  Ic  ≤  6 000 0.65  ถึง  0.70 
 6 000  <  Ic  ≤  10 000 0.45  ถึง  0.50 
 10 000 <  Ic  ≤  25 000 0.20  ถึง  0.25 
 
ง) แรงดันไฟฟาฟนตัวท ี่ความถี่กําลัง 
 คาแรงดันไฟฟาฟนตัวที่ความถี่กําลังตองเทากับคาที่สมนัยรอยละ 105 ของแรงดันไฟฟาที่
กําหนดของ  RCCB ที่ทดสอบ  
หมายเหตุ คารอยละ  105 ของแรงดันไฟฟาที่กําหนดคือแรงดันไฟฟาที่ครอบคลุม
ผลกระทบของการแปรผ ันของแรงดันไฟฟาของระบบภายใต ภาวะการใชงานตามปกติ อาจเพิ่ม
ขีดจํากัดบนนี้ไดโดยความยอมรับของผ ูทํา 
ภายหลังการดับอารกแตละครั้ง ตองรักษาแรงดันไฟฟาฟนตัวที่ความถี่กําลังเปนเวลาไมต่ํากวา 
0.1 วินาที 
จ) การสอบเทียบวงจรทดสอบ  
 ใหแทนที่ RCCB และ SCPD(ถามี) ดวยการตอชั่วคราว  G1 ที่มีอิมพีแดนซนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับวงจรทดสอบ  
 สําหรับการทดสอบตามข อ 9.11.2.4 ก) ใหลัดวงจรขั้วตอสายของโหลด RCCB ดวยการตอ 
G2 ที่มีอิมพีแดนซ นอยมาก ใหปรับตั้งตัวตานทาน R และรีแอกเตอร L  เพื่อใหไดกระแสไฟฟา
ที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด  ซึ่งเทากับกระแสไฟฟาลัดวงจรภายใต ภาวะที่กําหนดที่ตัวประกอบ
กําลังที่ไดแจงไว ใหปอนไฟฟาที่ทุกขั้วของวงจรทดสอบพร อมกัน และใหบันทึกกราฟดวยตัว
รับรูกระแสไฟฟา  O1 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 47 - นอกจากนี้ สําหรับการทดสอบตามข อ 9.11.2.2 ขอ 9.11.2.3 ขอ 9.11.2.4 ข) และ ค) ให
ใชตัวตานทานเพิ่มเติม R2 และ/หรือ R3 ตามความจําเปน เพื่อใหไดคากระแสไฟฟาทดสอบ
ตามที่ตองการ  (Im IΔm และ IΔc ตามลําดับ ) 
ฉ) ภาวะของ  RCCB สําหรับการทดสอบ  
ตองทดสอบ  RCCB ในอากาศอ ิสระตามที่กําหนดในขอ ฉ.1) ของขอนี้ ยกเวนผูทําออกแบบให 
ใชงานในเปลือกหุมเทานั้น  หรือมีเจตนาใหใชงานในเปลือกหุมเดี่ยวเทานั้น  ในแตละกรณีให
ทดสอบตามขอ  ฉ.2) หรือตามขอตกลงของผูทํา ใหทดสอบตามขอ ฉ.1) 
หมายเหตุ  เปลือกหุมเดี่ยว  หมายถึง เปลือกหุมที่ออกแบบให ใชกับหนึ่งเครื่องเทานั้น 
RCCB ตองทํางานในภาวะที่จําลองข ึ้นใหใกลเคียงกับการทํางานตามปกต ิเทาที่เปนไปได 
 
ฉ.1) การทดสอบในอากาศอ ิสระ 
ใหติดตั้ง RCCB ที่ทดสอบ  ดังแสดงในภาคผนวก  ค. รูปที่ ค.1 
ใหใสแผนพอลิเอทิลีนบาง  และแผนกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวนที่กําหนดในภาคผนวก  ค. ดังแสดง
ในรูปที่ ค.1 สําหรับการทํางานเปด  (O) เทานั้น  
กริดตามที่กําหนดในภาคผนวก ค. ตองอยูในตําแหนงซึ่งกาซที่แตกตัวที่แพรกระจายออกมา
สามารถผานกริดได และตองวางกริดใหอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุด  
หมายเหตุ ถาไมสามารถสังเกตเห็นที่ระบายหรือถาไมมีที่ระบาย   ผูทําตองใหขอมูลที่เหมาะสม  
วงจรกริด (ดูรูปที่ ค.3) ตองตอเขากับจุด B และจุด  C ดังแสดงในแผนภาพวงจรทดสอบของ
รูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9 
ตัวตานทาน R′ ตองมีความตานทาน  1.5 โอหม ลวดทองแดง  F′ (ดูรูปที่ ค.3) ตองมีความยาว  
50 มิลลิเมตร  และมีเสนผานศูนยกลาง 0.12 มิลลิเมตร  สําหรับ RCCB ที่มีแรงดันไฟฟ าที่
กําหนด  230 โวลต และมีเสนผานศูนยกลาง 0.16 มิลลิเมตร  สําหรับ RCCB ที่มีแรงดันไฟฟา
ที่กําหนด  400 โวลต 
กระแสไฟฟาทดสอบไม เกิน 1 500 แอมแปร ระยะหาง  “a” ตองเทากับ 35 มิลลิเมตร  
กรณีที่กระแสไฟฟาล ัดวงจรที่ไมเกิน Inc ระยะหาง  “a” อาจจะเพิ่มขึ้นและ/หรือเพิ่มเติมแผน
กั้น หรือเพิ่มวิธีการฉนวนที่เหมาะสมตามท ี่ผูทํากําหนดไว  ถาเพิ่มระยะหาง “a” ตองเลือก
จากเลขอนุกรม 40-45-50-55-… มิลลิเมตร  และผูทําระบุ 
ฉ.2)  การทดสอบในเปล ือกหุม 
ใหถอดกริดและแผ นกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวน ที่แสดงในรูปที่ ค.1 ออก 
การทดสอบให ทําในลักษณะที่ติดตั้ง RCCB ในเปลือกหุมในสภาพที่ใหผลเลวที่สุด  
หมายเหตุ  ขอกําหนดนี้หมายความวา ถาปกติ RCCB อื่น (หรืออุปกรณอื่น) ติดตั้งไวใน
ทิศทางที่กริดควรจะวางอย ู ใหปอนแหลงจายไฟฟากับ RCCB (หรืออุปกรณอื่น) 
เหมือนการใชงานตามปกติ แตผาน F′ และ R′ ตามที่กําหนดในข อ ฉ.1 และตอ
เขากับวงจรดังแสดงในรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9 ตามความเหมาะสม  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 48 -เพื่อใหสอดคลองกับคูมือการติดตั้งของผูทํา แผนกั้นหรือวิธีการอื่นหรือระยะหางในอากาศที่
เพียงพอ อาจจําเปนเพื่อปองกันกาซที่แตกตัวมีผลตอการต ิดตั้ง 
ใหติดตั้งแผนพอลิเอทิลีนบางตามที่กํ าหนดในภาคผนวก  ค. ดังแสดงในรูปที่ ค.1 ที่ระยะหาง
จากอุปกรณบังคับกลไก  10 มิลลิเมตร  สําหรับการทํางานเปด (O) เทานั้น  
ช)  ลําดับการทํางาน 
ขั้นตอนการทดสอบประกอบด วยลําดับการทํางาน ใหใชสัญลักษณตอไปนี้สําหรับกําหนด
ลําดับการทํางาน 
O หมายถึง  การทํางานเปดวงจร  เกิดการลัดวงจรโดยสวิตช  T โดยที่ RCCB และ SCPD(ถา
มี) อยูในตําแหนงปดวงจร  
CO หมายถึง  การทํางานปดวงจรของ  RCCB และสวิตช T และ SCPD(ถามี) อยูในตําแหนง
ปดวงจร  ตามดวยการทํางานเปดวงจรอยางอัตโนมัติ (ในกรณีของ SCPD ดูขอ 9.11.2.4) 
t หมายถึง  ชวงเวลาระหวางการท ํางานลัดวงจรที่ตอเนื่องกัน 2 ครั้ง ตองเทากับ 3 นาที หรือ
เปนระยะเวลาที่นานเท าที่ตองการ  สําหรับการปรับตั้งใหม หรือการเปลี่ยน ของ SCPD ถามี  
ซ) การทํางานของ RCCB ระหวางการทดสอบ  
 ระหวางการทดสอบ   RCCB ตองไมเกิดอันตรายตอผูทดสอบ  
ตองไมมีการอารกอยางถาวร ไมมีการวาบไฟตามผ ิวระหวางขั้วหรือระหวางขั้วกับโครงรองร ับ 
ไมมีการละลายของฟวส F หรือฟวส F′ (ถามี) 
ฌ) ภาวะของ  RCCB  หลังจากทดสอบ  
ภายหลังแตละการทดสอบตามข อ 9.11.2.2 ขอ 9.11.2.3 ขอ  9.11.2.4 ก) ขอ 9.11.2.4 ข) 
และ ขอ 9.11.2.4 ค) RCCB ตองไมเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไปไดโดยไมมีการซอม
บํารุง และตองสามารถ  
- เปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ  ขอ 9.7.3 แตที่สองเทาของแรงดันไฟฟาท ี่กําหนด 
เปนเวลา  1 นาที โดยไมตองทําการอบความช ื้นกอน 
- ตอและตัดกร ะแสไฟฟ าที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
ภายใตภาวะของขอ 9.9.2.3 ก) RCCB ตองทร ิปเมื่อปอนกระแสไฟฟาทดสอบ 1.25 I Δn  ให
ทดสอบเพียงหนึ่งครั้งกับหนึ่งขั้วที่สุมมาทดสอบ  โดยที่ไมตองวัดเวลาตัดวงจรของ  RCCB 
แผนพอลิเอทิลีนบาง ตองไมมีรูที่มองเห็นไดตามปกติหรือเห็นไดชัดเจนโดยไมมีการชวยขยายการ
มองเห็น  
นอกจากนี้ RCCB  ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจ ายตองสามารถผานการทดสอบ
ตามขอ 9.17 ถาทดสอบได 
9.11.2.2 การทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด  (Im) 
 การทดสอบนี้มีเจตนาเพื่อทวนสอบความสามารถของ  RCCB ในการตอวงจร  การนํากระแสไฟฟา
ตามเวลาที่กําหนด   และการตัดกระแสลัดวงจรขณะท ี่มีกระแสเหลือเป นสาเหตุให RCCB ทํางาน  
ก) ภาวะทดสอบ  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 49 -  ตองทดสอบ  RCCB ตามภาวะการทดสอบทั่วไปท ี่กําหนดในขอ 9.11.2.1 แตไมมี SCPD  ตอ
แทรกในวงจร  
ใหแทนการตอ G1 ที่มีอิมพีแดนซนอยมาก  ดวย RCCB และการตอที่มีอิมพีแดนซ เทากับ 
อิมพีแดนซของ SCPD โดยประมาณ  
สวิตชชวย S1 อยูในตําแหนงปดวงจร  
ข) วิธีทดสอบ  
ใหกระแสเหลือใช ทํางานมีคาเทากับ 10 IΔn  ไหลผานสวิตช S1 และความตานทาน R2 ลําดับ
การทํางานตองเปนดังนี้ 
CO-t-CO-t-CO  
9.11.2.3  การทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  (IΔm) 
การทดสอบนี้มีเจตนาเพื่อทวนสอบความสามารถของ  RCCB ในการต อวงจร  การนํากระแส
ไฟฟาตามเวลาที่กําหนด   และการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือ  
ก) ภาวะทดสอบ  
 ตองทดสอบ  RCCB ตามภาวะทดสอบทั่ วไปที่กําหนดในขอ 9.11.2.1 แต ไมมี SCPD  ตอแทรก
ในวงจร  แตใหตอในลักษณะที่กระแสไฟฟาลัดวงจรเปนกระแสเหลือ  
 การทดสอบนี้ ไมตองใช R3 ใหเปดวงจร  
 ใหตอทางเดินกระแสไฟฟาซ ึ่งไมไดนํากระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือเข ากับแหลงจาย
แรงดันไฟฟาที่ขั้วตอสายดานเขา  
ใหแทนการตอ G1 ที่มีอิมพีแดนซนอยมาก  ดวย RCCB และ การตอที่มีอิมพีแดนซ เทากับ 
อิมพีแดนซของ SCPD โดยประมาณ  
สวิตชชวย S1 อยูในตําแหนงปดวงจร  
ใหทดสอบแตละขั้วหมุนเวียนกันยกเวนขั้วสายกลางที่มีสวิตช(switched neutral pole) (ถามี) 
ข) วิธีทดสอบ  
ลําดับการทํางานตองเปนดังนี้ 
O-t-CO-t-CO 
การทํางานตัดวงจรในสวิตชชวย T ซิงโครไนซกับคลื่นแรงดันไฟฟาเพื่อใหไดจุดเริ่มตนที่มุม 45  
องศา ± 5 องศา  
ตองใชขั้วเดียวกัน เพื่อใชอางอิงกันสําหรับจุดประสงคของการซิงโครไนซ สําหรับตัวอยางที่
แตกตางกัน 
9.11.2.4  การทวนสอบการประสานระหวาง  RCCB กับ SCPD  
การทดสอบนี้มีเจตนาเพื่อทวนสอบว า RCCB ที่ปองกันโดย SCPD สามารถทนกระแสไฟฟ า
ลัดวงจรไดถึง กระแสไฟฟาลัดวงจรภายใต ภาวะที่กําหนด  (ดูขอ 5.3.10)  โดยไมเสียหาย  
กระแสไฟฟาล ัดวงจรถูกตัดดวยการทํางานรวมกันของ  RCCB และ  SCPD  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 50 -ระหวางการทดสอบท ั้ง RCCB และ SCPD ทํางาน  หรือ SCPD ทํางานต ัวเดียว อยางไรก็ตาม
ถา RCCB เปดวงจรตัวเดียว ถือวาการทดสอบผ าน 
ใหเปลี่ยนหรือปรับตั้ง  SCPD ทุกครั้งที่ทํางานแตละครั้ง 
การทดสอบตอไปนี้(ดูตารางที่ 13) ใหทําหลังจากภาวะทั่วไปตามขอ  9.11.2.1 : 
- การทดสอบ (ดูขอ 9.11.2.4 ก )) เพื่อตรวจสอบว า ที่กระแสไฟฟาล ัดวงจรภายใตภาวะ
ที่กําหนด  Inc  SCPD  ตองทํางานและปองก ัน RCCB  
การทดสอบกระท ําโดยไมตั้งคากระแสเหลือใดๆ 
- การทดสอบ  (ดูขอ 9.11.2.4 ข )) เพื่อตรวจสอบว า กระแสไฟฟาล ัดวงจรที่สมนัยกัน
กับคาที่กําหนดของวิสัยสามารถการต อและการตัดวงจร  Im SCPD ตองทํางานและ
ปองกัน  RCCB 
การทดสอบกระท ําโดยไมตั้งคากระแสเหลือใดๆ 
- การทดสอบ  (ดูขอ 9.11.2.4 ค)) เพื่อตรวจสอบวา กระแสไฟฟาลัดวงจรของเฟสก ับ
ดินมีคาถึงคาของกระแสไฟฟ าลัดวงจรของกระแสเหล ือภายใตภาวะที่กําหนด  IΔc 
RCCB ตองสามารถทนต อความเคนที่สมนัยกัน 
การทํางานตัดวงจรในสวิตชชวย T ซิงโครไนซกับคลื่นแรงดันไฟฟาเพื่อใหจุดเริ่มตนเกิดที่ 45  
องศา ± 5 องศา  
ตองใชขั้วเดียวกัน เพื่อใชอางอิงกันสําหรับเจตนาของการซ ิงโครไนซ สําหรับตัวอยางที่แตกตาง
กัน 
ก) การทวนสอบการประสานเม ื่อมีกระแสไฟฟ าลัดวงจรภายใตภาวะที่กําหนด  (Inc) 
1) ภาวะทดสอบ  
ใหแทนการตอ G1 ที่มีอิมพีแดนซนอยมาก  ดวย RCCB และดวย SCPD  
เปดสวิตชชวย S1 : โดยไมตั้งคากระแสเหลือใดๆ 
2) วิธีทดสอบ  
ลําดับการทํางานตองเปนดังนี้ 
O-t-CO . 
ข) การทวนสอบการประสานของว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรที่กําหนด (Im) 
1) ภาวะทดสอบ  
ใหแทนการตอ G1 ที่มีอิมพีแดนซนอยมาก  ดวย RCCB และดวย SCPD  
เปดสวิตชชวย S1 : โดยไมตั้งคากระแสเหลือใดๆ 
2) วิธีทดสอบ  
ลําดับการทํางานตองเปนดังนี้ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 51 - O-t-CO-t-CO. 
ค) การทวนสอบการประสานของกระแสไฟฟ าลัดวงจรของกระแสเหลือภายใต ภาวะที่กําหนด  
(IΔc)  
1) ภาวะทดสอบ  
ตองทดสอบ  RCCB ตามภาวะทดสอบท ั่วไปที่กําหนดในขอ 9.11.2.1 แตตอในลักษณะที่
กระแสไฟฟาล ัดวงจรเปนของกระแสเหลือ  
ใหทดสอบเพียงขั้วเดียวเทานั้นซึ่งตองไมใชขั้วตัดตอสายกลางที่มีสวิตช ของ RCCB  
 ใหตอทางเดินกระแสไฟฟาซ ึ่งไมไดนํากระแสไฟฟาลัดวงจรของกระแสเหลือเข ากับแหลงจาย
แรงดันไฟฟาที่ขั้วตอสายดานเขา  
แทนการตอ  G1 ที่มีอิมพีแดนซ นอยมาก  ดวย RCCB และดวย SCPD  
สวิตชชวย S1 อยูในตําแหนงปดวงจร  
2) วิธีทดสอบ  
ลําดับการทํางานตองเปนดังนี้ 
O-t-CO-t-CO 
9.12 การทวนสอบความทนการช็อกและแรงกระแทกทางกล  
9.12.1 การช็อกทางกล  
9.12.1.1 อุปกรณทดสอบ  
ใหทดสอบ  RCCB ดวยการช็อกทางกลโดยใช เครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ 11 ซึ่ง
ประกอบดวยฐานไม A ติดตั้งบนแทนคอนกรีต และยึดกับแทนไม B ดวยบานพับกับ ฐานไม 
A      แผงไม C ติดตั้งในแนวต ั้งฉากกับแทนไม B ซึ่งสามารถเปล ี่ยนระยะในแนวระดับจากบาน
พับ และสามารถหมุนเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งฉากกันได 2 ตําแหนง ที่ปลายแทนไม B รองรับ
ดวยแผนหยุดทําดวยโลหะ  (metal stop-plate) D ซึ่งวางอยูบนขดลวดสปร ิงที่มีคาคงตัวของ
ความยืดหยุนเทากับ 25 นิวตันตอมิลลิเมตร  
ยึด RCCB เขากับแผงไม C ใหแนน โดยมีระยะหางในแนวระดับจากจุดกึ่งกลางของตัวอยาง
กับแทนไม B เทากับ 180 มิลลิเมตร  เลื่อนแผงไม C จนกระทั่งระยะห างดานหนาที่ติดตั้ง
ตัวอยางอยูหางจากบานพั บเทากับ 200 มิลลิเมตร  ดังแสดงในรูปที่ 11 
ใหยึดมวลติดกับอีกดานหนึ่งแผงไม C ที่ตรงขามกับดานที่ติดตั้ง RCCB เพื่อให เกิดแรงสถิต
บนแผนหยุดทําดวยโลหะ  D เทากับ 25 นิวตัน และไดโมเมนตความเฉื่อยของระบบม ีคาคงที่ 
9.12.1.2 วิธีทดสอบ  
ใหทดสอบในขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  แตไมตองตอกับแหลงจายไฟฟา ยกแทน
ไม B ที่ปลายอิสระแลวปล อยใหตกลงมาจํานวน 50 ครั้ง จากความสูง  40 มิลลิเมตร  ชวง
ระหวางการตกลงมาแต ละครั้งตองใหตัวอยางหยุดนิ่ง 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 52 -หลังจากนั้นยึด RCCB เขากับอีกดานหนึ่งของแผงไม C และปลอยแทนไม B ใหตกลงมา
อีก 50 ครั้ง เหมือนกับการทดสอบคร ั้งแรก 
ภายหลังการทดสอบ  หมุนแผงไม C ไป  90 องศารอบแกนแนวด ิ่ง ถาจําเปนใหปรับตําแหนง
จนกระทั่งแกนแนวด ิ่งที่สมมาตรกันของ  RCCB อยูหางจากบานพ ับเทากับ 200 มิลลิเมตร  
ปลอยแทนไม B ใหตกลงมาอีก  50 ครั้งเหมือนการทดสอบคร ั้งแรกสําหรับ RCCB ที่ยึดก ับ
ดานหนึ่งของแผงไม C  และอีก 50 ครั้ง สําหรับ RCCB ที่ยึดกับอีกดานหนึ่งของแผงไม C  
กอนการเปลี่ยน ตําแหนงแตละครั้ง RCCB ตองสามารถป ดวงจรและเปดวงจรไดดวยมือ 
ในระหวางการทดสอบ  RCCB ตองไมเปดวงจรเอง  
9.12.2  แรงกระแทกทางกล  
การทดสอบให ทําโดยตรวจสอบก ับชิ้นสวนที่เผยตัวของ RCCB ที่ติดตั้งเหมือนการใชงานตามปกต ิ 
(ดูหมายเหตุของขอ 8.2) ซึ่งอาจจะไดรับแรงกระแทกทางกลในการใช งานตามปกติ โดยการ
ทดสอบตามขอ  9.12.2.1 สําหรับ RCCB ทุกแบบ  และให ทดสอบเพิ่มเติมดังนี้ 
− ขอ 9.12.2.2  สําหรับ RCCB ที่มีจุดประสงค ติดตั้งกับราง 
− ขอ 9.12.2.3  สําหรับ RCCB แบบเสียบ  
หมายเหตุ  เฉพาะ  RCCB ที่มีจุดประสงคใหมีเปลือกหุมทั้งหมด ไมตองทดสอบตามข อนี้ 
9.12.2.1 ใหทดสอบตัวอยางดวยการกระแทกด วยเครื่องทดสอบการกระแทก  ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึง
รูปที่ 14 
หัวกระแทกรูปครึ่งทรงกลมมีรัศม ี 10 มิลลิเมตร  ทําดวยสารพอลิแอไมด ซึ่งมีความแข็งรอกเวลล 
HR100 หัวกระแทกมีมวล (150  ± 1) กรัม ยึดหัวกระแทกอยางมั่นคงกับปลายดานลางของ
ทอเหล็กกลาที่มีเสนผานศูนยกลางภายนอก  9 มิลลิเมตร  และหนา  0.5 มิลลิเมตร  ปลายบนสวม
อยูกับเดือย เพื่อใหแกวงไดในระนาบดิ่งเทานั้น 
แกนของเดือยอยูเหนือแกนของหัวกระแทก  (1 000 ± 1) มิลลิเมตร  
ในการพิจารณาความแข็งรอกเวลลของพอลิแอไมด ที่ใชทําหัวกระแทก ใหใชภาวะที่กําหนดด ังนี้ 
− เสนผานศูนยกลางของลูกกลม : (12.7 ± 0.0025) มิลลิเมตร  
− โหลดเริ่มตน (100 ± 2) นิวตัน 
− โหลดเกิน  (500 ± 2.5) นิวตัน 
หมายเหตุ  ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการพิจารณาความแข ็งรอกเวลลของพลาสติก ใหไวใน ASTM D 
785-65(1970) 
ในการออกแบบเคร ื่องทดสอบ  ตองออกแบบให ใชแรงระหวาง 1.9 นิวตัน กับ 2.0 นิวตัน เพื่อ
ดันหนาหัวกระแทกขึ้นใหแกนทอเหล็กอยูในแนวระดับ 
RCCB แบบติดตั้งบนพื้นผิว ใหติดตั้งกับแผนไมอัดขนาด  175 มิลลิเมตร  × 175 มิลลิเมตร  
และหนา  8 มิลลิเมตร  ยึดแผนไมอัดที่ขอบบนและขอบล างเขากับแขนรับน้ําหนัก  ซึ่งเปนสวน
รองรับการติดตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 14 
สวนรองรับการติดตั้งตองมีมวล (10 ± 1) กิโลกรัม และตองติดตั้งอยูกับโครงรองรับแข็งโดยใช
เดือย ใหยึดโครงรองรับเขากับผนังแข็งอยางมั่นคง 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 53 - RCCB แบบติดตั้งแบบฝง ใหติดตั้งในอุปกรณทดสอบ  ดังแสดงในรูปที่ 15 ซึ่งยึดเขากับสวน
รองรับการติดตั้งอยางมั่นคง 
RCCB แบบติดตั้งกับแผงไฟฟา ใหติดตั้งในอุปกรณทดสอบ  ดังแสดงในรูปที่ 16 ซึ่งยึดเขากับ
ฐานรองรับอยางมั่นคง 
RCCB แบบเสียบใหติดตั้งในเตารับที่เหมาะสม  ซึ่งยึดเขากับแผนไมอัดหรืออุปกรณทดสอบ  ดัง
แสดงในรูปที่ 15 หรือรูปที่ 16 ตามความเหมาะสม  
RCCB สําหรับติดตั้งกับราง ใหติดตั้งกับรางที่เหมาะสมซึ่งยึดเขากับฐานรองรับอยางมั่นคง ดัง
แสดงในรูปที่ 17 
การออกแบบของเคร ื่องทดสอบ  ตองทําให 
− เลื่อนตัวอยางในแนวระดับและหมุนรอบแกนที่ตั้งฉากกับผิวหนาของแผนไมอัด 
− หมุนแผนไมอัดรอบแกนแนวดิ่งได  
ติดตั้ง RCCB พร อมฝาครอบ  (ถามี) เหมือนการใชงานตามปกติ เขากับแผนไมอัดหรือใน
อุปกรณทดสอบที่เหมาะสม  จนกระทั่งจุดกระแทกอยูในระนาบดิ่งผานแกนของเด ือยของหัว
กระแทก  
ทางเขาสายไฟฟาที่ไมมีชองกระทุงออกใหเปดชองทางสายเขาไว ถาเปนแบบกระทุงออกใหเปด
ไว 2 รู 
กอนการกระแทก ใหขันหมุดเกลียวยึดฐาน ฝาครอบ  และสิ่งอื่นที่คลายกัน ดวยทอรก 2 ใน 3 
ของคาที่กําหนดในตารางท ี่ 9 
ใหปลอยหัวกระแทกตกจากความส ูง 10 เซนติเมตร จากผิวหนาซึ่งเผยตัวเมื่อติดตั้ง RCCB 
เหมือนการใชงานตามปกติ 
ความสูงที่ปลอยตกดังกลาวเปนระยะทางในแนวด ิ่งระหวางตําแหนงของจุดตรวจสอบขณะที่
ปลอยหัวกระแทกกับตํ าแหนงของจุดที่หัวกระแทกกระทบก ับตัวอยาง 
จุดตรวจสอบคือจุดที่ทําเครื่องหมายบนผิวดานขางของหัวกระแทก  โดยลากเสนผานจุดตัดของ
แกนของทอเหล็กของหัวกระแทกกับแกนของห ัวกระแทกใหตั้งฉากก ับระนาบของแกนทั้งสองไป
บรรจบผิวดานขางของหัวกระแทก 
หมายเหตุ  ในทางทฤษฎี  จุดศูนยถวงของหัวกระแทกจะเป นจุดตรวจสอบแต จุดศูนยถวงพิจารณาไดยาก 
จึงเลือกจุดตรวจสอบตามท ี่กําหนดขางตน 
แตละ RCCB ใหทดสอบตัวอยางละ 10 ครั้ง โดยทดสอบกับอ ุปกรณบังคับกลไก  2 ครั้ง และ
ทดสอบกับบริเวณทั่วๆ ไปของตัวอยางที่อาจไดรับการกระแทกโดยกระจายให สม่ําเสมออีก 8 ครั้ง 
ไมตองทดสอบบร ิเวณรูกระทุงออกหรือชองเปดใดๆ  ที่ครอบไวดวยวัสดุโปรงใส  
โดยทั่วไป  ใหทดสอบที่แตละดานขางของตัวอยางภายหลังหม ุนไปมากที่สุดเท าที่เปนไปไดแตไม
เกิน 60 องศารอบแกนแนวด ิ่ง ดานละ 1 ครั้ง และทดสอบที่ประมาณจุดกึ่งกลางระหวางจุด
กระแทกดานขางกับจุดกระแทกอุปกรณบังคับกลไก  ตําแหนงละ 2 ครั้ง 
จากนั้นใหทดสอบ  2 ครั้งที่เหลือในลักษณะเดียวกัน ภายหลังหมุนต ัวอยางไป 90 องศารอบแกน
ที่ตั้งฉากกับแผนไมอัด 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 54 -ถามีทางเขาสายไฟฟาหรือรูกระทุงออก ใหติดตั้งตัวอยางในตําแหนงที่ทําใหแนวกระแทกท ั้งสอง
มีระยะหางจากช องเปดเทากันมากที่สุด 
การทดสอบกับอุปกรณบังคับกลไก  2 ครั้ง ครั้งแรกใหทดสอบขณะที่อุปกรณ บังคับกลไกอยูใน
ตําแหนง  ON และใหทดสอบอีกครั้งในขณะที่อุปกรณ บังคับกลไกอยูในตําแหนง  OFF 
ภายหลังการทดสอบ  ตัวอยางตองไมเสียหายตามขอกําหนดของมาตรฐานน ี้ โดยเฉพาะฝาครอบ
ซึ่งถาแตกแลวทําใหเขาถึงสวนที่มีไฟฟาได หรือเสียหายจนมีผลตอการใชงานตอไปของ  RCCB 
อุปกรณบังคับกลไก  วัสดุรองใน (lining) หรือแผนกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวน  และอุปกรณอื่นที่
คลายกันตองไมเสียหาย  
ในกรณีที่มีขอสงสัย  ใหทวนสอบโดยการถอดและประกอบส วนภายนอกใหม เชน เปลือกหุม  
และฝาครอบ  ชิ้นสวนเหลานี้หรือวัสดุรองในตองไมเสียหาย  
หมายเหตุ  ความเสียหายที่เก ิดขึ้น รอยบุบเล็กๆ ซึ่งไมทําใหระยะหางในอากาศหร ือระยะหางตามผิวฉนวน
ลดลงจากคาที่กําหนดในขอ  8.1.3 และรอยเล็กๆ  ซึ่งไมมีผลตอการปองกันไฟฟาช็อก ไมถือวาเปนความ
เสียหาย  
RCCB ที่ออกแบบใหยึดติดโดยใชหมุดเกลียวยึดและต ิดตั้งกับรางใหทดสอบ  RCCB 2 ชุด ชุด
แรกใหทดสอบโดยยึดดวยหมุดเกลียว และอีกชุดใหทดสอบโดยติดตั้งกับราง 
9.12.2.2 RCCB ที่ออกแบบใหติดตั้งกับราง ใหติดตั้งเหมือนการใช งานตามปกติกับรางที่ยึดไวกับผนัง
แข็งแนวดิ่งอยางมั่นคง แตไมตองตอสายไฟฟา และไมมีฝาครอบหรือแผ นฝาครอบใดๆ   
ใชเชือกดึงที่ผิวหนาของ RCCB โดยไมมีการกระตุก ดวยแรงดึงลง 50 นิวตัน เปนเวลา  1 นาที 
จากนั้นใหใชแรงดึงขึ้น 50 นิวตันโดยทันทีเปนเวลา  1 นาที ดังแสดงในรูปที่ 17  
ในระหวางการทดสอบ  RCCB ตองไม หลุดหลวม และภายหลังการทดสอบ  RCCB ตองไม 
เสียหายจนไมสามารถใชงานได 
9.13  การทดสอบความทนความร อน 
9.13.1 ใหอบตัวอยางที่ไมมีฝาครอบที่ถอดออกได  (ถามี) ในตูที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (100  ± 2) องศา
เซลเซียส เปนเวลา  1 ชั่วโมง และอบตัวอยางที่มีฝาครอบที่ถอดออกได มาดวยในตูที่ควบคุม
อุณหภูมิที่ได (70  ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา  1 ชั่วโมง 
ในระหวางการทดสอบ  ตัวอยางตองไมมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ  ที่มีผลเสียหายตอการใชงาน
ตอไป และสารปดผนึก (ถามี) ตองไมไหลเยิ้มออกมาจนท ําใหสวนที่มีไฟฟาอยูในสภาพเผยต ัว  
ภายหลังการทดสอบและภายหล ังที่ปลอยใหตัวอยางเย็นลงจนใกลเคียงกับอุณหภูมิหองตองไม
สามารถเขาถึงสวนที่มีไฟฟาซึ่งตามปกติไมสามารถเขาถึงไดเมื่อติดตั้งตัวอยางเหมือนการใช งาน
ตามปกติ ถึงแมวาจะทดสอบด วยนิ้วทดสอบมาตรฐานโดยใช แรงไมเกิน 5 นิวตัน  
ภายใตภาวะทดสอบตามข อ 9.9.2.3  ก)  RCCB ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 IΔn  
โดยใหทดสอบเพียงครั้งเดียวที่ขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุม โดยไมตองวัดเวลาตัดวงจร  
ภายหลังการทดสอบ  ตองยังคงเห็นเคร ื่องหมายไดอย างชัดเจน 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 55 - สารปดผนึกที่มีสีผิดไปจากเดิม พอง หรือเกิดการเคลื่อนตัวเพียงเล็กนอย ไมตองนํามาพิจารณา  
หากความปลอดภัยไม ลดลงตามที่กําหนดไว ในมาตรฐานนี้ 
9.13.2  ชิ้นสวนภายนอกของ  RCCB  ที่ทําดวยวัสดุฉนวนที่จําเปนใชยึดสวนที่มีกระแสไฟฟาหรือชิ้นสวนของ  
วงจรปองกันใหอยูในตําแหนง ใหทดสอบดวยเครื่องทดสอบแบบกดด วยลูกเหล็กหัวกลม
(spherical ) ที่มีรัศมี 2.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 18 ยกเวนในกรณีที่ใชได ชิ้นสวน ที่เปนวัสดุ
ฉนวนที่จําเปนใชยึดขั้วตอสายของตัวนําปองกันใหอยูในตําแหนงภายในกลอง ตองทดสอบตามข อ 
9.13.3 
ใหวางชิ้นสวนที่ทดสอบบนแท นรองรับที่ทําดวยเหล็กมีผิวหน าอยูในแนวระดับ และใชลูกเหล็กหัว
กลมที่มีเสนผานศู นยกลาง 5 มิลลิเมตร  กดที่ผิวหนาของชิ้นสวนที่ทดสอบดวยแรง  20 นิวตัน 
การทดสอบให อบในตูความรอนที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (125  ± 2) องศาเซลเซียส 
ภายหลัง 1 ชั่วโมง นําลูกเหล็กกลมออกและท ําชิ้นสวนที่ทดสอบใหเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียง
กับอุณหภูมิหองภายใน  10 วินาทีโดยการจุมในน้ําเย็น  
วัดเสนผานศูนยกลางของรอยกดท ี่เกิดจากลูกเหล็กหัวกลม เสนผานศูนยกลางที่วัดไดตองไมเกิน 
2 มิลลิเมตร  
9.13.3  ชิ้นสวนภายนอกขอ ง RCCB ที่ทําดวยวัสดุฉนวนที่ไมจําเปนใชยึดสวนที่มีไฟฟาหรือชิ้นสวนของ
วงจรปองกันใหอยูในตําแหนงถึงแมวาจะสัมผัสกัน ใหทดสอบดวยเครื่องทดสอบแบบกดด วยลูก
เหล็กหัวกลม ตามที่กําหนดในขอ 9.13.2 แตใหทดสอบที่อุณหภูมิ (70  ± 2) องศาเซลเซียส หรือ
ที่อุณหภูมิ (40  ± 2) องศาเซลเซียส บวกดวยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูงสุดที่หาไดจากชิ้นสวนที่
เกี่ยวเนื่องในระหวางการทดสอบตามข อ 9.8 แลวแตคาใดจะมากกวา                                             
หมายเหตุ  จุดประสงคของการทดสอบตามขอ  9.13.2 และขอ  9.13.3 ใหถือวาฐานติดตั้งของ RCCB แบบ
ติดตั้งบนพื้นผิว เปนชิ้นสวนภายนอก  
ชิ้นสวนที่ทําดวยเซรามิก  ไมตองทดสอบตามข อ 9.13.2 และขอ 9.13.3 
ถามีชิ้นสวนวัสดุฉนวนที่กลาวถึงในขอ 9.13.2 และขอ 9.13.3 ที่ทําดวยวัสด ุเดียวกันตั้งแต 2 ชิ้น
หรือมากกวา  ใหทดสอบตามขอ  9.13.2 หรือขอ 9.13.3 เพียงชิ้นเด ียวตามลําดับ 
9.14  การทดสอบความทนความร อนผิดปกติและไฟ  
การทดสอบดวยลวดรุงแสง (glow-wire test) ใหเปนไปตามภาคผนวก ณ. ภายใตภาวะที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 
− ชิ้นสวนภายนอกของ  RCCB ที่ทําดวยวัสดุฉนวนที่จําเปนใชยึดสวนที่มีไฟฟาหรือชิ้นสวนของวงจร
ปองกันใหอยูในตําแหนง  ใหทดสอบที่อุณหภูมิ (960 ± 15) องศาเซลเซียส 
− ชิ้นสวนภายนอกอื่นๆ ทั้งหมดที่ทําดวยวัสดุฉนวน  ใหทดสอบที่อุณหภูมิ (650 ± 10) องศา
เซลเซียส 
หมายเหตุ  จุดประสงคสําหรับการทดสอบตามข อนี้ ใหถือวาฐานติดตั้งของ  RCCB แบบติดตั้งบนพื้นผิว เปนชิ้นสวน
ภายนอก  
ถามีชิ้นสวนวัสดุฉนวนตามกลุมข างตนทําดวยวัสดุเดียวกัน ใหทดสอบเพียงชิ้นเดียวตามอุณหภูมิของ
การทดสอบลวดร ุงแสงที่เหมาะสม  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 56 -ไมตองทดสอบชิ้นสวนที่ทําดวยเซรามิก   
การทดสอบด วยลวดรุงแสง เพื่อใหมั่นใจวาลวดทดสอบท ี่ทําใหเกิดความรอนทางไฟฟาภายใต
ภาวะการทดสอบท ี่กําหนด  ไมเปนสาเหตุใหเกิดการจุดติดไฟของวัสดุฉนวน  หรือเพื่อใหมั่นใจไดวาวัสดุ
ฉนวนซึ่งอาจจุดติดไฟไดดวยลวดทดสอบท ี่ทําใหเกิดความรอนภายใตภาวะการทดสอบท ี่กําหนดนั้น มี
ขีดจํากัดของเวลาการไหม โดยไมมีการแพรกระจายของไฟด วยเปลวไฟ  หรือชิ้นที่ไหม หรือมีสิ่งหยด
ออกมา  
การทดสอบตามข อนี้ ใหทดสอบเพียงตัวอยางเดียว 
ในกรณีที่มีขอสงสัย  ใหทดสอบซ้ํากับตัวอยางใหมอีก 2 ตัวอยาง 
การทดสอบตามข อนี้ ใหทดสอบดวยลวดรุงแสงเพียงครั้งเดียว 
ในระหวางการทดสอบ  ตัวอยางตองอยูในตําแหนงที่ใหผลเลวที่สุดตามเจตนาของการใช งาน (ผิวหนา
ที่ทดสอบอยูในแนวดิ่ง) 
ใหปลายของลวดร ุงแสงกระทํากับผิวหนาที่กําหนดของชิ้นทดสอบ  โดยพิจารณาถึงภาวะตามเจตนา
ของการใชงาน ที่สวนที่มีความรอนหรือสวนที่ติดไฟอาจมาสัมผ ัสกับตัวอยาง 
ใหถือวาตัวอยางเปนไปตามขอกําหนดของการทดสอบด วยลวดรุงแสง ถา 
− ไมมีทั้งเปลวไฟที่มองเห็นได  และไมมีการรุงแสงอย างตอเนื่อง 
− หรือเปลวไฟและการรุงแสงบนต ัวอยาง ดับไดเองภายใน  30 วินาที หลังจากนําลวดร ุงแสงออก 
ตองไมมีการจุดติดไฟของกระดาษทิสช ูหรือการไหมเกรียมของแผนไมสน 
9.15  การทวนสอบกลไกทร ิปอิสระ 
9.15.1  ภาวะทดสอบท ั่วไป 
ติดตั้งและตอสายไฟฟาของ RCCB เหมือนการใชงานตามปกติ 
ใหทดสอบกับวงจรที่ไมมีความเหนี่ยวนํา ดังแผนภาพที่แสดงในรูปที่ 4ก 
9.15.2  วิธีทดสอบ  
ปอนกระแสเหลือเทาก ับ 1.5 IΔn ไหลผานโดยการปดวงจรดวยสวิตชทดสอบ  S2 ขณะที่ RCCB อยู
ในตําแหนงปดวงจรและยึดอุปกรณบังคับกลไกใหอยูในตําแหนงปดวงจร    RCCB ตองทริป  
จากนั้นใหทดสอบซ้ํา โดยใหอุปกรณ บังคับกลไกเคลื่อนที่อยางชาๆเกินชวงเวลาประมาณ  1 วินาที 
ไปยังตําแหนงที่กระแสไฟฟาเริ่มตนไหลผาน ตองเกิดการทร ิปโดยไมมีการเคลื่อนที่ตอไปของ
อุปกรณบังคับกลไก  
แตละการทดสอบ  ใหทดสอบ  3 ครั้ง อยางนอยตองทดสอบ  1 ครั้งกับแตละขั้วที่ตอเขากับเฟส 
หมายเหตุ 1.   ถา RCCB มีอุปกรณบังคับกลไกมากกว าหนึ่งตัว ใหทวนสอบการท ํางานของกลไกทร ิปอิสระของ
อุปกรณบังคับกลไกทุกตัว 
หมายเหตุ 2.   RCCB ที่มีการตั้งคากระแสเหลือใชทํางานไดหลายคา  ใหทดสอบแตละคาจนครบทุกคา 
9.16 การทวนสอบการทํางานของอ ุปกรณทดสอบที่ขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 57 - ก) ใหปอนแรงดันไฟฟาเขากับ RCCB เทากับ 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาท ี่กําหนด ใหอุปกรณ
ทดสอบทํางานในขณะน ั้นจํานวน 25 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 5 วินาที กอนการทํางานแตละครั้งให
ปดวงจรของ  RCCB ใหม 
ข) ใหทดสอบซ้ําตามขอ ก)  ดวยแรงดันไฟฟาเทากับ 1.1 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  
ค) ใหทดสอบซ้ําตามขอ ข) แตใหทดสอบเพียงครั้งเดียว โดยใหอุปกรณบังคับกลไกของอุปกรณ 
ทดสอบอยูในตําแหนงปดวงจร  เปนเวลา  30 วินาที 
แตละครั้งของการทดสอบ   RCCB ตองทํางาน   ภายหลังการทดสอบตองไม มีความเสียหายที่มีผลตอ
การใชงานตอไป 
เพื่อตรวจสอบวาแอมแปร-รอบ(ampere-turn )ที่เกิดขึ้นของอุปกรณทดสอบนอยกวา 2.5 เทาของ
แอมแปร-รอบที่เกิดจากกระแสเหล ือเทากับ IΔn ที่แรงดันไฟฟาที่กําหนด ใหวัดอิมพีแดนซของวงจร
ของอุปกรณทดสอบ  และคํานวณหากระแสไฟฟาทดสอบโดยพ ิจารณาจากวงจรของอ ุปกรณทดสอบ  
ถาการทวนสอบข างตนจําเปนตองถอดชิ้นสวนของ  RCCB  ใหใชตัวอยางที่แยกตางหาก 
หมายเหตุ  ใหถือวาการทดสอบตามข อ 9.10 ครอบคลุมเรื่องการทวนสอบความทนทานการใชงานของอ ุปกรณ
ทดสอบ  
9.17  การทวนสอบการทํางานของ  RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ตามประเภทที่
แบงในขอ 4.1.2.1 ในกรณีที่แรงด ันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 
9.17.1  การหาคาของขีดจํากัดของแรงดันไฟฟาของแหลงจาย (Ux) 
ใหปอนแรงดันไฟฟาที่เทากับแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับขั้วตอสายดานเขาของ RCCB หลังจาก
นั้นใหปรับแรงดันไฟฟาใหลดลงจนเทากับศูนย ภายในชวงเวลาประมาณ  30 วินาที หรือภายใน
ชวงเวลาที่นานพอเมื่อเทียบก ับการเปดวงจรที่มีการหนวงเวลา  (ถามี) (ดูขอ  8.12) แลวแตคาใด
จะมากกวา  จนกระทั่งเกิดการเปดวงจรอย างอัตโนมัติ 
ใหวัดแรงดันไฟฟาที่เกิดการเปดวงจรอย างอัตโนมัติ  จํานวน  5 ครั้ง 
ทุกคาที่วัดไดตองนอยกวา 0.85 เทาของแรงดันไฟฟาที่กําหนด  (หรือ 0.85 เทาของคาต่ําสุดของ
พิสัยแรงดันไฟฟาที่กําหนด ) 
หลังจากสิ้นสุดการวัดครั้งสุดทาย ใหทวนสอบการท ํางานของ RCCB วาเปนไปตามที่กําหนดใน
ตารางที่ 1 ในกรณีที่มีแรงดันไฟฟาของแหลงจายตก โดยใหกระแสเหลือเทากับ IΔn และปอน
แรงดันไฟฟาซึ่งมีคาพอดีสูงกวาคาสูงสุดที่วัดไดที่ทําให RCCB เปดวงจร 
หลังจากนั้น ตองตรวจสอบว าที่คาใดๆ ของแรงดันไฟฟาที่นอยกวาคาต่ําสุดที่วัดไดในการทดสอบ
ขางตน  ตองไมสามารถปดวงจร  RCCB โดยอุปกรณบังคับกลไกดวยมือ 
9.17.2  การทวนสอบการเป ดวงจรอยางอัตโนมัติในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจ ายลมเหลว 
ใหปอน แรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับดานเขาของ RCCB (หรือแรงดันไฟฟาที่มีคาภายในพิสัยของ
แรงดันไฟฟาที่กําหนด ) และปดวงจร   
หลังจากนั้นให เปดวงจรของแรงด ันไฟฟาของแหลงจายดานเขา 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 58 - ใหวัดชวงเวลาระหวางการเปดวงจรของแรงด ันไฟฟาของแหลงจายดานเขากับการเปดวงจรของ
หนาสัมผัสหลัก  
ใหวัด 5 ครั้ง ดังนี้ 
ก)  RCCB ที่เปดวงจรโดยไมมี การหนวงเวลา  คาที่วัดไดตองไมเกิน 0.5 วินาที 
ข)  RCCB ที่เปดวงจรโดยมีการหนวงเวลา  คาสูงสุดและคาต่ําสุดที่วัดไดตองอยูภายในพิสัยที่ผูทํา
ระบุ 
หมายเหตุ ไมตองทวนสอบค า Uy (ดูขอ  3.4.10.2) 
9.17.3  การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานในขณะท ี่มีกระแสเหลือ สําหรับ RCCB ที่เปดวงจรโดย
มีการหนวงเวลา  ในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว 
ตอ RCCB เขากับวงจรทดสอบตามร ูปที่ 4ก และปอนแรงด ันไฟฟาที่กําหนดเขากับดานเขา (หรือ
แรงดันไฟฟาใดๆ ที่มีคาภายในพิสัยของแรงด ันไฟฟาที่กําหนด )  
หลังจากนั้นให เปดวงจรทุกเฟสยกเวนหน ึ่งเฟสดวยสวิตช S3 
ในระหวางการหน วงเวลา  (ดูตารางที่ 6) ที่ผูทําระบุ ใหทดสอบ  RCCB ตามข อ 9.9.2  กอนการวัด
แตละครั้ง ตองมีการปดวงจรและเปดวงจรดวยสวิตช S3 ในเวลาตอมา 
หมายเหตุ  การทดสอบตามข อ 9.9.2.1 ใหทดสอบกับการหนวงเวลาท ี่มากกวา 30 วินาทีเทานั้น 
9.17.4  การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานของ  RCCB ที่มีทางเดินกระแสไฟฟา 3 ทางหรือ 4 ทาง 
ในขณะที่มีกระแสเหลือ ใหปอนกําลังไฟฟาเฉพาะขั้วตอสายกลาง  และขั้วตอสายดานเขาขั้วใดขั้ว
หนึ่งเทานั้น  
ในกรณีของ RCCB ที่มีทางเดินกระแสไฟฟา  3 ทางหรือ 4 ทาง  (ดูขอ 4.3) ใหทดสอบตามขอ  
9.9.2.3  แตใหปอนกําลังไฟฟาเฉพาะข ั้วตอสายกลางและข ั้วตอสายดานเขาขั้วใดขั้วหนึ่งเทานั้น  
การตอวงจรทดสอบให เปนไปตามรูปที่ 4ก รูปที่ 4ข และรูปที่ 4ค 
ใหทําการทดสอบซ้ํา โดยหมุนเวียนกันไปทุกขั้วตอสาย 
9.18  การทวนสอบข ีดจํากัดคากระแสไมทํางานในภาวะของกระแสเก ิน  
หมายเหตุ  RCCB ที่มีการตั้งไดหลายคา  ใหทดสอบที่การตั้งคาต่ําสุด 
9.18.1 การทวนสอบข ีดจํากัดคากระแสไฟฟ าเกินในกรณีกระแสโหลดไหลผ าน RCCB ที่มีทางเดิน
กระแสไฟฟา  2 ทาง 
ใหตอ RCCB เชนเดียวกับการใชงานตามปกติ ดวยโหลดที่ไม มีความเหนี่ยวนําที่มีคากระแสไฟฟ า
เทากับ 6 In 
ปดวงจร  โหลดดวยสวิตชทดสอบสองขั้วและเปดวงจรหลังจาก  1 วินาที 
ใหทดสอบซ้ําจํานวน 3 ครั้ง ชวงเวลาระหวางการท ํางานปด สองครั้งที่ตอเนื่องกัน ตองไมนอยกวา 
1 นาที 
RCCB ตองไมเปดวงจร 
RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับ
ดานเขา (หรือแรงดันไฟฟาใดๆ ที่มีคาอยูภายในพิสัยของแรงดันไฟฟาที่กําหนด ) 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 59 - 9.18.2  การทวนสอบข ีดจํากัดคาของกระแสเก ินในกรณีที่โหลดเฟสเดียวไหลผาน RCCB แบบ 3 ขั้วหรือแบบ  
4 ขั้ว 
ใหตอ RCCB เขากับวงจรทดสอบ  ดังแสดงในรูปที่ 19 สวิตช S1 อยูในตําแหนงเปดวงจร   
ปรับคาความตานทาน  R จนไดกระแสไฟฟาเทากับ 6 In  เทาของกระแสไฟฟ าที่ไหลในวงจร  
หมายเหตุ  จุดประสงคของการปรับกระแสไฟฟาตามขอนี้ ใหแทนที่ RCCB D โดยการตอดวยอิมพีแดนซที่มีคานอย
มาก 
สวิตช S1 เริ่มตนที่ตําแหนงเปดวงจร  ใหปดวงรและเปดวงจรใหมภายหล ัง 1 วินาที  
ใหทดสอบซ้ําจํานวน 3 ครั้ง สําหรับแตละคูของทางเดินกระแสไฟฟาที่เปนไปได ชวงเวลาระหวางการ
ทํางานปด 2 ครั้งที่ตอเนื่องกัน ตองไมนอยกวา 1 นาที 
RCCB ตองไมเปดวงจร 
RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ใหปอนแรงดันไฟฟาที่กําหนดเขากับดานเขา 
(หรือแรงดันไฟฟาใดๆ ที่มีคาอยูภายในพ ิสัยของแรงดันไฟฟาที่กําหนด) 
9.19  การทวนสอบการทํางานขอ ง RCCB ในกรณีของกระแสเสิรจท ี่เกิดจากแรงดันอิมพัลส 
9.19.1 กระแสเสิรจทดสอบสําหรับ RCCB ทุกประเภท  [คลื่นกระแสไฟฟาแกวงหนวง(current ring wave)  0.5 
ไมโครวินาที/100 กิโลเฮิรตซ] 
ใหทดสอบ  RCCB ดวยเครื่องกําเนิดเสิรจที่สามารถทําใหเกิดคลื่นกระแสไฟฟาแกวงหนวง 
(damped oscillator current) ดังแสดงในรูปที่ 19 ก)  ตัวอยางแผนภาพวงจรส ําหรับการตอ 
RCCB ดังแสดงในร ูปที่ 19 ข)  
เลือกสุมขั้วหนึ่งของ  RCCB ใหทดสอบดวยกระแสเสิรจจํานวน  10 ครั้ง ใหกลับขั้วของคลื่นเสิรจ
ภายหลังทุกการทดสอบ  2 ครั้ง ชวงเวลาระหวางการทดสอบ  2 ครั้งที่ตอเนื่องกันตองมีคาประมาณ  
30 วินาที 
ใหวัดอิมพัลสของกระแสดวยวิธีที่เหมาะสม และปรับตั้งโดยใช RCCB เพิ่มเติมที่เปนแบบเดียวกัน 
มี In และ IΔn เทากัน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดดังนี้  
− คายอด  200 แอมแปร10
0   +% หรือ 
25 แอมแปร10
0   +% สําหรับ RCCB ที่มี IΔn ≤ 10  
มิลลิแอมแปร 
− เวลาหนาคลื่นเสมือน  0.5 ไมโครวินาที ± 30 % 
− ชวงเวลาของคล ื่นแกวงตามมา  10 ไมโครวินาที ± 20 % 
− แตละคายอดที่ตอเนื่อง ประมาณ  60 % ของคายอดที่อยูกอนหนา 
ในระหวางการทดสอบ   RCCB ตองไมทริป  ภายหลังการทดสอบด วยคลื่นกระแสไฟฟาแกวงหน วง 
ใหทวนสอบความถูกต องของการทํางานของ  RCCB ตามขอ 9.9.2.3  โดยใหวัดเวลาทริปที่ IΔn 
เทานั้น 
9.19.2  การทวนสอบการท ํางานที่กระแสเสิรจไมเกิน 3 000 แอมแปร (กระแสเสิรจทดสอบ  8/20 
ไมโครวินาที) 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 60 -9.19.2.1 ภาวะทดสอบ      
ใหทดสอบ  RCCB ดวยเครื่องกําเน ิดกระแสเสิรจท ี่สามารถทําใหเกิดกระแสเสิรจหน วง 8/20 
ไมโครวินาที ดังแสดงในรูปที่ 23   ตัวอยางแผนภาพวงจรทดสอบส ําหรับการตอ RCCB ดัง
แสดงในรูปที่ 24 
เลือกสุมขั้วหนึ่งของ RCCB ใหทดสอบดวยกระแสเสิรจจํานวน 10 ครั้ง ใหกลับขั้วของคลื่น
กระแสเสิรจทุกการทดสอบ  2 ครั้ง ชวงเวลาระหวางการทดสอบ  2 ครั้งที่ตอเนื่องกันตองมี
คาประมาณ  30 วินาที  
วัดอิมพัลสของกระแสดวยวิธีที่เหมาะสม และปรับตั้งโดยใช RCCB เพิ่มเติมที่เปนแบบ
เดียวกัน มี In และ IΔn เทากัน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด  ดังนี้ 
− คายอด  3 000 แอมแปร100   +% 
− เวลาหนาคลื่นเสมือน  8 ไมโครวินาที ± 20 % 
− เวลาที่มีคาครึ่งคลื่นเสมือน  20 ไมโครวินาที ± 20 % 
− คายอดของกระแสย อนกลับ  นอยกวา  30 % ของคายอด 
ใหปรับตั้งกระแสไฟฟาใหมีรูปรางกระแสเชิงเสนกํากับ(asymptotic ) สําหรับการทดสอบก ับ
ตัวอยางอื่นที่เปนแบบเดียวกัน มี In และ IΔn เทากัน กระแสยอนกลับ  (ถามี) ตองไมเกินรอย
ละ 30 ของคายอด 
9.19.2.2 ผลการทดสอบสําหร ับ RCCB แบบ S 
ในระหวางการทดสอบ   RCCB ตองไมทริป 
ภายหลังการทดสอบด วยกระแสเสิรจ ใหทวนสอบความถูกต องของการทํางานของ  RCCB ตาม
ขอ 9.9.2.3  โดยใหวัดเวลาตัดวงจรที่ IΔn เทานั้น  
9.19.2.3 ผลการทดสอบสําหร ับ RCCB แบบทั่วไป 
ในระหวางการทดสอบ   RCCB อาจจะทริป  ภายหลังการทริปใดๆ  ตองปดวงจรใหม 
ภายหลังการทดสอบด วยกระแสเสิรจ ใหทวนสอบความถูกต องของการทํางานของ  RCCB ตาม
ขอ 9.9.2.3  โดยใหวัดเวลาตัดวงจร  ที่ IΔn เทานั้น 
9.20  การทวนสอบความทนของฉนวนต อแรงดันอิมพัลส  
ใหทดสอบ  RCCB ที่ยึดอยางมั่นคงกับแทนรองรับโลหะ  ตอสายเหมือนการใชงานตามปกติ และอยูใน
ตําแหนงปดวงจร 
อิมพัลสบวกและลบ  ที่ไดจากเครื่องกําเนิดอิมพัลส มีเวลาดานหนา 1.2 ไมโครวินาที และเวลาที่มีคา
ครึ่งคลื่น 50 ไมโครวินาที มีเกณฑความคลาดเคล ื่อน ดังนี้ 
− ± รอยละ  5 สําหรับคายอด 
− ± รอยละ  30 สําหรับเวลาหนาคลื่น 
− ± รอยละ  20 สําหรับเวลาที่มีคาครึ่งคลื่น 
อนุกรมที่ 1 ของการทดสอบ  ใหทดสอบดวยแรงดันไฟฟาอิมพัลส 6 กิโลโวลตคายอด โดยใหปอนอิม
พัลสระหวางขั้วเฟสที่ตอเขาดวยกัน  กับขั้วสายกลาง (หรือทางเดิน) ของ RCCB 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 61 - อนุกรมที่ 2 ของการทดสอบ  ใหทดสอบดวยแรงดันอิมพัลส 8 กิโลโวลตคายอด โดยใหปอนอิมพัลส
ระหวางแทนรองรับโลหะที่ตอเขากับขั้วตอสายที่มีจุดประสงคสําหรับตัวนําปองกัน (ถามี) กับขั้วเฟส
และขั้วสายกลาง (หรือทางเดิน) ที่ตอเขาดวยกัน 
หมายเหตุ 1.   อิมพีแดนซของเสิรจของเครื่องทดสอบ  ตองเทากับ 500 โอหม 
หมายเหตุ 2. คา 6 กิโลโวลต และ 8 กิโลโวลต เปนคาที่เผื่อไว 
ในทั้ง 2 กรณี ใหปอนอิมพัลสบวก  5 ครั้ง และอิมพัลสลบ 5 ครั้ง ชวงเวลาระหวางอ ิมพัลสที่ตอเนื่องกัน
ตองไมนอยกวา 10 วินาที 
ตองไมเกิดการปลอยประจุทําลายที่ไมเจตนา  (unintentional disruptive discharge) 
อยางไรก็ตาม ถาเกิดการปลอยประจุทําลาย  1 ครั้ง ใหทดสอบเพิ่มเติมอีก 10 ครั้ง ดวยอิมพัลสที่มี
สภาพขั้วเดียวกันกับที่ทําใหเกิดการปลอยประจุทําลาย  การตอใหเหมือนกับการ ตอที่เกิดความล มเหลว
ขึ้น 
ตองไมเกิดการปลอยประจุทําลายอีก 
หมายเหตุ 3.   คําวา “การปลอยประจุทําลายที่ไมเจตนา ” ใชครอบคลุมถึงปรากฏการณของการล มเหลวของฉนวน
ภายใตความเคนทางไฟฟา ซึ่งรวมทั้งการลดลงของแรงดันไฟฟ า และการไหลผานของกระแสไฟฟา  
หมายเหตุ 4.   การปลอยประจุที่เจตนา  ครอบคลุมถึงการปลอยประจุที่เกิดจากการรวมก ันของกับดักเสิรจ(surge 
arrester)ใดๆ 
ใหปรับรูปรางของอิมพัลสขณะที่ RCCB ที่ทดสอบตอเขากับเครื่องกําเนิดอิมพัลส สําหรับจุดประสงคนี้ 
ตองใชตัวแบงแรงดันไฟฟาและตัวรับรูแรงดันไฟฟา   
ยอมใหเกิดการแกวงในอิมพัลสไดเล็กนอย ถาหากแอมพลิจูดของการแกว งใกลคายอดของอิมพัลสมี
คานอยกวารอยละ 5 ของคายอด 
ยอมใหมีการแกวงที่คร ึ่งแรกของดานหนา ที่มีแอมพลิจูดของการแกว งไมเกินรอยละ 10 ของคายอด 
9.21  การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานท ี่กระแสเหลือที่มีองค ประกอบไฟฟากระแสตรง  
ใหใชภาวะทดสอบตามข อ 9.9.1 และขอ 9.9.5   ยกเวนวงจรทดสอบต องเปนไปตามรูปที่ 4ข หรือรูปที่ 
4ค ตามความเหมาะสม  
9.21.1  อุปกรณตัดวงจรกระแสเหลือ  แบบ A 
9.21.1.1 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางาน ในกรณีการเพิ่มตอเนื่องของกระแสเหล ือชนิด
กระแสไฟฟาตรงพ ัลสตอเนื่อง  
การทดสอบตองเปนไปตามรูปที่ 4ข 
สวิตชชวย S1 และ S2 และ RCCB D ตองอยูในตําแหนงปดวงจร  ควบคุมไทริสเตอรที่
เกี่ยวเนื่องเพื่อใหไดลักษณะของมุมหน วงกระแส α เทากับ 0 องศา 90 องศา และ 135 องศา 
แตละขั้วของ RCCB ตองทดสอบ  2 ครั้งที่มุมหนวงกระแสแตละมุม  ขณะที่สวิตชชวย S3 อยู
ในตําแหนง  I และตําแหนง  II 
การทดสอบทุกครั้ง ใหเพิ่มกระแสไฟฟาอยางสม่ําเสมอดวยอัตราสวนประมาณ  1.4 IΔn/30 
แอมแปรตอวินาที  สําหรับ RCCB ที่มี IΔn > 0.01 แอมแปร  และดวยอัตราสวนประมาณ  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 62 -2 IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCCB ที่มี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร  โดยใหเริ่มตนจากศูนย  
กระแสไฟฟาทริป ( และเวลาตัดวงจรที่เกี่ยวเนื่อง) ตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 17 
ตารางที่ 17  พิสัยของกระแสไฟฟาทร ิปสําหรับ RCCB แบบ A 
(ขอ 9.21.1.1) 
กระแสไฟฟาทริป 
A มุม α 
ขีดจํากัดลาง ขีดจํากัดบน 
0° 0.35 IΔn 
90° 0.25 IΔn 
135° 0.11 IΔn 1.4 IΔn หรือ 2 IΔn 
(ตามขอ 5.3.12) 
 
9.21.1.2 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางาน ในกรณีที่กระแสเหลือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลส
ตอเนื่องเกิดขึ้นทันที  
การทดสอบให เปนไปตามรูปที่ 4ข 
ใหสอบเทียบวงจรที่คาที่กําหนดดังตอไปนี้ และสวิตชชวย S1 และ RCCB อยูในตําแหนงปด
วงจร ทําใหเกิดกระแสเหลือทันทีดวยการปดสวิตชชวย S2 
หมายเหตุ  ในกรณีของ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจายตามการแบ งประเภทใน
ขอ 4.1.2.2 ก) วงจรควบคุมไดรับแรงดันไฟฟาจากดานเขาของวงจรหลัก การทวนสอบน ี้ไม
รวมเวลาที่จําเปนสําหรับการปอนทางไฟฟาให RCCB  ในกรณีนี้ การทวนสอบให พิจารณาโดย
ใหสวิตชชวย S2 และ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ทําใหเกิดกระแสเหลือทันทีดวยการปด
วงจรดวยสวิตช ชวย S1 
ใหทดสอบที่แตละคาของกระแสเหลือตามท ี่กําหนดในตารางท ี่ 1 ตามแบบของ  RCCB  
ใหวัดเวลาตัดวงจร  2 ครั้ง ที่คากระแสเหลือเทากับ IΔn คูณดวย 1.4 สําหรับ RCCB ที่มี 
IΔn > 0.01 แอมแปร  และคูณดวย 2 สําหรับ RCCB ที่มี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร  ที่มุมหนวง
กระแส  α = 0 องศา ขณะที่สวิตชชวย S3 อยูในตําแหนง I สําหรับการวัดครั้งแรก และอยูใน
ตําแหนง  II สําหรับการวัดครั้งที่สอง 
ตองไมมีคาเกินคาขีดจํากัดที่กําหนด  
9.21.1.3 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานขณะม ีโหลดที่อุณหภูมิอางอิง 
ใหทดสอบซ้ําตามขอ 9.21.1.1 ขั้วที่ทดสอบและข ั้วอื่นอีกหนึ่งขั้วของ RCCB ใหปอนโหลด
ดวยกระแสไฟฟ าที่กําหนด  เปนเวลาสั้นๆกอนการทดสอบ  
หมายเหตุ  การปอนโหลดดวยกระแสไฟฟ าที่กําหนด  ไมไดแสดงไวในรูปที่ 4ข 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 63 - 9.21.1.4 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางาน ในกรณีที่กระแสเหลือชนิดกระแสฟาตรงพัลส
ตอเนื่องพรอมดวยกระแสไฟฟ าตรงเรียบเทากับ 0.006 แอมแปร 
การทดสอบให เปนไปตามรูปที่ 4ค ที่กระแสเหลือที่ทําเปนกระแสตรงครึ่งคล ื่น (มุมหนวง
กระแส  α = 0 องศา) พรอมดวยกระแสไฟฟาตรงเร ียบเทากับ 0.006 แอมแปร  
ใหทดสอบแตละขั้วของ RCCB หมุนเวียนกันไป จํานวนขั้วละ 2 ครั้งที่แตละตําแหนง I และ 
ตําแหนง II 
กระแสไฟฟารูปครึ่งคลื่น I1 ใหเริ่มตนจากศูนย แลวเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอดวยอัตรา
ประมาณ  1.4 IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCCB ที่มี IΔn > 0.01 แอมแปร  และ 2 
IΔn/30 แอมแปรตอวินาที สําหรับ RCCB ที่มี IΔn ≤ 0.01 แอมแปร อุปกรณตองทริปกอน
กระแสไฟฟานี้มีคาเกิน 1.4 IΔn + 6 มิลลิแอมแปร หรือ 2 IΔn + 6 มิลลิแอมแปร ตามลําดับ 
9.22  การทวนสอบความเช ื่อถือได 
การตรวจสอบให เปนไปตามขอ 9.22.1 และขอ 9.22.2  
หมายเหตุ RCCB ที่มีการตั้งคาไดหลายคา ใหทดสอบที่การตั้งคาต่ําสุด 
9.22.1  การทดสอบความทนสภาพอากาศ  
9.22.1.1 ตูทดสอบ  
ตูทดสอบตองเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก  ด. น้ําที่เกิดจากการควบแน นตองระบายออก
จากตูอยางตอเนื่อง และตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะทําใหบริสุทธิ์กอน ใหใชเฉพาะน้ํากลั่น
เทานั้นสําหรับการรักษาความชื้นใหคงอยูในตู 
กอนนําน้ํากลั่นเขาไปในตู น้ํากลั่นตองมีคาความตานทานจําเพาะไมนอยกวา 500 โอหมเมตร  
และคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.0 ± 0.2 ในระหวางและภายหล ังการทดสอบ  น้ํา
กลั่นตองมีคาความตานทานจําเพาะตองไมนอยกวา  100 โอหมเมตร  และคา pH ยังคงอยู
ภายใน  7.0 ± 1.0 
9.22.1.2 ภาวะรุนแรง 
วัฏจักรทดสอบที่ใหผลภายใตภาวะตอไปนี้ 
− อุณหภูมิดานสูง :  (55 ± 2) องศาเซลเซียส 
− จํานวนวัฏจักร :  28 
9.22.1.3 วิธีทดสอบ  
ก)  การทวนสอบเบ ื้องตน 
ใหทวนสอบเบื้องตน โดยการทดสอบ  RCCB ตามขอ 9.9.2.3 ที่ IΔn เทานั้น  
ข)  ภาวะทดสอบ  
1)  ติดตั้ง RCCB และต อสายเหมือนการใชงานตามปกติ และนําไปไวในตูทดสอบโดยให 
อยูในตําแหนงปดวงจร 
2)  คาบเวลาเสถียร  (ดูรูปที่ 20) 
อุณหภูมิของ RCCB ตองทําใหเสถียรที่ (25 ± 3) องศาเซลเซียส 
ก)  โดยการวาง  RCCB ไวในตูที่แยกตางหากกอนนําไปไวในต ูทดสอบ  หรือ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 64 -ข)  โดยการปรับตั้งอุณหภูมิของตูทดสอบใหเทากับ (25 ± 3) องศาเซลเซ ียส 
ภายหลังนํา RCCB ไปไวในตูทดสอบ  และรักษาอุณหภูมิไวที่ระดับนี้จนอุณหภูมิ
เสถียร 
ในระหวางการทําอุณหภูมิใหเสถียรทั้งสองวิธี ความชื้นสัมพัทธตองมีคาอยูภายใน
ขีดจํากัดที่กําหนดของภาวะบรรยากาศมาตรฐานส ําหรับการทดสอบ  (ดูตารางที่ 2)  
ในระหวางชั่วโมงสุดทาย ขณะที่ RCCB อยูในตูทดสอบ ความชื้นสัมพัทธตองเพิ่มขึ้นจน
มีคาไมนอยกวารอยละ 95 ที่อุณหภูมิโดยรอบเทาก ับ (25 ± 3) องศาเซลเซียส 
3)  ขอกําหนดของว ัฏจักร 24 ชั่วโมง (ดูรูปที่ 21) 
ก) อุณหภูมิของตู ตองเพิ่มขึ้นจนถึงคาอุณหภูมิดานสูงตามที่กําหนดในขอ 9.22.1.2 
ภายในชวงเวลา  3 ชั่วโมง ± 30 นาที  ดวยอัตราภายในขีดจํากัดที่กําหนดโดยพื้นที่
แลเงา ในรูปที่ 21 
ในระหวางคาบเวลาน ี้ ความชื้นสัมพัทธตองไมนอยกวารอยละ 95  การควบแนน
ตองเกิดขึ้นบน RCCB  
หมายเหตุ  ภาวะที่ตองเกิดการควบแนนแสดงวาอุณหภูมิที่ผิวหนาของ  RCCB ต่ํากวาจุด
น้ําคางของบรรยากาศ  หมายความวาความชื้นสัมพัทธตองมีคาสูงกวารอยละ 95 
ถาคาคงตัวเวลาของความร อน (thermal time-constant) มีคาต่ํา ตองระวังไมใหมี
หยดน้ําที่เกิดจากการควบแน นตกลงบนตัวอยาง 
ข)  ตองรักษาอุณหภูมิไวใหคงที่ภายในขีดจํากัดที่กําหนด  ± 2 องศาเซสเซียส สําหรับคา
อุณหภูมิดานสูง เปนเวลา  12 ชั่วโมง ± 30 นาทีจากจุดเริ่มตนของวัฏจักร 
ในระหวางคาบเวลาน ี้ ความชื้นสัมพัทธตองมีคาเทากับรอยละ 93 ± 3 ยกเวน
สําหรับ 15 นาทีแรก และ 15 นาทีสุดทาย ซึ่งอาจจะมีคาอยูระหวางรอยละ 90 กับ
รอยละ  100 
ตองไมมีการควบแนนเกิดขึ้นบน RCCB ในระหวางชวงเวลา  15 นาทีสุดทาย 
ค)  ลดอุณหภูมิจนถึง (25 ± 3) องศาเซลเซียส ภายในเวลา  3 ชั่วโมงถึง  6 ชั่วโมง 
อัตราการลดลงส ําหรับ 1 ชั่วโมง 30 นาทีแรก ตองมีอัตราในลักษณะที่รักษาไวดัง
แสดงในรูปที่ 21 จนถึงอุณหภูมิ (25 ± 3) องศาเซลเซียส ภายในเวลา  3 ชั่วโมง  ± 
15 นาที  
ในระหวางคาบเวลาที่อุณหภ ูมิลดลง ความชื้นสัมพัทธตองมีคาไมนอยกวารอยละ 
95 ยกเวนสําหรับ 15 นาทีแรกตองมีคาไมนอยกวารอยละ 90  
ง)  ตองรักษาอุณหภูมิไว ที่  (25 ± 3) องศาเซลเซ ียส ที่ความชื้นสัมพัทธมีคาไมนอย
กวารอยละ 95 จนกระทั่งครบวัฏจ ักร 24 ชั่วโมง 
9.22.1.4 การฟนตัว 
เมื่อสิ้นสุดวัฏจักรสุดทาย ไมตองนํา RCCB ออกจากตูทดสอบ  
ใหเปดประตูของตูทดสอบ  และหยุดการคุมคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 65 - ปลอยใหอุณหภูมิและความชื้นคืนสูภาวะโดยรอบ  เปนเวลา  4 ชั่วโมงถึง 6 ชั่วโมง กอนวัดครั้ง
สุดทาย 
ในระหวาง  28 วัฏจักร   RCCB ตองไมทริป 
9.22.1.5 การทวนสอบคร ั้งสุดทาย 
ภายใตภาวะการทดสอบตามข อ 9.9.2.3 RCCB ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทาก ับ 1.25 
IΔn ใหทดสอบเพียงคร ั้งเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุมและไมตองวัดเวลาตัดวงจร  
9.22.2  การทดสอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ติดตั้ง RCCB เหม ือนการใชงานตามปกติกับผนังไมอัดทาสีดําดาน ที่มีความหนาประมาณ  20 
มิลลิเมตร   
ใชสายไฟฟาแกนเดี่ยวยาว  1 เมตร  และมีพื้นที่หนาตัดระบุตามที่กําหนดในตารางท ี่ 4 ตอเขากับ
แตละขั้วของ RCCB ทั้ง 2 ดาน ขันหมุดเกลียวขั้วตอสายหรือแปนเกลียวใหแนนดวยทอรกเทากับ 
2 ใน 3 ของคาที่กําหนดในตารางท ี่ 9  หลังจากนั้นใหนําไปวางไว ในตูใหความรอน 
ใหปอนโหลดที่มีกระแสไฟฟาเทากับกระแสไฟฟ าที่กําหนดที่แรงดันไฟฟาใดๆ  ใหทดสอบที่
อุณหภูมิ (40 ± 2) องศาเซลเซ ียส จํานวน 28 วัฏจักร แตละวัฏจักรประกอบดวยชวงเวลาที่มี
กระแสไฟฟาไหลผาน 21 ชั่วโมง และชวงเวลาที่ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน 3 ชั่วโมง ใหใชสวิตช
ชวยตัดกระแสไฟฟาทดสอบโดย  RCCB ตองไม ทํางาน 
RCCB แบบ 4 ขั้ว ใหปอนโหลดเฉพาะ  3 ขั้ว เทานั้น  
เมื่อสิ้นสุดคาบเวลาสุดท ายของ  21 ชั่วโมงที่มีกระแสไฟฟาไหลผ าน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ขั้วตอสาย
ซึ่งวัดดวยเทอรมอค ัปเปลชนิดลวดเสนเล็ก ตองไมเกิน 65 เคลวิน 
ภายหลังการทดสอบตาม ขอนี้ ปลอยใหRCCBที่อยูในตู เย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับ
อุณหภูมิหองโดยไมมีกระแสไฟฟาไหลผ าน 
ภายใตภาวะการทดสอบตามข อ 9.9.2.3 RCCB ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทากับ 1.25 
IΔn ใหทดสอบเพียงคร ั้งเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุมและไมตองวัดเวลาตัดวงจร  
9.23  การทวนสอบการเสื่อมสภาพตามอาย ุการใชงานของสวนประกอบอิเล็ กทรอนิกส 
ใหวาง RCCB ในที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ  (40 ± 2) องศาเซลเซียส เปนเวลา  168 ชั่วโมง และปอน
โหลดดวยกระแสไฟฟ าที่กําหนด  แรงดันไฟฟาของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตองเทากับ 1.1 เทาของ
แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
ภายหลังการทดสอบตามข อนี้ ปลอยให RCCB ที่อยูในตูเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง 
โดยไมมีกระแสไฟฟาไหลผ าน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตองไมเสียหาย  
ภายใตภาวะการทดสอบตามข อ 9.9.2.3 RCCB ตองทริปที่กระแสไฟฟาทดสอบเทาก ับ 1.25 IΔn ให
ทดสอบเพียงครั้งเดียวกับขั้วใดขั้วหนึ่งโดยการสุม และไมตองวัดเวลาตัดวงจร  
หมายเหตุ 1. ตัวอยางของวงจรทดสอบส ําหรับการทวนสอบน ี้ ดังแสดงในรูปที่ 22 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 66 -  
  
 
 
รูปที่ 1  หมุดเกลียวปล อยแบบเกลียวเต ็ม  
(ขอ 3.6.10)  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2  หมุดเกลียวปล อยแบบเกลียวต ัด  
(ขอ 3.6.11)   
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 67 -  
 
รูปที่ 3  นิ้วทดสอบมาตรฐาน  
(ขอ 3.7.6 ขอ 3.7.7 และ ขอ 9.6) ที่จับ 
พื้นผิวหยุด วัสดุฉนวน 
ภาคตัด A-A  แผนกั้น 
ลบมุมทุกขอบ
ทรงกลม  
วัสดุ : เปนโลหะ  ยกเวนสวนที่กําหนดไวเปนอยางอื่น 
มิติเชิงเสน หนวยเปนมิลลิเมตร  
เกณฑความคลาดเคล ื่อนของมิติ 
- ของมุม    : 0
10 
−  ลิปดา 
- ของมิติเชิงเสน : ≤ 25 มิลลิเมตร   : 0
05 . 0 
− มิลลิเมตร  
 > 25 มิลลิเมตร    :   ± 0.2 มิลลิเมตร  
ขอตอทั้งสองตองสามารถปรับได ในระนาบและท ิศทางเดียวกันเปนมุม 90 องศา โดยมี
เกณฑความคลาดเคล ื่อน 0 ถึง +10 องศา ขอตอ 
ทรงกระบอก  
ภาคตัด B-B  
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 68 -
 
 S  = แหลงจาย     S 1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 
V  = โวลตมิเตอร     S 2 =  สวิตชตัดตอขั้วเดี่ยว 
A  = แอมมิเตอร     S 3 =  สวิตชทํางานทุกเฟสยกเวน 1 เฟส 
R  = ตัวตานทานปรับคาได    D =  RCCB ที่ทดสอบ  
N =   จุดเปนกลาง  
หมายเหตุ  S 3 ยังคงอยูในตําแหนงปดวงจร ยกเวนการทดสอบตามข อ 9.17.3  
รูปที่ 4ก  วงจรทดสอบการทวนสอบ  
- คุณลักษณะเฉพาะการท ํางาน (ขอ 9.9) 
-  กลไกทริปอิสระ (ขอ 9.15) 
-  การทํางานในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหล งจายลมเหลว (ขอ 9.17.3 และ  
ขอ 9.17.4) สําหรับ RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของ
แหลงจาย 
(ขอ 9.15.1และ ขอ  9.17.4)  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 69 - 9.17
  
 
 S  = แหลงจาย     S 1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 
V  = โวลตมิเตอร     S 2 =  สวิตชตัดตอขั้วเดี่ยว 
A  = แอมมิเตอร (วัดเปน    S 3 =  สวิตชสองทาง  
  คารากกําลังสองเฉลี่ย)    D i =  ไทริสเตอร 
R  = ตัวตานทานปรับคาได    D =  RCCB ที่ทดสอบ  
N =   จุดเปนกลาง  
รูปที่ 4ข  วงจรทดสอบการทวนสอบความถ ูกตองของการทํางานของ  
RCCB ในกรณีของกระแสเหล ือชนิดกระแสไฟฟาตรงพัลส
ตอเนื่อง 
(ขอ 9.21.1.1 ขอ 9.21.1.2 และขอ 9.21.1.3)   
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 70 -
 
 S  = แหลงจาย     S 1 =  สวิตชตัดตอทุกขั้ว 
V  = โวลตมิเตอร     S 2 =  สวิตชตัดตอขั้วเดี่ยว 
A  = แอมมิเตอร (วัดเปน    S 3 =  สวิตชขั้วคูสองทาง  
  คารากกําลังสอลเฉลี่ย)    D i =  ไทริสเตอร 
D  =  RCCB ที่ทดสอบ     R 1, R2 =  ตัวตานทานปรับคาได 
N =   จุดเปนกลาง  
รูปที่ 4ค  วงจรทดสอบการทวนสอบความถูกต องของการทํางานของ RCCB       
ในกรณีของกระแสเหลือชน ิดกระแสไฟฟาตรงพัลสตอเนื่อง 
(ขอ 9.17.4 ขอ 9.21.1.1 ขอ 9.21.1.2และ ขอ 9.21.1.4)   
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 71 - คําอธิบายสัญลักษณที่ใชในรูปที่ 5 ถึง รูปที่  9 
 
N  =  จุดเปนกลาง  
S  = แหลงจาย 
R  = ตัวตานทานปรับคาได 
L = รีแอกเตอรปรับคาได 
P = อุปกรณปองกันการลัดวงจร  (SCPD)  
D  =  RCCB ที่ทดสอบ  
G1 = การตอชั่วคราวสําหรับการสอบเทียบ 
G2  =  การตอสําหรับการทดสอบด วยกระแสไฟฟ าลัดวงจรที่กําหนดตามแตละเงื่อนไข  
T = อุปกรณทําใหเกิดการลัดวงจร  
O1  =  ตัวรับรูกระแสไฟฟาแบบบันทึกได 
O2  =  ตัวรับรูแรงดันไฟฟาแบบบ ันทึกได 
F  = อุปกรณสําหรับตรวจหากระแสไฟฟ าผิดพรอง 
R1 = ตัวตานทานสําหรับจํากัดกระแสในอุปกรณ  F 
R2  =  ตัวตานทานปรับคาไดสําหรับสอบเทียบกระแสเหลือ  IΔ 
R3       =   ตัวตานทานปรับคาไดเพิ่มเติมเพื่อปรับคากระแสใหต่ํากวากระแสไฟฟาลัดวงจร
ภายใตภาวะที่กําหนด   
 S1    =  สวิตชชวย 
B และ C   = จุดสําหรับการตอกับกร ิดที่แสดงในภาคผนวก ค. 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 72 -
 
 
รูปที่ 5  วงจรทดสอบการทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรที่กําหนดและ 
การประสาน  SCPD ของ RCCB  แบบขั้วเดี่ยว มีทางเดินกระแสไฟฟา  2 ทาง 
(ขอ 9.11)  
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 73 - 
 
  
รูปที่ 6  วงจรทดสอบการทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรที่กําหนด  
และการประสาน  SCPD ของ RCCB แบบ 2 ขั้ว กับวงจร  1 เฟส 
(ขอ 9.11)  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 74 - 
  
รูปที่ 7  วงจรทดสอบการทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรที่กําหนด  
และการประสาน  SCPD ของ RCCB แบบ 3 ขั้ว กับวงจร  3 เฟส 
(ขอ 9.11) 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 75 - 
  
  
    รูปที่ 8  วงจรทดสอบการทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรที่กําหนด  
และการประสาน  SCPD ของ RCCB แบบ 3 ขั้ว มีทางเดินกระแสไฟฟา  
4 ทาง กับวงจร  3 เฟสที่มีสายกลาง  
(ขอ 9.11) 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 76 -
 
  
 
รูปที่ 9  วงจรทดสอบการทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจรที่กําหนดและการ
ประสาน  SCPD ของ RCCB แบบ 4 ขั้ว กับวงจร  3 เฟสที่มีสายกลาง  
(ขอ 9.11)  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 77 -  
     หนวยเปนมิลลิเมตร  
 
 
 
 รูปที่ 10  อุปกรณทดสอบการทวนสอบของคาต่ํ าสุดของ  I2t และ Ip ที่ RCCB สามารถทนได  
(ขอ 9.11.2.1 ก)) 
 
90    
แผนเลื่อน 
ขั้วตอสาย  ขั้วตอสาย  
ลวดเงิน  
ตัวหยุดแผนเลื่อน 
แผนเลื่อน 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 78 -
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 11  เครื่องทดสอบการช ็อกทางกล 
(ขอ 9.12.1)     มวลที่เพิ่ม 
ตัวอยาง 
บานพับ แผนหยุดทําดวยโลหะ  
แทนคอนกรีต 
               ตําแหนงในการทดสอบท ี่ตอเนื่องกัน 
 
หนวยเปนมิลลิเมตร  
 
A ฐานไม
B แทนไม 
C แผงไม 
D แผนหยุดทําดวยโลหะ  
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 79 - 
 
 
 
                    
 โครง 
สวนรองรับการ
ติดตั้ง           ตัวอยาง 
  หนวยเปนมิลลิเมตร  
รูปที่ 12  เครื่องทดสอบแรงกระแทกทางกล 
(ขอ 9.12.2.1)  
วัสดุของสวนตางๆ :  
1. พอลิแอไมด  
2, 3,4,5 :  เหล็กกลา Fe 360  
หนวยเปนมิลลิเมตร  
รูปที่ 13  หัวกระแทกเคร ื่องทดสอบแรงกระแทกแบบแกว ง 
(ขอ 9.12.2.1)   
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 80 - 
 
 
     แผนไมอัด  เดือย 
 
หนวยเปนมิลลิเมตร  
รูปที่ 14  สวนรองรับการติดตั้งตัวอยางเพื่อทดสอบแรงกระแทกทางกล  
(ขอ 9.12.2.1)   เดือย 
ต่ําสุด 200 
                   →  A  
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 81 - 
 
 
 หนวยเปนมิลลิเมตร  
 
1.  แผนเหล็กสับเปลี่ยนได หนา 1 มิลลิเมตร  
2.  แผนอะลูมิเนียม  หนา 8 มิลลิเมตร  
3.  แผนติดตั้ง 
4.  รางที่ออกแบบสําหรับติดตั้ง RCCB   
5.  ชองในแผนเหล็กส ําหรับ RCCB  
ก) ระยะหางระหวางขอบของชองในแผนเหล็กก ับผิวนอกของ  RCCB ตองมีคาระหวาง  
1 มิลลิเมตร กับ 2 มิลลิเมตร  
ข) ถา  RCCB  ไมมีสวนรองรับ  ความสูงของแผนอะลูมิเนียมต องทําใหแผนเหล็กวางอยู
บนสวนรองรับของ  RCCB ระยะจากสวนที่มีไฟฟาซึ่งตองปองกันดวยแผนฝาครอบ
เพิ่มเติมกับดานลางของแผนเหล ็กเทากับ 8 มิลลิเมตร 
รูปที่ 15  ตัวอยางของการติดตั้ง RCCB แบบไมมีเปลือกหุม  
สําหรับการทดสอบแรงกระแทกทางกล   
(ขอ 9.12.2.1)     ข   
ก ก 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 82 -
 หนวยเปนมิลลิเมตร  
1.  แผนเหล็กสับเปลี่ยนได หนา 1.5 มิลลิเมตร  
2.  แผนอะลูมิเนียม  หนา 8 มิลลิเมตร  
3.  แผนติดตั้ง 
4.  ชองในแผนเหล็กส ําหรับ RCCB  
หมายเหตุ   ในกรณีพิเศษ อาจเพิ่มมิติไดตามความเหมาะสม  
รูปที่ 16  ตัวอยางของการติดตั้ง RCCB แบบติดตั้งกับแผง 
สําหรับการทดสอบแรงกระแทกทางกล  
(ขอ 9.12.2.1)  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 83 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 เชือก ราง 
รูปที่ 17  การทดสอบทางกลส ําหรับการใชแรงของ  RCCB แบบติดตั้งกับราง 
(ขอ 9.12.2.2)  
ทรงกลม  ตัวอยาง 
รูปที่ 18  เครื่องทดสอบแบบกดด วยลูกเหล็กหัวกลม 
(ขอ 9.13.2)  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 84 -
  
 
 
  S  = แหลงจาย 
 S1  = สวิตช 2 ขั้ว 
 V  = โวลตมิเตอร 
 A  = แอมมิเตอร 
 D  = RCCB  ที่ทดสอบ  
 R  = ตัวตานทานปรับตั้งได 
 รูปที่ 19  วงจรทดสอบการทวนสอบของคาข ีดจํากัดของกระแสเก ิน 
           ในกรณีของโหลดเฟสเด ียวไหลผาน RCCB แบบ 3 ขั้ว 
(ขอ 9.18.2)   
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 85 - 
 
 
 
 
 
1) ถา RCCB มีขั้วตอสายดินตองตอขั้วตอสายดินกับขั้วตอสายกลาง (ถามี)และทําเครื่องหมายไวบน 
RCCB หรือถาไมมีขั้วตอสายดิน ใหทําเครื่องหมายกับขั้วสายเฟสขั้วใดขั้วหนึ่ง 
 รูปที่ 19 ข วงจรทดสอบส ําหรับการทดสอบดวยคล ื่นกระแสไฟฟาแกวงหนวงที่ RCCB 
(ขอ 9.19.1)  
 รูปที่ 19 ก  คลื่นกระแสไฟฟาแกวงหนวง 0.5 ไมโครวินาที/100 กิโลเฮิรตซ 
(ขอ 9.19.1)   
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 86 -
 
 
     ความชื้นสัมพัทธ  % อุณหภูมิโดยรอบ   oC 
ชวงเวลาใหตัวอยางถึงอุณหภูมิเสถียร เริ่มตนของวัฏจักรแรก  
 ชวงเวลาใหความช ื้นสัมพัทธมีคา 95% ถึง 100% 
(ไมเกิน 1 h)วัฏจักรแรก คาบเวลาเสถียร 
 
 
รูปที่ 20  คาบเวลาเสถียรส ําหรับการทดสอบความเชื่อถื อได  
(ขอ 9.22.1.3) 45 – 
40 – 
35 – 
30 – 
25 – 
20 – 
15 – t 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 87 -  
 
` 
 
 
    จุดสิ้นสุดการเพิ่มอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ  % จุดเริ่มตนการลดอุณหภูมิ
คาอุณหภูมิดานสูง  + 57 o C 
อุณหภูมิดานต่ํา  + 53 o C  อุณหภูมิโดยรอบ   oC 
รูปที่ 21 วัฏจักรการทดสอบความเชื่อถือได   
(ขอ 9.22.1.3)  +   t  
    
  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 88 - 
 
 
 แหลงจายกระแสไฟฟา  
D = RCCB ที่ทดสอบ  แหลงจายที่ 1.1 เทาของ Un 
รูปที่ 22  ตัวอยางวงจรทดสอบการทวนสอบการเส ื่อมสภาพตามอาย ุการใชงาน 
ของสวนประกอบอิเล็กทรอน ิกส  
(ขอ 9.23)  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 89 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ถา RCCB มีขั้วตอสายดินตองตอขั้วตอสายดินกับขั้วตอสายกลาง (ถามี)และทําเครื่องหมายบน  
RCCB หรือถาไมมีขั้วตอสายดิน ใหทําเครื่องหมายกับขั้วสายเฟสขั้วหนึ่ง 
รูปที่ 24  วงจรทดสอบส ําหรับการทดสอบกระแสเสิรจท ี่ RCCB 
(ขอ 9.19.2.1)  
  
  รูปที่ 23  อิมพัลสของกระแสเส ิรจ 8/20 ไมโครวินาที  
(9.19.2.1)    
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 90 - 
ภาคผนวก  ก. 
 (ขอกําหนด ) 
ลําดับการทดสอบและจ ํานวนของตัวอยางท ี่ใชทดสอบสําหรับจุดประสงคการรับรอง  
(ขอ 9.1.2)  
ก.1 ลําดับการทดสอบ  
ใหทดสอบตามที่กําหนดในตารางท ี่ ก.1  การทดสอบในแต ละแบบลําดับใหเปนไปตามที่กําหนด 
ตารางที่ ก.1  ลําดับการทดสอบ  
(ขอ ก.1) 
ลําดับการ
ทดสอบ  หัวขอ การทดสอบ (หรือการตรวจพินิจ) 
A 6 เครื่องหมายและฉลาก  
 8.1.1 ทั่วไป 
 8.1.2 กลไก 
 9.3 การทดสอบความคงทนของเคร ื่องหมาย  
 8.1.3 ระยะหางในอากาศและระยะห างตามผิวฉนวน  (เฉพาะชิ้นสวนภายนอก) 
 9.15  การทวนสอบกลไกทร ิปอิสระ  
 9.4 การทดสอบความเชื่อถือได ของหมุดเกลียว สวนนํากระแสไฟฟ า และการตอ 
 9.5 การทดสอบความเชื่อถือได ของขั้วตอสายสําหรับตัวนําภายนอก  
 9.6 การทวนสอบการป องกันไฟฟาช็อก 
 9.13  การทดสอบความทนความรอน  
 8.1.3 ระยะหางในอากาศและระยะห างตามผิวฉนวน  (เฉพาะชิ้นสวนภายใน ) 
 9.14  การทดสอบความทนความรอนผ ิดปกติ และไฟ  
B 9.7 การทดสอบสมบ ัติทางไดอิเล็กทร ิก 
 9.8 การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
 9.20 การทวนสอบความทนของฉนวนต อแรงดันอิมพัลส 
 9.22.2 การทดสอบความเชื่อถือได ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
 9.23 การทวนสอบการเส ื่อมสภาพตามอายุการใช งานของสวนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส  
C 9.10 การทวนสอบความทนทานการใช งานทางกลและทางไฟฟ า 
D0 9.9 การทวนสอบค ุณลักษณะเฉพาะการทํ างานภายใตภาวะกระแสเหล ือ 
D1 9.17 การทวนสอบการทํ างานในกรณีที่แรงดันไฟฟาของแหลงจายลมเหลว  D 
9.19 การทวนสอบการท ํางานของ  RCCB  ในกรณีของกระแสเส ิรจที่เกิดจาก
แรงดันอิมพัลส 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 91 -  
 
 
ตารางที่ ก.1  ลําดับการทดสอบ  (ตอ) 
   
ลําดับ
การ
ทดสอบ   
หัวขอ  
การทดสอบ (หรือการตรวจพินิจ) 
 9.21 การทวนสอบความถ ูกตองของการทํางาน  ที่กระแสเหลือที่มีองคประกอบ
ไฟฟากระแสตรง 
 9.11.2.3 การทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  
(IΔm) 
 9.16 การทวนสอบการทํางานของอ ุปกรณทดสอบที่ขีดจํากัดของ
แรงดันไฟฟาที่กําหนด  
 9.12 การทวนสอบความทนการช ็อกทางกลและแรงกระแทกทางกล  
 9.18 การทวนสอบข ีดจํากัดคากระแสไมทํางานในภาวะของกระแสเกิน   
การทวนสอบการประสานระหวาง  RCCB กับ SCPD  ที่ Inc E 9.11.2.4 ก) 
9.11.2.2  
 การทวนสอบว ิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสที่กําหนด  (Im) 
การทวนสอบการประสานของว ิสัยสามารถการต อและการตัดวงจร
กําหนด  (Im) F 9.11.2.4 ข) 
 
9.11.2.4 ค)   การทวนสอบการประสานของกระแสไฟฟ าลัดวงจรของกระแสเหลือ
ภายใตภาวะที่กําหนด  (IΔc) 
G 9.22.1 การทดสอบความทนสภาพอากาศ  
ก.2 จํานวนตัวอยางสําหรับทดสอบทุกรายการ  
ถา RCCB แตละแบบ  ที่สงทดสอบ  มีพิกัดกระแสไฟฟ าพิกัดเดียว และพิกัดกระแสเหลือที่ใช งานพิกัด
เดียว จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับทดสอบตามอนุ กรมที่แตกตางกันใหเปนไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ ก.2 
ซึ่งไดกําหนดเกณฑสมรรถนะต่ําสุดไวเชนกัน 
ถาตัวอยางทดสอบทั้งหมดตามที่กําหนดในสดมภ ที่ 2 ของตารางที่ ก.2 เปนไปตามขอกําหนดทุกขอ ให
ถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้  ถาตัวอยางทดสอบจํานวนต่ําสุดตามสดมภที่ 3 ของตารางที่ ก.2 เปนไป
ตามที่กําหนด ใหใชตัวอยางทดสอบเพิ่มเติมตามที่กําหนดในสดมภที่  4 มาทดสอบเพ ิ่มเติม และตัวอยาง
ทดสอบเพิ่มเติมทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอ จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้  
RCCB  ที่มีพิกัดกระแสไฟฟาพิกัดเดียว แตมีพิกัดกระแสเหลือใชทํางานมากกวา 1 พิกัด  ใหใชตัวอยาง
ทดสอบ  2 ชุด สําหรับแตละลําดับการทดสอบ  ตัวอยางทดสอบชุดแรกใหตั้งที่กระแสเหล ือใชทํางานสูงสุด 
และตัวอยางทดสอบชุดที่สองใหตั้งที่กระแสเหล ือใชงานต่ําสุด 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 92 -ตารางที่ ก.2  จํานวนตัวอยางสําหรับทดสอบทุกรายการ  
(ขอ ก.2) 
ลําดับการทดสอบ ก) จํานวนตัวอยาง จํานวนตัวอยางต่ําสุดที่  
เปนไปตามขอกําหนด   ข) จํานวนตัวอยางสูงสุดที่
นํามาทดสอบซ ้ํา ค) 
A 1 1 - 
B 3 2 3 
C 3 2  3 
D 3 2 ง) 3 
E 3  2 ง) 3 
F 3 2 ง) 3 
G 3 2 3 
ก) อาจทดสอบซ้ําไดรวมแลว ไมเกิน 3 ลําดับการทดสอบ  
ข) ใหสันนิษฐานว าตัวอยางทดสอบที่ไมเปนไปตามขอกํ าหนดเนื่องจากความบกพร องในการประกอบหรื อความ
ชํานาญ  ไมใชเปนความบกพร องในการออกแบบ  
ค) ในกรณีของการทดสอบซ ้ํา ผลการทดสอบทั้งหมดตองเป นไปตามขอกําหนด 
ง) ตัวอยางทดสอบทั้งหมดตองเปนไปตามขอกําหนด ขอ 9.9.2 ขอ 9.9.3 และ  ขอ 9.11.2.3  ตามความเหมาะสม  
นอกจากนี้ตองไมเกิดการอารกอยางถาวรหรือการวาบไฟตามผ ิว ระหวางขั้วตางๆและโครง  ในตัวอยางใดๆ
ระหวางการทดสอบตามขอ  9.11.2.2 ขอ 9.11.2.4  ก) ขอ 9.11.2.4 ข) หรือ ขอ 9.11.2.4  ค)  
ก.3 จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับวิธีทดสอบอยางงาย ในกรณีที่ RCCB มีพื้นฐานการออกแบบเด ียวกันและพิสัย
เดียวกันสงทดสอบพรอมกัน  
ก.3.1 ถา RCCB มีพื้นฐานการออกแบบเด ียวกันและมีพิสัยเดียวกัน หรือมีการสงเพิ่ม RCCB ที่มีพิสัย
ดังกลาวมาใหการรับรอง จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบอาจลดลงได ตามที่กําหนดในตารางท ี่ ก.3  
หมายเหตุ  จุดประสงคของภาคผนวกน ี้ คําวา “พื้นฐานการออกแบบเด ียวกัน” ครอบคลุมถึงพิสัยของ RCCB 
ที่มีอนุกรมของกระแสไฟฟ าที่กําหนด (In) อนุกรมของกระแสเหลือใช งานที่กําหนด (IΔn) และ/หรือ
จํานวนขั้วที่แตกตางกัน 
ใหถือวา RCCB มีพื้นฐานการออกแบบเด ียวกัน ถาเปนดังตอไปนี้ 
1) มีพื้นฐานการออกแบบเหม ือนกัน ไดแก แบบขึ้นกับแรงดันไฟฟา และแบบไมขึ้นกับ
แรงดันไฟฟา  ตองไมอยูดวยกันในพิสัยเดียวกัน 
2) อุปกรณบังคับกลไกของกระแสเหลือมีกลไกทริปเหมือนก ัน และมีรีเลยหรือโซลีนอยดเหมือนกัน 
ยกเวนการแปรผ ันที่ยอมใหตามที่กําหนดในขอ ค) และ ง) ในขอนี้ 
3) ใชวัสดุ การตกแตงและมิติของชิ้นสวนที่นําไฟฟาภายในเหมือนก ัน นอกเหนือจากรายละเอ ียด
การแปรผันที่กําหนดในขอ ก) 
4) ขั้วตอสาย มีการออกแบบเหมือนก ัน (ดูขอ ข)ในขอนี้) 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 93 - 5) มีขนาดหนาสัมผัส วัสดุ โครงราง และวิธีการประกอบเหมือนก ัน 
6) มีกลไกทํางานด วยมือ วัสดุ และคุณลักษณะเฉพาะทางฟ สิกสเหมือนกัน 
7) การขึ้นรูป และวัสดุฉนวนเหมือนก ัน 
8) วิธี วัสดุ และโครงสรางของอุปกรณดับอารกเหมือนกัน 
9) มีพื้นฐานการออกแบบอุ ปกรณรับรูกระแสเหลือเหมือนก ัน สําหรับคุณลักษณะเฉพาะของแต ละ
แบบที่กําหนด นอกเหนือจากการแปรผ ันที่ยอมใหตามที่กําหนดในขอ ค) 
10) มีพื้นฐานการออกแบบอุ ปกรณทริปกระแสเหลือเหมือนก ัน ยกเวนการแปรผ ันที่ยอมใหตามที่
กําหนดในขอ ง) 
11) มีพื้นฐานการออกแบบอุปกรณทดสอบเหมือนกัน ยกเวนการแปรผันที่ยอมใหตามที่กําหนด
ในขอ จ) 
ถา RCCB เปนไปตามขอกําหนดอื่นๆทั้งหมด ยอมใหมีการแปรผันดังตอไปนี้  
ก) พื้นที่หนาตัดของการตอที่นํ ากระแสไฟฟาภายใน  และความยาวของการต อทอรอยด 
ข) ขนาดของขั้วตอสาย 
ค) จํานวนรอบและพ ื้นที่หนาตัดของขดลวด  และขนาดและว ัสดุของแกนของหม อแปลงไฟฟาแบบ
ผลตาง  (differential transformer) 
ง) ความไวของรีเลยและ /หรือวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวเนื่อง (ถามี) 
จ) คาความตานทาน (โอหม) ของอุปกรณที่ใหจํานวนแอมแปร -รอบสูงสุด ที่จําเปนสําหรับการ
ทดสอบตามขอ  9.16  วงจรอาจตอระหวางเฟส  หรือเฟสกับสายกลาง  
ก.3.2 RCCB ที่เปนประเภทเดียวกันตามการทํางานเกี่ยวกับองคประกอบไฟฟากระแสตรง  (ขอ 4.6) และ
เปนประเภทเดียวกันตามการหนวงเวลา  (ขอ 4.7) จํานวนต ัวอยางที่ใชทดสอบอาจลดลงได ตามที่
กําหนดในตารางท ี่ ก.3 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 94 -ตารางที่ ก.3 จํานวนตัวอยางที่ใชสําหรับวิธีทดสอบอยางงาย 
(ขอ ก.3) 
จํานวนตัวอยางตามจํานวนขั้ว  ก) ลําดับการทดสอบ 
2 ขั้ว ข) ค) 3 ขั้ว ง) ฉ) 4 ขั้ว จ) 
A   1   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    1   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    1   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
B   3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
C   3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
D0 + D1   3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
D0   1  สําหรับพิกัด IΔn อื่น   
E    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
F   3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
  3 ช)  พิกัด In ต่ําสุด 
 พิกัด IΔn สูงสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
   3 ช) พิกัด In ต่ําสุด 
 พิกัด IΔn สูงสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
   3 ช) พิกัด In ต่ําสุด 
 พิกัด IΔn สูงสุด 
G   3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
3 ช)  พิกัด In ต่ําสุด 
 พิกัด IΔn สูงสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
   3  ช)   พิกัด In ต่ําสุด 
 พิกัด IΔn สูงสุด    3   พิกัด In สูงสุด 
 พิกัด IΔn ต่ําสุด 
3 ช)  พิกัด In ต่ําสุด 
 พิกัด IΔn สูงสุด 
ก)  ถาตองการทดสอบซ ้ําตามเกณฑสมรรถนะต่ําส ุดที่กําหนดในขอ  ก.2 ใหใชชุดตัวอย างใหมสําหรับการทดสอบ
ที่เกี่ยวเนื่อง ในการทดสอบซ ้ํา ผลการทดสอบทั้งหมดตองเป นไปตามขอกําหนด 
ข)  ถามีเพียง RCCB แบบ 3 ขั้วหรือแบบ  4 ขั้ว ที่ใชทดสอบ  ใหใชสดมภนี้กับชุดตัวอยางที่มีจํานวนขั้วนอยที่สุด  
ค)  ใชไดกับ  RCCB แบบ 1 ขั้วที่มีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ  และ RCCB แบบ 2 ขั้วที่มีขั้วปองกัน 1 ขั้ว 
ง)  ใชไดกับ  RCCB แบบ 3 ขั้ว ที่มีขั้วปองกัน 2 ขั้ว 
จ)  ใชไดกับ  RCCB  แบบ 3 ขั้ว ที่มีสายกลางที่ไมมีการตัดตอ  และ RCCB แบบ 4 ขั้วที่มีขั้วปองกัน 3 ขั้ว 
ฉ)  เมื่อทดสอบกับ RCCB แบบ 4 ขั้ว สดมภนี้สามารถตัดทิ้งได 
ช)  ถามีคา IΔn เพียงคาเดียวที่ใชทดสอบ ไมตองใชชุดตัวอยางนี้ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 95 - ภาคผนวก  ข. 
(ขอกําหนด ) 
การวัดระยะหางในอากาศและระยะหางตามผิวฉนวน  
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) 
ในการวัดระยะหางในอากาศ  และระยะหางตามผิวฉนวน  แนะนําใหพิจารณาจุดตางๆ ดังตอไปนี้  
ถาระยะหางในอากาศหร ือระยะหางตามผิวฉนวนไดรับอิทธิพลจากชิ้นสวนโลหะหนึ่งสวนหรือมากกวา ผลรวม
ของภาคตัดควรมีคาอยางนอยเทากับคาต่ําสุดที่กําหนด 
ภาคตัดแตละภาคที่มีความยาวนอยกวา  1 มิลลิเมตร   ไมควรนํามาพิจารณาในการคํานวณความยาวทั้งหมดของ
ระยะหางในอากาศและระยะหางตามผ ิวฉนวน  
ในการวัดระยะหางตามผิวฉนวน  
- รองที่มีความกวางอย างนอย 1 มิลลิเมตร  และความลึกอยางนอย 1 มิลลิเมตร  ใหวัดตามแนวเสนขอบเขต  
- รองที่มีมิติใดๆ นอยกวามิติเหลานี้  ไมควรนํามาคิด  
- สันที่มีความสูงอยางนอย 1 มิลลิเมตร  
•  ใหวัดตามแนวเส นขอบเขต  ถาเปนชิ้นสวนที่รวมหนวยกัน (integral part) ของสวนประกอบของว ัสดุ
ฉนวน (เชน การขึ้นรูป การเชื่อม หรือ การยึดกันแนน) 
•  ใหวัดระยะที่สั้นกวาของ 2 ทางเดินตอไปนี้ : ตามแนวตอหรือตามแนวดานขางของสัน ถาสันไมไดเปน
ชิ้นสวนที่รวมกันของสวนประกอบของวัสด ุฉนวน 
ขอแนะนําตางๆ ขางตน แสดงดวยรูปดังนี้ 
- รูปที่ ข.1 รูปที่ ข.2 และรูปที่ ข.3 แสดงการวัดรวมหรือไมวัดรวมรอง ในการวัดระยะหางตามผิวฉนวน  
- รูปที่ ข.4 และรูปที่ ข.5 แสดงการวัดรวมหรือไมวัดรวมสัน  ในการวัดระยะหางตามผิวฉนวน  
- รูปที่ ข.6 แสดงการพิจารณาแนวตอเมื่อสันเกิดจากการเสียบแผนกั้นฉนวน  และทําใหแนวดานขางของดาน
นอกยาวกวาความยาวของแนวต อ 
- รูปที่ ข.7  รูปที่ ข.8  รูปที่ ข.9  และรูปที่ ข.10 แสดงวิธีการวัดระยะหางตามผิวฉนวน  ในกรณีที่ตัวยึดฝง
อยูในชิ้นสวนฉนวนของวัสด ุฉนวน 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 96 - 
 
 
 หนวยเปนมิลลิเมตร  
A = วัสดุฉนวน    C = ชิ้นสวนตัวนํา F = ระยะหางตามผ ิวฉนวน  
รูปที่ ข.1 ถึงรูปที่ ข.6 แสดงการวัดระยะหางตามผิวฉนวน  
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) รูปที่ ข.1 รูปที่ ข.2 
รูปที่ ข.3 รูปที่ ข.4 
รูปที่ ข.5 รูปที่ ข.6 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 97 -  
 
 
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) 
 หนวยเปนมิลลิเมตร  
A = วัสดุฉนวน      C = ชิ้นสวนตัวนํา F = ระยะหางตามผ ิวฉนวน  
รูปที่ ข.7 ถึงรูปที่ ข.10 แสดงการวัดระยะหางตามผิวฉนวน  
(ขอ 3.7.6 และ ขอ 3.7.7) รูปที่ ข.7 รูปที่ ข.8 
รูปที่ ข.9 รูปที่ ข.10 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 98 -ภาคผนวก  ค. 
(ขอกําหนด ) 
การเตรียมการส ําหรับการตรวจหาการปล อยกาซที่แตกตัวเปนไอออนระหว างการทดสอบการ
ลัดวงจร 
(ขอ 9.11.2.1 ฉ.1)) 
ใหติดตั้งอุปกรณที่ทดสอบ  (RCCB) ดังแสดงในร ูปที่ ค.1 ซึ่งอาจมีการดัดแปลงใหเหมาะสมก ับการออกแบบ
เฉพาะของ  RCCB และเพื่อใหเปนไปตามคูมือการติดตั้งของผูทํา 
เมื่อตองใชแผนพอลิเอทิลีนบางระหวางการทํางาน “O” ใหยึดติดแผนพอลิเอทิลีนบางใสหนา  (0.05 ± 0.01) 
มิลลิเมตร  ที่มีขนาดใหญกวามิติทั้งหมดของพื้นผิวดานหนาของ RCCB ในทุกทิศทางไมนอยกวา 50 มิลลิเมตร 
(แตตองไมเล็กกวา 200 มิลลิเมตร × 200 มิลลิเมตร) ไวในโครงใหตึงพอสมควร  โดยใหวางที่ระยะหาง 10 
มิลลิเมตร  จาก 
- สวนที่ยื่นสูงสุดของอุปกรณ บังคับกลไกของ RCCB ที่ไมมีชองใสอุปกรณบังคับกลไก  หรือ 
- ขอบของชองฝงอุปกรณบังคับกลไกของ RCCB ที่มีชองใสอุปกรณบังคับกลไก  
แผนพอลิเอทิลีนบางตองมี สมบัติทางฟสิกส ดังตอไปนี้ 
ความหนาแนนที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส : (0.92 ± 0.05) กรัมตอลูกบาศกเซนต ิเมตร 
จุดหลอมเหลว : 110 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส 
เมื่อตองใชแผนกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวน ใหวางแผนกั้นที่ทําดวยวัสดุฉนวนที่มีความหนาต ่ําสุด 2 มิลลิเมตร  ไวดัง
แสดงในรูปที่ ค.1 ระหวางที่ระบายอารก (arc vent) กับแผนพอลิเอทิลีนบาง  เพื่อปองกันแผนพอลิเอทิลีนบาง
เสียหายอันเนื่องมาจากอนุภาคความรอนที่ปลอยออกมาจากช องระบายอารก  
เมื่อตองใชกริด ใหวางกริดตามที่กําหนดในรูปที่ ค.2 ไวที่ระยะหาง  “a” มิลลิเมตร  จากแตละดานขางของชอง
ระบายอารกของ RCCB ตามรูปที่ ค.1 
วงจรกริด (ดูรูปที่ ค.3) ตองตอเขากับจุด B และจุด  C (ดูรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 9) 
พารามิเตอรสําหรับวงจรกริด ใหเปนดังนี้ 
ตัวตานทาน R/ : 1.5 โอหม 
ลวดทองแดง  F/ : ยาว 50 มิลลิเมตร  และเสนผานศูนยกลางใหเปนไปตามขอ 9.11.2.1 ฉ.1) 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 99 -  
 
 
(ขอ 9.11.2.1 ฉ.1)) 
 
 
 
 โครงของวัสดุฉนวน โลหะสําหรับตอระหวางลวดทองแดง  
ลวดทองแดง  
หนวยเปนมิลลิเมตร  
รูปที่ ค.2  กริด ไปยังฟวส F  โครง แผนกั้น แผนโลหะสายไฟฟา  ที่ระบายอารก กริด 
แผนพอลิเอทิลีนบาง 
หนวยเปนมิลลิเมตร  
รูปที่ ค.1  การเตรียมการทดสอบ  แผนกั้น ต่ําสุด 50 ต่ําสุด 50 ต่ําสุด 50 ต่ําสุด 50 แผนโลหะบาง  
แผนพอลิเอทิลีนบาง  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 100 -
 
  
ตอกับ  จุด B และ C  
(ดูรูปที่ 5 ถึงรูปที่  9) 
รูปที่ ค.3  วงจรกริด  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 101 -  ภาคผนวก  ง. 
(ขอกําหนด ) 
การทดสอบประจ ํา 
(ขอ 9.1.3)  
การทดสอบตามท ี่กําหนดในมาตรฐานน ี้ มีเจตนาเพื่อใหทราบถึงการแปรผันที่ยอมรับไมไดของวัสดุหรือการ
ผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย  
ง.1 การทดสอบการทร ิป 
ปอนกระแสเหล ือไหลผานแตละขั้วของ RCCB หมุนเวียนไปจนครบท ุกขั้ว  RCCB ตองไมทริปที่กระแส
ไฟฟานอยกวาหรือเทากับ 0.5 IΔn แตตองทริปที่ IΔn ภายในเวลาที่กําหนด  (ดูตารางที่ 1) 
ใหปอนกระแสไฟฟาทดสอบก ับ RCCB แตละตัวไมนอยกวา  5 ครั้ง และตองปอนเขาแตละขั้วไมนอยกวา  
2 ครั้ง 
ง.2 การทดสอบความทนทางไฟฟ า 
ปอนแรงดันไฟฟาที่มีรูปคลื่นใกลไซนูซอยด 1 500 โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ เปนเวลา  1 นาที ที่สวน
ตางๆ ดังนี้ 
ก) ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร  ใหปอนระหวางขั้วตอสายที่มีการตอทางไฟฟาเมื่อ RCCB 
อยูในตําแหนงปดวงจร  
ข) RCCB ที่ไมมีสวนประกอบอิเล็กทรอน ิกสตออยู ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  ใหปอน
ระหวางขั้วตอสายขั้วใดขั้วหนึ่งกับขั้วอื่นๆ  ที่ตอเขาดวยกัน หมุนเวียนกันไป 
ค) RCCB ที่มีสวนประกอบอิเล็ กทรอนิกสตออยู ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงเปดวงจร  ใหปอนระหวาง
ขั้วตอสายดานเขาทั้งหมดหมุนเวียนกันไป หรือระหวางขั้วตอสายดานออกทั้งหมดหมุนเวียนกันไป 
(ใหทดสอบเฉพาะด านที่ไมมีสวนประกอบอิเล็กทรอน ิกสตออยู) 
ตองไมเกิดก ารวาบไฟตามผ ิวหรือเสียสภาพฉับพลัน 
ง.3 สมรรถนะของอ ุปกรณทดสอบของ  RCCB 
ขณะที่ RCCB อยูในตําแหนงปดวงจร  และตอเขากับแหลงจายไฟฟาที่แรงดันไฟฟาที่เหมาะสม  เมื่อ
อุปกรณทดสอบของ  RCCB ทํางาน  RCCB ตองเปดวงจร 
เมื่ออุปกรณทดสอบของ  RCCB มีเจตนาใหทํางานที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดมากกวา  1 คา  การทดสอบให 
ทดสอบที่แรงดันไฟฟาที่กําหนดคาต่ําสุด 
โดยทั่วไป เพื่อใหมั่นใจวา RCCB ทุกตัวเปนไปตามตัวอยางที่ผานการทดสอบตามมาตรฐานน ี้ ตองมีการ
ทดสอบรายการอ ื่นๆ อีกตามประสบการณของผ ูทํา 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 102 -                                                  ภาคผนวก  จ. 
    (ขอกําหนด ) 
รายการทดสอบ  ลําดับการทดสอบเพิ่มเต ิมและจํานวนตัวอยางสําหรับการทวนสอบการเป นไป
ตามขอกําหนดความเข ากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC)ของ RCCB 
ภาคผนวกนี้ชี้บอกการทดสอบท ั้งหมดและลําดับการทดสอบของ  RCCB เพื่อทวนสอบความเข ากันไดทาง
แมเหล็กไฟฟา  
ขอ จ.1 รายงานผลการทดสอบอ างอิงที่มีกําหนดไวแลวในมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ และรวมถึงลําดับ
การทดสอบและภาวะสมรรถนะต่ําส ุดตามที่ไดกําหนดไว ในภาคผนวก ก. 
ขอ จ.2 กําหนดการทดสอบเพิ่มเต ิม จํานวนตัวอยาง ลําดับการทดสอบและภาวะต ่ําสุด ตามที่ตองการสําหรับการ
ทวนสอบการเป นไปตามขอกําหนดความเข ากันไดทางแมเหล็กไฟฟาแบบสมบ ูรณของ RCCB 
ภาวะทดสอบและเกณฑสมรรถนะด าน EMC มีการชี้บอกไวในอนุกรมมาตรฐานผล ิตภัณฑ  EMC สําหรับ RCDs  
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาของ RCCB  
จ.1 การทดสอบ  EMC ตามที่กําหนดไว แลวในมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน ื่อง 
ตารางที่ จ.1 ในสดมภที่ 2 แสดงหัวขอการทดสอบที่ ไดรวมในลําดับการทดสอบของภาคผนวก  ก. เพื่อใหมั่นใจ
วามีระดับความคุมกันการรบกวนทางแมเหล ็กไฟฟาตามที่ชี้บงใน  สดมภที่ 1 อยางเพียงพอ  
ตารางที่ จ.1 รายการทดสอบความเข ากันไดทางแมเหล็กไฟฟา  
(ขอ จ.1) 
 
ปรากฏการณแมเหล็กไฟฟา  การทดสอบของมาตรฐานน ี้ 
การแปรผันแอมพลิจูดแรงด ันไฟฟา  ขอ 9.9.5 และ ขอ 9.17 
ความไมสมดุลของแรงดันไฟฟ า ขอ 9.9.5 และ ขอ 9.17 
การแปรผันของความถี่กําลังไฟฟา  ขอ 9.2 
สนามแมเหล็กที่แผกระจายเป นคลื่น ขอ 9.11 และ ขอ 9.18 
กระแสไฟฟาช ั่วครูแบบแกวง  ขอ 9.19 
 
จ.2 การทดสอบเพิ่มเต ิมของมาตรฐาน  EMC สําหรับกลุมผลิตภัณฑ ( EMC product family standard) 
การทดสอบ  EMC ตามที่กําหนดไว แลวในมาตรฐานผล ิตภัณฑอุตสาหกรรมท ี่เกี่ยวเนื่อง  
หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหทดสอบแตละลําดับการทดสอบกั บตัวอยางใหม 3 ตัวอยาง 
ถาตัวอยางที่สงมอบทุกตัวอยางเปนไปตามสดมภ ที่ 3 ของตารางที่ จ.2 เปนไปตามขอกําหนดทุกขอ ใหถือวา
เปนไปตามมาตรฐานนี้  ถาจํานวนตัวอยางทดสอบต่ําสุดตามสดมภที่ 4 ของตารางที่ จ.2 เปนไปตามขอกําหนดให
ทดสอบกับตัวอยางเพิ่มเติมในสดมภที่ 5 และตัวอยางทดสอบเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดทุกขอ 
จึงจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานน ี้ 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 103 -  ตารางที่ จ.2 จํานวนตัวอยางที่ทดสอบ  
(ขอ จ.2) 
 
ลําดับ
การ
ทดสอบ  ปรากฏการณ  จํานวน    
ตัวอยาง จํานวน        
ตัวอยางต่ําสุด  
ที่ตองเปนไป
ตามขอกําหนด  จํานวน        
ตัวอยางสูงสุด
ที่นํามา
ทดสอบซ้ํา  
จ.2.1 ฮารมอนิกส (harmonics) 
อินเตอรฮารมอนิกส 
(interharmonics)  
แรงดันสัญญาณ  (signalling 
voltage)  
ภาวะชั่วครูทิศทางเดียวที่นํามาตาม
สาย หนวยเปน ms และ μs 
(conducted unidirectional 
transients of the ms and μs time 
scale)  
 
 
 
3 IΔn ต่ําสุด 
ที่ In ใดๆ  
2  
3 
จ.2.2 แรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาแบบ
แกวงที่นํามาตามสาย  (conducted 
oscillatory voltages or current) ภาวะชั่วครูทิศทางเดียวที่นํามาตาม
สาย หนวยเปน ns (conducted 
unidirectional transients of the ns time scale (burst))  
3
 IΔn ต่ําสุด 
ที่ In ใดๆ  
2  
3 
จ.2.3 การปลอยประจุไฟฟาสถิต 
(electrostatic discharge) 3 IΔn ต่ําสุด 
ที่ In ใดๆ 2 3 
หมายเหตุ อาจใช ตัวอยางเดิมทดสอบมากกว าหนึ่งลําดับการทดสอบ  
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 104 -                                                  ภาคผนวก  ฉ. 
       (ขอแนะนํา) 
วิธีการหาตัวประกอบกําลังของการลัดวงจร 
                                                (9.11.2.1 ค)) 
การหาตัวประกอบกําล ังของการลัดวงจรไมมีวิธีใดว ิธีหนึ่งที่สามารถหาได อยางถูกตองแมนยํา ตัวอยางที่ยอมรับได
สองวิธีไดกําหนดไวในภาคผนวกน ี้  
วิธีที่ 1  การหาจากองค ประกอบไฟฟากระแสตรง  
ใหหามุม ϕ จากเสนโคงขององคประกอบไฟฟากระแสตรงที่มีคล ื่นกระแสไฟฟาไม สมมาตรระหวางขณะล ัดวงจร
กับขณะหนาสัมผัสแยกออกจากก ัน ดังนี้ 
ฉ.1 สูตรสําหรับองคประกอบทางไฟฟากระแสตรง  ไดแก 
id =  ido . e–Rt/L 
เมื่อ id คือ คาขององคประกอบไฟฟากระแสตรง  ที่เวลา  t 
 ido คือ คาขององคประกอบไฟฟากระแสตรง  ที่เวลาเริ่มตน 
 L/R คือ คาคงตัวเวลา  (time-constant) ของวงจร  เปนวินาที 
 t คือ เวลา เปนวินาที ใหนับตั้งแตขณะเริ่มตน 
 e คือ ฐานของลอการิทึมแบบ เนเป ย (Nepierian logarithm) 
คาคงตัวเวลาสามารถค ํานวณหาไดจากสูตรขางตน ดังนี้ 
ก) วัดคาของ ido ที่ขณะลัดวงจร  และวัดคาของ id ที่ขณะเวลา  t กอนที่หนาสัมผัสจะแยกออกจากก ัน 
ข) หาคาของ e–Rt/L โดยหาร  id ดวย ido 
ค) จากตารางแสดงคาของ e-x  สามารถหาค าของ –x ที่สมนัยกับอัตราสวนของ  id/ido 
ง) คา x หาไดจาก  Rt/L   สามารถหาคา  L/R ได 
ฉ.2 การหาคามุม ϕ จาก  
ϕ = arctan ω L/R 
เมื่อ  ω คือ 2π × ความถี่จริง 
ไมควรใชวิธีนี้เมื่อวัดกระแสไฟฟ าโดยใชหมอแปลงกระแส  (current transformer) 
วิธีที่ 2  การหาดวยเคร ื่องกําเนิดไฟฟานํารอง (pilot generator) 
ใหเครื่องกําเนิดไฟฟานํารองอยูบนเพลาเดียวกันกับเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบ  ใหเปรียบเทียบมุมเฟส
แรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟานํารองที่เกิดบนออสซิลโลแกรมกับมุมเฟสแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาทดสอบกอน แลวจึงเปรียบเทียบมุมเฟสกระแสไฟฟ าของเครื่องกําเนิดไฟฟาทดสอบตอไป 
ความแตกตางระหวางมุมเฟสของแรงด ันไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟานํารองกับแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาทดสอบ  ในดานหนึ่ง และแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟานํารอง และกระแสไฟฟ าของเครื่องกําเนิด
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 105 -  ไฟฟาทดสอบ   ในอีกดานหนึ่ง สามารถใหคามุมเฟสระหวางแรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟ าของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาทดสอบ  จากนั้นสามารถหาต ัวประกอบกําลัง 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 106 -   ภาคผนวก  ช. 
(ขอแนะนํา ) 
สัญลักษณ 
                                                      ( ขอ 3.) 
กระแสไฟฟาท ี่กําหนด  In 
กระแสเหลือ  IΔ 
กระแสเหลือใช ทํางานที่กําหนด  IΔn 
กระแสเหลือที่ไม ทํางานที่กําหนด  IΔno 
แรงดันไฟฟาที่กําหนด  Un 
แรงดันไฟฟาทํางานที่กําหนด Ue 
แรงดันไฟฟาฉนวนที่กําหนด  Ui 
วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสไฟฟาที่กําหนด  Im 
วิสัยสามารถการต อและการตัดกระแสเหลือที่กําหนด  IΔm 
กระแสไฟฟาล ัดวงจรแบบมีเงื่อนไขที่กําหนด  Inc 
กระแสไฟฟาเหล ือลัดวงจรแบบม ีเงื่อนไขที่กําหนด  IΔc 
คาจํากัดของแรงดันไฟฟาของแหล งจาย ที่ทําให  
RCCB ที่มีการหนาที่ขึ้นอย ูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจ าย         Ux 
 ยังคงสามารถท ํางานได                   
คาจํากัดของแรงดันไฟฟาของแหลงจาย ที่ทําให RCCB        U y 
ที่มีการหนาที่ขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาของแหลงจ าย ซึ่งต่ํากวาคานี้จะเปด              
วงจรอัตโนมัติ                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 107 -   
 ภาคผนวก  ซ. 
(ขอแนะนํา ) 
ตัวอยางการออกแบบขั้วตอสาย  
(ขอ 8.1.5.2) 
ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางการออกแบบข ั้วตอสาย ที่สําหรับสอดใสตัวนําตองมีเสนผานศูนยกลางที่เหมาะสม
สําหรับรองรับตัวนําตันแข็ง และมีพื้นที่หนาตัดที่เหมาะสมสําหรับรองรับตัวนําตีเกลียวแข็ง (ดูขอ 8.1.5) 
 
 
 
 
 สวนของขั้วตอสายที่มีรูเกลียวและสวนของขั้วตอสายที่เปนหมุดเกลียวหนีบยึดตัวนํา 
อาจเปนสวนแยกกัน  เชน ขั้วตอสายที่มีปลอกย ึด 
รูปที่ ซ.1  ตัวอยางของขั้วตอสายแทงเกลียว  
(ขอ 3.6.4 และขอ  3.6.5)  ขั้วตอสายชนิดไมมีแผนกด  ขั้วตอสายชนิดมีแผนกด  ขั้วตอสายมีปลอกยึด
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 108 - 
 
 
 
 ขั้วตอสายแกนเกลียว 
A สวนอยูกับที่ 
B แหวนรองหรือแผนหนีบยึด 
C อุปกรณปองกันการถางออก 
D ชองสอดตัวนํา  
E แกนเกลียว 
สวนที่ยึดตัวนําใหอยูในตําแหนง อาจทําจากวัสดุฉนวนถาแรงกดยึดตัวนําไมตองสงผานวัสดุฉนวนนั้น 
รูปที่ ซ.2  ตัวอยางของขั้วตอสายหัวหมุดเกลียวและข ั้วตอสายแกนเกลียว 
(ขอ 3.6.4)  หมุดเกลียวที่ไมตองใช 
แหวนรองหรือแผนหนีบยึด หมุดเกลียวทื่ใชแหวนรอง  แผนหนีบยึด 
หรืออุปกรณปองกันการถางออก 
เผื่อเลือก ขั้วตอสายหัวหมุด
เกลียว 
เผื่อเลือก เผื่อเลือก 
เผื่อเลือก เผื่อเลือก เผื่อเลือก 
  
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 109 -   
 
 
 
 
(ขอ 3.6.6) 
 
 
สําหรับขั้วตอสายแบบนี้ ตองจัดเตรียมแหวนรองแบบสปร ิง หรืออุปกรณล็อกอื่นที่ใหประสิทธิผลเท ียบเทากัน และ
ผิวหนาบริเวณพื้นที่หนีบยึดตองเรียบ 
สําหรับบริภัณฑบางประเภท  ยอมใหใชขั้วต อหูสายขนาดเล็กกวาที่กําหนดได  
รูปที่ ซ.4  ตัวอยางของขั้วตอหูสาย  
(ขอ 3.6.7)A แผนรูปอาน 
B สวนอยูกับที่ 
C แกนเกลียว 
D ชองสอดตัวนํา  
ผิวหนาทั้งสองดานของแผนรูปอาน อาจมีรูปรางที่แตกตางกันเพื่อใหเขากับ 
ตัวนําที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กสุดหรือใหญสุดไดโดยการกล ับหนาแผนรูปอาน 
ขั้วตอสาย อาจมีหมุดเกลียวหรือแกนเกล ียวมากกวา 2 ตัวได 
รูปที่ ซ.3  ตัวอยางของขั้วตอรูปอาน 
 
A อุปกรณล็อก 
B หูสายหรือแทงตัวนํา 
E สวนอยูกับที่ 
F แกนเกลียว  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 110 -ภาคผนวก  ฌ. 
(ขอแนะนํา ) 
โปรแกรมการทดสอบติดตามผลส ําหรับ RCCB 
ฌ.1 ทั่วไป 
เพื่อเปนการรับประกันวามีการรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ ผูทําตองจัดทําวิธีการตรวจสอบต ิดตาม
ผลไวในกระบวนการผล ิตดวย 
ภาคผนวกนี้แสดงตัวอยางวิธีการติดตามผลสําหรับการผลิต RCCB  
ผูทําอาจจะใชเปนแนวทางสําหรับน ําไปดัดแปลงวิธีการเฉพาะและองค กรที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑที่ตองการ  
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการติดตามผลการจ ําหนายและการติดตามผลการผลิต  อาจใชเพื่อการรับประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑเกี่ยวก ับการทํางานของอุปกรณตัดวงจรเมื่อมีกระแสเหลืออย างปลอดภัย 
ฌ.2 โปรแกรมการทดสอบต ิดตามผล  
โปรแกรมการทดสอบต ิดตามผล  ครอบคลุมอนุกรมของการทดสอบ  2 ชุด 
ฌ.2.1 โปรแกรมการทดสอบต ิดตามผลรายไตรมาส  
ดูตาราง  ฌ.1 ลําดับการทดสอบ  Q 
ฌ.2.2 โปรแกรมการทดสอบต ิดตามผลประจ ําป 
ดูตารางที่ ฌ.1 ลําดับการทดสอบ  Y1 ถึง Y3 
หมายเหตุ  การทดสอบติดตามผลประจ ําป อาจทํารวมกับการทดสอบต ิดตามผลรายไตรมาส  
ตารางที่ ฌ.1  ลําดับการทดสอบระหว างการตรวจสอบต ิดตามผล  
(ขอ ฌ.2.1 และขอ ฌ.2.2)  
ลําดับ
การ
ทดสอบ  ขอ การทดสอบ  ขอแนะนํา  
Q 9.16 
 
9.9.2.1  
 
9.9.2.3  
 
9.20 อุปกรณทดสอบ  
 
คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานเมื่อมีกระแส
เหลือ 
คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานเมื่อมีกระแส
เหลือ 
ความทนของฉนวนต อแรงดันไฟฟาอิมพัลส ขอ ข) และ ค) เทานั้น  ยกเวน
กรณีการทวนสอบแอมแปร -รอบ 
ของวงจรทดสอบ 
 
 
ใหทดสอบระหว างแตละขั้ว
หมุนเวียนกันไปดวย 
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 111 -  ตารางที่ ฌ.1  ลําดับการทดสอบระหว างการตรวจสอบต ิดตามผล  
(ขอ ฌ.2.1 และขอ ฌ.2.2)  
 
 
  
 
 
 
 ฌ.2.3 วิธีชักตัวอยาง 
ฌ.2.3.1 โปรแกรมการทดสอบรายไตรมาส  
สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบรายไตรมาส  ใหใชระดับการตรวจสอบด ังตอไปนี้ 
− การตรวจสอบแบบปกต ิ 
− การตรวจสอบแบบเข มงวด 
สําหรับการตรวจสอบต ิดตามผลครั้งแรก ใหใชการตรวจสอบแบบปกต ิ 
สําหรับการตรวจสอบท ี่ตอเนื่อง จะใชการตรวจสอบแบบปกต ิ หรือแบบเขมงวด หรือการหยุดการ
ผลิต ใหพิจารณาจากผลการทดสอบท ี่ดําเนินการอยู 
ใหใชหลักเกณฑตอไปนี้ในการปรับการตรวจสอบจากระด ับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 
− คงไวที่ระดับการตรวจสอบแบบปกติ  
เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกต ิ ใหคงระดับการตรวจสอบไว ที่ระดับปกติถาตัวอยางทั้งหมด
จํานวน  6 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดับการทดสอบ  (ดูตารางที่  ฌ.2 ลําดับ Q)  
ถาตัวอยางจํานวน 5 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  ใหตรวจสอบครั้งตอไป 1 เดือน
ภายหลังจากการตรวจสอบคร ั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากันและลําดับการทดสอบเด ียวกัน 
− ปรับการตรวจสอบแบบปกต ิเปนแบบเขมงวด 
เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกต ิ  ถามีตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยางเทานั้นที่เปนไปตามเกณฑ ที่
กําหนด  ใหปรับระดับการตรวจสอบเป นแบบเขมงวด 
− ปรับการตรวจสอบแบบปกต ิเปนใหหยุดการผลิต 
เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกต ิ และมีตัวอยางจํานวนนอยกวา  4 ตัวอยาง ที่เปนไปตามเกณฑ ที่
กําหนด   ตองหยุดการผล ิตและใหมีการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
− ปรับการตรวจสอบแบบเข มงวดเปนแบบปกติ 
เมื่อใชการตรวจสอบแบบเข มงวด   ถามีตัวอยางจํานวนไมนอยกวา 12 ตัวอยาง เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด  (ดูตารางที่ ฌ.2) ใหปรับระดับการตรวจสอบเป นแบบปกติ 
− คงไวที่ระดับการตรวจสอบแบบเข มงวด Y1 
 9.9.4 
 
9.7 
9.10 คุณลักษณะเฉพาะการทํ างานเมื่อมีกระแส
เหลือ 
การทดสอบสมบ ัติไดอิเล็กทริก  
ความทนทานการใช งานทางกลและทางไฟฟ า  
Y2 9.22.1 ความเชื่อถือได  (ความทนสภาพอากาศ )  
Y3 9.23 ความทนตอการเสื่อมสภาพตามอายุการใช งาน  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 112 -เมื่ออยูในระดับการตรวจสอบแบบเข มงวด ถามีตัวอยางจํานวน 10 หรือ 11 ตัวอยางเทานั้น  ที่
เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดตามลํ าดับการทดสอบ  ใหคงระดับการตรวจสอบแบบเข มงวด และ
ใหตรวจสอบครั้งตอไป 1 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบคร ั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากัน
และลําดับการทดสอบเด ียวกัน 
− ปรับการตรวจสอบแบบเข มงวดเปนใหหยุดการผลิต 
ในกรณีที่การตรวจสอบทั้ง  4 ครั้งติดตอกันยังคงเปนการตรวจสอบแบบเข มงวด หรือมีตัวอยาง
จํานวนนอยกวา 10 ตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนด  ตองหยุดการผล ิตและใหมีการ
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
− เริ่มการผลิตใหม 
การผลิตสามารถเริ่มตนใหมไดหลังจากมีการย ืนยันการแกไขที่เหมาะสม การเริ่มการผลิตใหม
ใหอยูภายใตภาวะการตรวจสอบแบบเข มงวด 
ฌ.2.3.2 โปรแกรมการทดสอบประจ ําป 
จุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบประจ ําป ใหใชระดับการตรวจสอบด ังตอไปนี้ 
− การตรวจสอบแบบปกต ิ 
− การตรวจสอบแบบเข มงวด 
สําหรับการตรวจสอบต ิดตามผลครั้งแรก ใหใชการตรวจสอบแบบปกต ิ  
สําหรับการตรวจสอบท ี่ตอเนื่อง จะใชการตรวจสอบแบบปกต ิ หรือแบบเขมงวด หรือการหยุดการ
ผลิต ใหพิจารณาจากผลการทดสอบท ี่ดําเนินการอยู 
ใหใชหลักเกณฑตอไปนี้ในการปรับการตรวจสอบจากระด ับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง 
− คงไวที่ระดับการตรวจสอบแบบปกติ  
เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกต ิ ถาตัวอยางทั้งหมดเปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดับการ
ทดสอบ  ใหคงระดับการตรวจสอบไว ที่ระดับปกติ ถามีตัวอยางจํานวน  2 ตัวอยาง เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดในลําดับการทดสอบ Y1 และไมมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดใน
ลําดับการทดสอบ  Y2 และ  Y3 ใหตรวจสอบครั้งตอไป 3 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบครั้ง
กอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากันและลําดับการทดสอบเด ียวกัน 
− ปรับการตรวจสอบแบบปกต ิเปนแบบเขมงวด 
เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกต ิ ใหเปลี่ยนระดับการตรวจสอบเป นแบบเขมงวด เมื่อ 
• มีเพียง 1 ตัวอยางเทานั้นที่เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดั บการทดสอบ  Y1 หรือ 
• มีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดั บการทดสอบ  Y2 หรือ Y3 
ตองตรวจสอบคร ั้งตอไปภายใน  3 เดือนหลังจากการตรวจสอบครั้ งกอนที่ระดับการตรวจสอบ
แบบเขมงวดสําหรับลําดับการทดสอบใดๆ  ที่มีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และที่
ระดับแบบปกติสําหรับลําดับการทดสอบอ ื่น 
− ปรับการตรวจสอบแบบปกต ิเปนใหหยุดการผลิต 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 113 -  เมื่อใชการตรวจสอบแบบปกต ิ และไมมีตัวอยางที่เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดับการ
ทดสอบ  Y1  หรือมีตัวอยางจํานวนมากกว า 1 ตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในล ําดับ
การทดสอบ  Y2 หรือ Y3  ตองหยุดการผล ิตและใหมีการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
− ปรับการตรวจสอบแบบเข มงวดเปนแบบปกติ 
เมื่อใชการตรวจสอบแบบเข มงวด ใหเปลี่ยนระดับการตรวจสอบเป นแบบปกติ เมื่อ 
• มีตัวอยางไมนอยกวา  5 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดับการทดสอบ  Y1 และ 
• ไมมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในล ําดับการทดสอบ  Y2 หรือ Y3 
− คงไวที่ระดับการตรวจสอบแบบเข มงวด 
เมื่ออยูในระดับการตรวจสอบแบบเข มงวด ถามีตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยางเทานั้น  ที่เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดในลําดับการทดสอบ Y1 และไมมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดใน
ลําดับการทดสอบ  Y2 หรือ Y3 ใหคงระดับการตรวจสอบแบบเข มงวด และใหมีการตรวจสอบ
ติดตามผลครั้งตอไป 3 เดือนภายหลังจากการตรวจสอบคร ั้งกอนดวยจํานวนตัวอยางที่เทากัน
และลําดับการทดสอบเด ียวกัน 
− ปรับการตรวจสอบแบบเข มงวดเปนใหหยุดการผลิต 
ในกรณีที่การตรวจสอบทั้ง  4 ครั้งติดตอกันยังคงเปนการตรวจสอบแบบเข มงวด หรือเกิดขอผิด
พรองขอใดขอหนึ่งระหวางการตรวจสอบประจําป  ดังนี้ 
•  มีตัวอยางจํานวนนอยกวา  4 ตัวอยาง เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดับการทดสอบ  Y1  
• มีตัวอยางจํานวนมากกวา 1 ตัวอยางที่ไมเปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดในลําดับการทดสอบ 
Y2 หรือ Y3 
ตองหยุดการผล ิตและใหมีการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
− เริ่มการผลิตใหม 
การผลิตสามารถเริ่มตนใหมไดหลังจากมีการย ืนยันการแกไขที่เหมาะสม การเริ่มการผลิตใหม
ใหอยูภายใตภาวะการตรวจสอบแบบเข มงวด 
ฌ.2.4 จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ  
จํานวนตัวอยางสําหรับแตละระดับการตรวจสอบ  ใหเปนไปตามตารางท ี่ ฌ.2  
ตารางที่ ฌ.2  จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ  
ลําดับการทดสอบ จํานวนตัวอยางสําหรับการตรวจสอบ
แบบปกติ  จํานวนตัวอยางสําหรับการตรวจสอบ
แบบเขมงวด 
Q 6 13 
Y1, Y2, Y3 3  สําหรับแตละลําดับการทดสอบ  6  สําหรับแตละลําดับการทดสอบ  
แตละอนุกรมของ  RCCB มีพื้นฐานการออกแบบเด ียวกัน ใหใชตัวอยางเพียงชุดตัวอย างเดียวสําหรับ
การทดสอบโดยไมคํ านึงถึงพิกัด 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 114 -สําหรับจุดประสงคของโปรแกรมการทดสอบต ิดตามผล  ใหพิจารณาวา RCCB มีพื้นฐานการออกแบบ
เดียวกัน  ถามีประเภทตามท ี่กําหนดในขอ 4.1 เหมือนกัน และ 
− อุปกรณบังคับกลไกเนื่องจากกระแสเหล ือ มีกลไกทริปเหมือนกันและมีรีเลยหรือโซลีนอยดเหมือนกัน ยกเวน
สําหรับ 
•  จํานวนรอบ  และพื้นที่หนาตัดของขดลวด  
•  ขนาดและวัสดุของแกนเหล็กของหมอแปลงไฟฟ าผลตาง 
•  กระแสเหลือที่กําหนด   และ 
− ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (ถามี) มีการออกแบบเหม ือนกันและใชสวนประกอบเหม ือนกัน ยกเวนสําหรับการ
แปรผันเพื่อใหได IΔnที่แตกตางกัน 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 115 -   
    ภาคผนวก  ฒ. 
(ขอแนะนํา ) 
SCPDs สําหรับการทดสอบการลัดวงจร 
ฒ.0 บทนํา 
 สําหรับทวนสอบคาต่ําสุดของ  I2t และ Ip ที่ RCCB  สามารถทนได ตามที่กําหนดในตารางท ี่ 15 ซึ่งตอง
ทดสอบการลัดวงจร  การทดสอบการล ัดวงจรกระทําโดย  ใชฟวสหรือลวดเงินที่ใชเครื่องทดสอบตามร ูปที่ 
10 หรือโดยใชวิธีทดสอบอื่นที่ใหคา I2t และ Ip ตามที่ตองการ  
ฒ.1 ลวดเงิน  
 เพื่อทวนสอบค าต่ําสุดของ  I2t และ Ip ที่ RCCB  สามารถทนได  เพื่อใหไดผลทดสอบท ี่ทําซ้ําได ถามี SCPD 
ใหใชลวดเงินทดสอบตามร ูปที่ 10 ถามี 
 ใชลวดเงินที่มีความบริสุทธิ์อยางนอยรอยละ 99.9 ตามตารางที่ ฒ.1 ซึ่งกําหนดเสนผานศูนยกลางตาม
กระแสไฟฟาท ี่กําหนด  In และกระแสไฟฟ าลัดวงจร   Inc และ IΔc   
 
ตารางที่ ฒ.1 เสนผานศูนยกลางเปนฟงชันของกระแสไฟฟ าที่กําหนดและกระแสไฟฟาล ัดวงจร  
(ขอ ฒ.1) 
 
In 
A 
 ≤ 16 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 32 ≤ 40 ≤ 63 ≤ 80 ≤ 100 ≤ 125 Inc 
และ 
IΔc 
เสนผานศูนยกลางของลวดเงิน  * mm 
500 0.30 0.35 0.35 0.35       
1000 0.30 0.35 0.40 0.50       
1500 0.35 0.40 0.45 0.50  0.65 0.85    
3000 0.35 0.40 0.45 0.50  0.60 0.80 0.95 1.05 1.15  
4500 0.35 0.40 0.45 0.50  0.60 0.80 0.90 1.05 1.15  
6000 0.35 0.40 0.45 0.50  0.60 0.75 0.90 0.95 1.00  
10000 0.35 0.40 0.45 0.50  0.60 0.70 0.85 0.90 0.95  
* คาเสนผานศูนยกลางของเสนลวดเป นคาสําคัญที่มีพื้นฐานมาจากค ากระแสไฟฟาค ายอด (Ip)  
(ดูตารางที่ 15) 
 
ใหใสลวดเงินในตําแหนงที่เหมาะสมของเคร ื่องทดสอบตามร ูปที่ 10 โดยขึงตึงในแนวราบ  ใหเปลี่ยนลวดเงิน
ภายหลังการทดสอบแต ละครั้ง 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 116 - 
ฒ.2 ฟวส 
 เพื่อจุดประสงค ในการทวนสอบค าต่ําสุดของ I2t และ Ip  ที่ RCCB  สามารถทนได ตามที่กําหนด  
เพื่อใหไดผลทดสอบที่ทําซ้ําได ถามี SCPD  ใหใชฟวสที่สมนัยกันแทน  
พิกัดฟวส ตองไมต่ํากวาพิกัดของ RCCB  พิกัดฟวสที่สูงกวาของฟวส อาจใชไดเพื่อใหไดคา I2t และ Ip  
ตามตารางที่ 15 
คาระหวางกลางอาจทําไดโดยตอเพิ่มฟวสแบบขนาน  
ฒ.3 วิธีอื่น 
 อาจใชวิธีอื่นแตตองใหไดคาในตารางที่ 15  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 117 -   
                                                ภาคผนวก  ณ. 
 (ขอกําหนด ) 
การทดสอบลวดรุงแสง  (glow-wire test) 
    (ขอ  9.14) 
ลวดรุงแสงประกอบด วยลวดนิเกิล/โครเมี่ยม และเทอรโมคัปเปล ชนิด K ซึ่งมีมิติตามที่กําหนด   ดังแสดงในร ูป 
 
มิติเปนมิลลิเมตร  
1.  ลวดรุงแสงเชื่อมติดแนนที่ 3 
 2.  เทอรโมคัลเปล 
 3.  แทงจับยึด 
รูปที่ ณ .1  มิติของลวดรุงแสง  
      ( ขอ 9.14) 
นําชิ้นทดสอบไปทดสอบ   โดยใชเครื่องทดสอบลวดรุงแสงซ ึ่งทําใหรอนดวยไฟฟาในลวดรุงแสง   
ยึดชิ้นทดสอบเขากับที่จับยึดของเครื่องทดสอบลวดรุงแสงตรงต ําแหนงที่ตองการทดสอบ   ทําใหลวดรุงแสงรอน
ถึงอุณหภูมิที่กําหนดและคงค าอุณหภูมินั้นไวเปนเวลาอยางนอย 60 วินาที  โดยยอมใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได
ไมเกิน 10 องศาเซลเซียส  จี้ลวดรุงแสงใหสัมผัสกับชิ้นทดสอบในแนวระด ับดวยแรง  0.8 นิวตัน ถึง 1.2 นิวตัน  
และลวดรุงแสงสามารถเคล ื่อนที่เขาไปในชิ้นทดสอบในแนวระด ับไมเกิน 7 มิลลิเมตร  และชิ้นทดสอบตอง
สัมผัสกับลวดรุงแสงเปนเวลา  30 วินาที ± 1 วินาที ต่ําสุด 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 
 - 118 -เปลวไฟซึ่งลุกไหมบนชิ้นทดสอบตองดับเองภายใน  30 วินาที  หลังจากเอาลวดรุ งแสงออกจากช ิ้นทดสอบ   และ
สารที่หยดจากชิ้นทดสอบเมื่อถูกความรอนตองไมทําใหไมอัด(ไมอัดหนาประมาณ  10 มิลลิเมตร )  ที่คลุมดวย
กระดาษทิชชู (tissue paper)  ใตชิ้นทดสอบลงมา  200 มิลลิเมตร  ± 5 มิลลิเมตร  ติดไฟได 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก.2425-2552 
 - 119 -  ภาคผนวก  ด. 
(ขอกําหนด ) 
ตูทดสอบ -คุณลักษณะการสราง 
(ขอ 9.22.1.1) 
ด.1 อุณหภูมิอาจแปรผันเปนวัฐจักรระหวาง  (25± 3) เคลวิน  และกําหนดขอบเขตอุณหภ ูมิที่เหมาะสมด านบน
ดวยเกณฑความคลาดเคล ื่อนและอัตราการเปลี่ยนแปลงตามที่กํ าหนด  
เกณฑความคลาดเคลื่อนของอ ุณหภูมิทั้งหมดตองอยูในเกณฑ ± 3 เคลวิน  มีเจตนาเพื่อรวมความ
ผิดพลาดในการว ัด การเปลี่ยนแปลงอยางชาของอุณหภูมิ และการแปรผ ันของของอุณหภม ิที่เกิดจาก
พื้นที่ทํางาน 
ด.2  ความชื้นสัมพัทธในพื้นที่ทํางาน สามารถคงอยูในข ีดจํากัดที่ใหไวในขอ 9.22.1.3   
ด.3 ตองระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาภาวะตางๆในพื้นที่ทํางานมีความมั่นคงและสม่ําเสมอ  และคลายกันกับ
สถานที่ใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในที่ที่อุปกรณรับรูความชื้นและอุณหภูมิที่ติดตั้ง   
ด.4  ชิ้นตัวอยางภายใตภาวะทดสอบต องไมไดรับผลจากการแผ รังสีความรอนจากการปรับภาวะในหองทดสอบ  
ด.5  น้ําที่ใชในการรักษาความช ื้นในหองทดสอบตองมีความตานทานจ ําเพาะไมต่ํากวา 500  เมกกะโอหม -
เมตร  
ตองสามารถระบ ายน้ําที่กลั่นตัวจากหองทดสอบและต องไมนํามาใชใหม นอกเสียจากวามีการทําให
บริสุทธิ์กอน  
ด.6 มิติ คุณสมบัติและ/หรือการโหลดทางไฟฟาต องไมมีผลกระทบอย างมีนัยสําคัญกับภาวะในหองทดสอบ  
 
 
 
 
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐาน