Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
QUINTA SECCION  
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -001-SEDE -2018, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
(Continúa en la Sexta  Sección ). 
 (Viene de la Cuarta Sección)  
b) Tipo.  
El GFCI debe ser fácilmente accesible, y localiza do en uno o más de los siguientes lugares:  
(1) Dentro del dispositivo de sobrecorriente de circuito derivado  
(2) Un dispositivo o salida dentro del circuito de alimentación  
(3) Una parte integral de la clavija de fijación  
(4) Dentro del cable de alimentaci ón a no más de 30 cm de la clavija de conexión  
(5) Instalado de fábrica dentro del aparato  
422-6. Aprobado requerido.  Todos los aparatos que funcionan a 50 volts o más deben estar aprobados.  
Parte B. Instalación  
422-10. Capacidad de los circuitos derivados . Esta sección específica la capacidad nominal de los 
circuitos derivados capaces de dar suministro de corriente a los aparatos sin sobrecalentarse en las 
condiciones especificadas.  
a) Circuitos derivados individuales . El valor nominal de un circuito deriv ado individual no debe ser 
menor al valor nominal marcado en el aparato o el valor nominal marcado de un aparato con cargas 
combinadas, tal como se dispone en 422 -62. 
La capacidad de un circuito derivado individual para aparatos operados a motor que no tie nen marcado su 
valor nominal debe estar de acuerdo con la Parte B del Artículo 430. La capacidad de un circuito derivado 
para un aparato que es una carga continua, diferente de un aparato operado a motor, no debe ser menor al 
125 por ciento del valor nomin al marcado; o no debe ser menor al 100 por ciento del valor marcado, si el 
dispositivo del circuito derivado y su ensamble están aprobados para carga continua al 100 por ciento de su 
valor.  
Se permitirá que los circuitos derivados y los conductores del cir cuito derivado para estufas y aparatos de 
cocción estén de acuerdo con la Tabla 220 -55 y deben estar dimensionados de acuerdo con 210 -19(a)(3).  
b) Circuitos que alimentan dos o más cargas.  Para circuitos derivados que alimentan aparatos y otras 
cargas, el valor nominal se debe determinar de acuerdo con 210 -23. 
422-11. Protección contra sobrecorriente. Los aparatos se deben proteger contra sobrecorriente de 
acuerdo con (a) hasta (g) siguientes y 422 -10. 
a) Protección contra sobrecorriente del circuito deriva do. Los circuitos derivados se deben proteger 
de acuerdo con 240 -4. Si el valor nominal del dispositivo de protección está marcado en el aparato, el valor 
nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado no debe ser mayor a l valor 
nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente marcado en el aparato.  
b) Aparatos con elementos de calefacción superficial.  Un aparato con elementos de calefacción 
superficial, que tiene una demanda máxima de más de 60 amperes, calcula da de acuerdo con la Tabla 220 -
55, debe tener subdividido su suministro de potencia en dos o más circuitos, cada uno de los cuales está 
equipado con protección contra sobrecorriente con valor nominal máximo de 50 amperes.  
c) Aparatos de calefacción comerci al e industrial con lámparas infrarrojas.  Los aparatos de 
calefacción industrial y comercial con lámparas infrarrojas deben tener protección contra sobrecorriente que 
no exceda 50 amperes.  
d) Aparatos de calefacción de tipo comercial de elementos de calefa cción superficial de devanado 
con revestimiento expuesto o devanado abierto.  Los aparatos de calefacción de tipo comercial de 
elementos de calefacción superficial de devanado con revestimiento expuesto o devanado abierto deben estar 
protegidos por disposit ivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal máximo de 50 amperes.  
e) Un solo aparato no operado a motor.  Si el circuito derivado alimenta un solo aparato no operado a 
motor, el valor nominal de protección contra sobrecorriente debe:  
(1) No e xceder el marcado sobre el aparato.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
(2) No exceder los 20 amperes si el valor nominal de protección contra sobrecorriente no está marcado 
sobre el aparato y éste está clasificado para 13.30 amperes o menos; o  
(3) No exceder el 150 por ciento de la corrient e nominal del aparato si el valor nominal de protección 
contra sobrecorriente no está marcado y el aparato es de un valor nominal de más de 13.30 amperes. Si el 
150 por ciento del valor nominal del aparato no corresponde a un valor nominal en amperes de un  dispositivo 
de sobrecorriente estándar, se permitirá el siguiente valor nominal estándar más alto.  
f) Aparatos de calefacción eléctrica que emplean elementos de calefacción de tipo resistencia, con 
valor nominal mayor a 48 amperes.  
1) Aparatos de calefacc ión eléctrica.  Los aparatos de calefacción eléctrica que emplean elementos de 
calefacción de tipo resistencia con valor nominal mayor a 48 amperes, que no sean aparatos domésticos con 
elementos de calefacción superficiales tratados en 422 -11(b), ni los apa ratos de calefacción de tipo comercial, 
tratados en 422 -11(d), deben tener subdivididos los elementos de calefacción. Cada carga subdividida no 
debe ser mayor a 48 amperes y debe estar protegida a no más de 60 amperes.  
Estos dispositivos de protección cont ra sobrecorriente suplementarios deben ser:  
(1) Instalados en fábrica dentro del envolvente del calentador o sobre él, o suministrados como un 
ensamble separado por el fabricante del calentador  
(2) Accesibles, y  
(3) Adecuados para la protección de los circ uitos derivados.  
Los conductores principales que alimentan estos dispositivos de protección contra sobrecorriente se deben 
considerar como conductores de circuitos derivados.  
2) Aparatos de cocinas y de cocción comerciales.  Se permitirá que los aparatos de  cocción y de 
cocinas comerciales que usan elementos de calefacción de tipo con revestimiento, no tratados en 422 -11(d), 
estén subdivididos en circuitos para no más de 120 amperes y protegidos a no más de 150 amperes, si se 
cumple alguna de las siguientes condiciones:  
(1) Los elementos están integrados en una superficie de cocción y están envueltos dentro de ella.  
(2) Los elementos están contenidos completamente dentro de un envolvente identificado como 
adecuado para este uso.  
(3) Los elementos están conten idos dentro de un recipiente y con su sello.  
3) Calentadores de agua y calderas de vapor.  Se permitirá que los calentadores de agua y calderas de 
vapor que emplean elementos de calefacción eléctrica de inmersión tipo resistencia y calentadores 
instantáneos  de agua aprobados, estén subdivididos en circuitos de máximo 120 amperes y protegidos a no 
más de 150 amperes de la siguiente manera:  
(1) Donde estén contenidos dentro de un recipiente.  
(2) Donde estén incluidos en calentadores instantáneos de agua.  
(3) Donde estén instalados en tanques de calentadores de agua de baja presión o en recipientes de 
calentadores de agua de salida abierta.  
g) Aparatos operados a motor.  Los motores de los aparatos operados a motor deben estar equipados 
con protección contra sobr ecarga, de acuerdo con la Parte C del Artículo 430. Los motocompresores 
herméticos con refrigerante, en equipos de aire acondicionado o de refrigeración, deben estar equipados con 
protección contra sobrecarga, de acuerdo con la Parte F del Artículo 440. Cu ando se exigen dispositivos de 
protección contra sobrecorriente, que estén separados de los aparatos, los datos para la selección de estos 
dispositivos se deben marcar sobre el aparato. El marcado mínimo debe ser el que se especifica en 430 -7 y 
440-4. 
422-12. Equipo de calefacción central.  Los equipos de calefacción central distintos de los equipos de 
calefacción fija de ambiente deben estar alimentados por un circuito derivado individual.  
Excepción 1:  Se permitirá que los equipos auxiliares directamente as ociados con el equipo de 
calefacción, tales como las bombas, válvulas, humidificadores o limpiadores electrostáticos del aire, estén 
conectados al mismo circuito derivado.  
Excepción 2:  Se permitirá que los equipos de aire acondicionado conectados permanent emente se 
conecten al mismo circuito derivado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
422-13. Calentadores de agua de tipo con almacenamiento.  Un calentador de agua fijo de tipo con 
almacenamiento, que tenga una capacidad de 450 litros o menos, se debe considerar como una carga 
continua con el propósito de dimensionar los circuitos derivados.  
NOTA:  Para el valor nominal del circuito derivado, véase 422 -10. 
422-15. Ensambles para salidas del sistema de aspiración central.  
a) Se permitirá que los ensambles para salidas del sistema de aspiración ce ntral aprobados estén 
conectados a un circuito derivado, de acuerdo con 210 -23(a).  
b) La ampacidad de los conductores de conexión no debe ser menor a la ampacidad de los conductores 
de los circuitos derivados a los que están conectados.  
c) Las partes metál icas accesibles, no portadoras de corriente del conjunto para las salidas del sistema de 
aspiración central que probablemente se lleguen a energizar, se deben conectar a un conductor de puesta a 
tierra de equipos de acuerdo con 250 -110. Las partes metálica s incidentales como los tornillos o remaches 
instalados en o dentro del material aislante no se debe considerar probable que se llegue a energizar.  
422-16. Cordones flexibles.  
a) Generalidades.  Se permitirán cordones flexibles para:  
(1) La conexión de apar atos, con el fin de facilitar su intercambio frecuente o para evitar la transmisión 
de ruido o vibración, o  
(2) Facilitar el retiro o desconexión de aparatos que están fijos en su sitio, cuando los medios de fijación 
y las conexiones mecánicas están diseña dos específicamente para permitir un retiro fácil para mantenimiento 
o reparación y el aparato está proyectado o identificado para su conexión con cordón flexible.  
b) Aparatos específicos.  
1) Trituradores de basura en fregaderos operados eléctricamente Se permitirá que los trituradores de 
basura en fregaderos operados eléctricamente estén conectados mediante cordón y clavija con un cordón 
flexible identificado como adecuado para ese propósito en las instrucciones de instalación del fabricante del 
aparato y cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:  
(1) El cordón flexible debe terminar en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra.  
Excepción:  No se exigirá que un triturador de basura en fregaderos esté marcado como protegido por un 
sistema d e doble aislamiento, o su equivalente, termine en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra.  
(2) La longitud del cordón no debe ser menor a 45 centímetros y no debe ser mayor a 90 centímetros  
(3) Los contactos deben estar ubicados de manera que s e evite el daño físico al cordón flexible.  
(4) El contacto debe ser accesible.  
2) Lavavajillas empotradas y compactadores de basura.  Se permitirá que las lavavajillas empotradas y 
los compactadores de basura se conecten mediante cordón y clavija, con un co rdón flexible identificado como 
adecuado para el propósito en las instrucciones de instalación del fabricante del aparato, cuando se cumplen 
todas las condiciones siguientes:  
(1) El cordón flexible debe terminar en una clavija de conexión del tipo de puest a a tierra.  
Excepción:  No se exigirá que una lavavajillas o un compactador de basura aprobados, marcados 
claramente como protegidos por un sistema de doble aislamiento, terminen en una clavija de conexión del tipo 
de puesta a tierra.  
(2) Para un compactado r de basura la longitud del cordón debe ser de 0.90 metros a 1.20 metros, 
medidos desde la cara de la clavija de conexión al plano de la parte posterior del aparato.  
(3) Para un lavavajillas empotrado, la longitud del cable será de 0.9 m a 2.0 m medida des de la cara del 
enchufe de conexión al plano de la parte trasera del aparato.  
(4) Los contactos deben estar ubicados de modo que se evite el daño físico al cordón flexible.  
(5) El contacto para el compactador de basura debe estar localizado en el espacio oc upado por el 
aparato, o junto a él.  
(6) El contacto de un lavavajillas empotrado se situará en el espacio adyacente al espacio ocupado por 
el lavavajillas  
(7) El contacto debe ser accesible.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
3) Hornos montados en la pared y estufas montadas sobre la cubier ta. Se permitirá que los hornos 
montados en la pared y las estufas montadas en cocinetas, completas con sus accesorios para montaje y 
para hacer las conexiones eléctricas, estén conectados en forma permanente o conectados mediante cordón 
y clavija para fac ilitar su instalación o servicio.  
 Un conector separable o una combinación de clavija y contacto en la línea de alimentación a un horno o 
una estufa deben estar aprobados para la temperatura del espacio en el cual van a ir ubicados.  
4) Campanas para estufa s. Se permitirá que las campanas para estufas estén conectadas mediante 
cordón y clavija con un cordón flexible identificado como adecuado para ese propósito en las instrucciones de 
instalación del fabricante del aparato, y cuando se cumplen todas las cond iciones siguientes:  
(1) El cordón flexible debe terminar en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra.  
Excepción:  No se exigirá que una campana para estufa, marcada claramente, como protegida por un 
sistema de doble aislamiento, o su equivalente,  termine en una clavija de conexión del tipo de puesta a tierra.  
(2) La longitud del cordón no debe ser menor a 45 centímetros y no debe ser mayor a 90 centímetros  
(3) Los contactos deben estar ubicados de manera que se evite el daño físico al cordón flexi ble. 
(4) El contacto debe ser accesible.  
(5) El contacto está alimentado por un circuito derivado individual.  
422-17. Protección de material combustible.  Cada aparato calentado eléctricamente, que por su 
tamaño, peso y servicio esté proyectado para ser col ocado en una posición fija, se debe colocar de manera 
que exista protección suficiente entre dicho aparato y el material combustible junto a él.  
422-18. Soporte de ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón . Los ventiladores (de aspas) 
suspendidos del plafón deben estar sostenidos independientemente de la caja de salida o por uno de los 
siguientes:  
(1) Una caja de salida o un sistema de cajas de salida identificado para ese uso e instalados según 314 -
27(c).  
(2) Un sistema de caja de salida, un soporte d e bloqueo y un contacto de montaje y un accesorio de 
fijación compatible instalado de fábrica diseñado para el soporte, identificado para el uso e instalado de 
acuerdo con 314 -27(e)  
422-19. Espacio para conductores.  Las cubiertas de ventiladores (de aspas)  suspendidos del plafón y 
cajas de salida, tomadas en conjunto, deben brindar suficiente espacio para que los conductores de las 
luminarias y sus dispositivos de conexión puedan ser instalados de acuerdo con la sección 314 -16. 
422-20. Cajas de salida que v an a ser cubiertas.  En una instalación terminada, todas las cajas de salida 
deben estar provistas de una cubierta, excepto que tengan una cubierta ornamental de ventilador (de aspas) 
suspendido del plafón.  
422-21. Recubrimiento de material combustible en c ajas de salida.  Todo acabado combustible de un 
plafón que está expuesto entre el borde de una cubierta ornamental o soporte de ventilador (de aspas) 
suspendido del plafón y una caja de salida y que tiene una superficie de 116 cm2 se debe recubrir con mater ial 
no combustible.  
422-22. Otros métodos de instalación.  Se permitirá el uso de electrodomésticos que emplean métodos 
de instalación diferentes de los tratados en este artículo solo mediante el uso de las instrucciones del 
fabricante.  
Parte C. Medios de d esconexión  
422-30. Generalidades. Se debe suministrar un medio para desconectar simultáneamente cada aparato 
de todos los conductores de fase, de acuerdo con las siguientes secciones de la Parte C. Si un aparato es 
alimentado por más de un circuito derivad o o alimentador, los medios de desconexión se deben agrupar e 
identificar como múltiples medios de desconexión del aparato. Cada medio de desconexión desconectará 
simultáneamente todos los conductores de fase que controle.  
422-31. Desconexión de aparatos c onectados de forma permanente.  
a) Aparatos con valor nominal no mayor de 300 voltamperes o 93 watts (1/8 de hp) . En los aparatos 
conectados permanentemente con valor nominal no mayor de 300 voltamperes o 93 watts (1/8 de hp), se 
permitirá utilizar como med io de desconexión el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito 
derivado cuando el interruptor o interruptor automático está a la vista del aparato o es bloqueable de acuerdo 
con 110 -25. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
b) Aparatos con valor nominal mayor de 300 voltampe res o 93 watts (1/8 de hp). En los aparatos 
conectados permanentemente con valor nominal mayor de 300 voltamperes o 93 watts, se permitirá utilizar el 
interruptor o interruptor automático del circuito derivado como medio de desconexión, cuando dicho interr uptor 
o interruptor automático esté al alcance de la vista desde el aparato o se pueda bloquear de acuerdo con  
110-25. 
NOTA: Para aparatos que emplean interruptores unitarios, véase 422 -34. 
c) Aparatos accionados por motor con valor nominal mayor de 93 wa tts (1/8 de hp). El medio de 
desconexión debe cumplir con 430 -109 y 430 -110. En los aparatos accionados por motor y conectados 
permanentemente con motores con valor nominal mayor de 1/8 de hp, el medio de desconexión debe estar a 
la vista desde el aparato o se pueda bloquear de acuerdo con 110 -25. 
Excepción:  Si un aparato de más de 93 watts (1/8 de hp) tiene un interruptor unitario que cumpla con lo 
indicado en 422 -34(a), (b), (c) o (d), se permitirá que el desconectador o el interruptor automático que func iona 
como el otro medio de desconexión no estén a la vista desde el aparato.  
422-33. Desconexión de aparatos conectados mediante cordón y clavija o conexión con accesorios 
de fijación.  
a) Conector separable o contacto fijo (o accesorio de fijación) y clavi ja de conexión  En los aparatos 
conectados mediante cordón y clavija (o accesorios de fijación) se permitirá que un conector separable 
accesible o una combinación de un contacto (o accesorios de fijación) y clavija accesibles, sirvan como 
medios de desconex ión. El accesorio de fijación debe ser una parte instalada en fábrica del aparato y apto 
para la desconexión del aparato. Cuando el conector separable o la combinación de un contacto (o accesorios 
de fijación) y la clavija no sean accesibles, la conexión d e los aparatos mediante cordón y clavija o accesorios 
de fijación y conexión deberá ser proporcionada con medios de desconexión de acuerdo con 422 -31. 
b) Conexión en la base posterior de una estufa.  En las estufas eléctricas domésticas conectadas 
mediante cordón y clavija, se considera que una conexión de clavija y contacto en la base posterior de la 
estufa cumple los requisitos de 422 -33(a) si es accesible desde la parte delantera retirando algún cajón.  
c) Valor nominal.  El valor nominal de un contacto o d e un conector separable no debe ser menor que el 
valor nominal de cualquier aparato conectado a ellos.  
Excepción:  Se permitirá aplicar los factores de demanda autorizados en otras partes de esta NOM, al 
valor nominal de un contacto o de un conector separab le. 
422-34. Interruptor unitario como medio de desconexión.  Se permitirá que uno o varios interruptores 
unitarios que formen parte de un aparato, con su posición de abierto (“off”) marcada y que desconecten todos 
los conductores de fase del aparato, se uti licen como el medio de desconexión exigido en este Artículo, 
cuando se proporcionen otros medios de desconexión en los lugares que se especifican en 422 -34(a)  hasta 
(d). 
a) Viviendas multifamiliares . En viviendas multifamiliares, los otros medios de desco nexión deben estar 
dentro de la unidad de vivienda o en el mismo piso de la unidad de vivienda en la que esté instalado el 
aparato, y se permitirán para controlar lámparas y otros aparatos.  
b) Viviendas dúplex.  En las viviendas dúplex, se permitirá que el otro medio de desconexión esté dentro 
o fuera de la unidad de vivienda en la que esté instalado el aparato. En este caso se permitirá instalar un 
desconectador individual o un interruptor automático para la unidad de vivienda, que puede también controlar 
lámparas y otros aparatos.  
c) Viviendas unifamiliares.  En viviendas unifamiliares, se permitirá que el otro medio de desconexión sea 
el medio de desconexión de acometida.  
d) Otros lugares.  En otros lugares, se permitirá que el otro medio de desconexión sea el desconectador o 
interruptor automático del circuito derivado, cuando sea fácilmente accesible para la alimentación del aparato.  
422-35. Desconectadores e interruptores automáticos indicadores.  Los desconectadores e 
interruptores automáticos usados como medio de desconexión deben ser de tipo indicador de posición abierto, 
cerrado o falla.  
Parte D. Construcción  
422-40. Polaridad en el cordón y clavija de los aparatos conectados.  
Si el aparato eléctrico está provisto con un desconectador manual de un polo p ara conectarlo o 
desconectarlo de la red o a un portalámparas con casquillo roscado tipo Edison o a un contacto de 15 o 20       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
amperes, la clavija debe ser de tipo polarizado o con puesta a tierra. En una máquina de afeitar eléctrica y con 
doble aislamiento, s e permitirá el uso de una clavija de conexión de dos hilos no polarizada.  
NOTA:  Para la polaridad de los portalámparas con base Edison, véase 410 -82(a).  
422-41. Aparatos sometidos a la inmersión conectados mediante cordón y clavija.  Las unidades de 
hidroma sajes autosoportadas y las secadoras de pelo manuales, conectadas mediante cordón y clavija  de 
conexión, deben estar construidos de modo que brinden protección a los usuarios contra electrocución cuando 
se sumergen, tanto si están encendidos como apagados . 
422-42. Señales para aparatos de calefacción.  En lugares diferentes de los destinados a vivienda, todos 
los aparatos o grupos de aparatos de calefacción eléctrica proyectados para su aplicación a materiales 
combustibles, deben llevar una señal o un dispo sitivo limitador de temperatura integrado.  
422-43. Cordones flexibles.  
a) Cordones para calefactor.  Todas las planchas y aparatos calentados eléctricamente y conectados 
mediante cordón y clavija, con valor nominal mayor a 50 watts y que producen temperatur as mayores  a 121 
°C en las superficies con las que probablemente entre en contacto el cordón, se deben equipar con uno de los 
tipos de cordón para calefactor aprobados, presentados en la Tabla 400 -4. 
b) Otros aparatos de calefacción.  Todos los otros apara tos calentados eléctricamente y conectados 
mediante cordón y clavija se deben conectar con uno de los tipos de cordones aprobados, presentados en la 
Tabla 400 -4, y seleccionado de acuerdo con el tipo de uso especificado en esa tabla.  
422-44. Calentadores d e inmersión conectados con cordón y clavija . Los calentadores eléctricos por 
inmersión conectados mediante cordón y clavija deben estar fabricados e instalados de manera que las partes 
portadoras de corriente queden aisladas eficazmente de contactos eléctr icos con la sustancia en la que se 
sumergen.  
422-45. Soportes para aparatos conectados con cordón y clavija.  Todas las planchas y demás 
aparatos de calefacción eléctrica conectados mediante cordón y clavija y proyectados para su aplicación a 
materiales com bustibles, deben ir equipados con un soporte aprobado, el cual se permitirá que sea una parte 
separada del equipo o que forme parte del aparato.  
422-46. Planchas.  Las planchas calentadas eléctricamente deben estar equipadas con un medio 
identificado de lim itación de la temperatura.  
422-47. Controles de calentadores de agua.  Todos los calentadores de agua del tipo de 
almacenamiento o instantáneos deben tener un medio limitador de la temperatura, además de su termostato 
de control, para desconectar todos los conductores de fase. Dicho medio debe cumplir con las dos 
condiciones siguientes:  
(1) Estar instalados para detectar la máxima temperatura del agua.  
(2) Ser de tipo de disparo libre y de reposición manual, o de un tipo que tenga un elemento 
reemplazable. E stos calentadores de agua deben tener una marca en la que se exija la instalación de una 
válvula de alivio de temperatura y presión.  
Excepción 1:  Calentadores de agua del tipo de almacenamiento, identificados como adecuados para uso 
con un suministro de ag ua a una temperatura de 82 °C o más y una capacidad de 60 kilowatts o mayor.  
Excepción 2:  Los calentadores de agua del tipo instantáneo, identificados como adecuados para este 
uso, con una capacidad de 4 litros o menos.  
422-48. Aparatos de calefacción indu strial con lámparas infrarrojas.  
a) De 300 watts o menos.  Se permitirá el uso de lámparas de calefacción de luz infrarroja de 300 watts 
nominales o menos con portalámparas del tipo de base media, de porcelana sin interruptores o de otros tipos 
identificado s como adecuados para su uso con lámparas de calefacción de luz infrarroja, de 300 watts 
nominales o menos.  
b) De más de 300 watts.  Las lámparas de luz infrarroja de más de 300 watts nominales no se deben 
utilizar en portalámparas con base roscada, a menos  que los portalámparas estén identificados como 
adecuados para uso con lámparas de luz infrarroja de más de 300 watts nominales.  
422-50. Ensambles de calefacción de tubería conectados mediante cordón y clavija. Los ensambles 
de calefacción de tubería conec tados mediante cordón y clavija proyectados para evitar el congelamiento de 
la tubería deben estar aprobados.  
Parte E. Marcado  
422-60. Placa de datos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
a) Marcado de la placa de datos. Cada aparato debe tener una placa de datos en la que aparezca el 
nombre de identificación y los valores nominales en volts y amperes, o en volts y watts. Si el aparato se va a 
utilizar a una frecuencia o frecuencias específicas, también deben aparecer en la placa. Cuando se exija una 
protección externa al aparato contra sobrec arga del motor, el aparato debe ser marcado así.  
NOTA:  Para los requisitos de protección contra sobrecorriente, véase 422 -11. 
b) Visibilidad.  El marcado se colocará de modo que sea visible o fácilmente accesible después de la 
instalación.  
422-61. Marcado d e los elementos calefactores.  Todos los elementos calefactores de más de 1 ampere 
nominal, reemplazables en campo y que formen parte de un aparato, deben estar marcados claramente con 
sus valores nominales en volts y amperes, o en volts y watts, o con el n úmero de la parte fabricante.  
422-62. Aparatos que constan de motores y otras cargas.  
a) Marcado de los caballos de fuerza en la placa de datos. Cuando la placa de datos de un aparato 
accionado por motor incluya el valor nominal en caballos de fuerza, dich o valor no debe ser menor al valor 
nominal en caballos de fuerza en la placa de datos del motor. Cuando un aparato consta de múltiples motores 
o de uno o más motores y otras cargas, el valor de la placa de datos no debe ser menor al equivalente en 
caballos  de fuerza de las cargas combinadas, calculado de acuerdo con 430 -110(c)(1).  
b) Marcado adicional en la placa de datos . Los aparatos diferentes de aquellos equipados en fábrica 
con cordones y clavijas de conexión y con placas de datos acordes con 422 -60, s e deben marcar de acuerdo 
con 422 -62(b)(1) o (b)(2).  
1) Marcado.  Además del marcado exigido en 422 -60, la marca de un aparato que consta de un motor con 
otra carga o motores con o sin otra carga, debe especificar el valor de corriente mínima del conductor del 
circuito de alimentación y ampacidad máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito. 
Este requisito no se aplicará a los aparatos que tengan placa de datos de acuerdo con 422 -60, cuando tanto 
la ampacidad mínima del conductor d el circuito de alimentación como el valor nominal máximo del dispositivo 
de protección contra sobrecorriente del circuito no son de más de 15 amperes.  
2) Método de marcado alternativo.  Se permitirá un método de marcado alternativo que especifique el 
valor nominal del motor más grande en volts y amperes, y la carga adicional en volts y amperes, o en volts y 
watts además del marcado exigido en 422 -60. Se permitirá omitir el valor nominal de corriente en amperes de 
un motor de 1/8 hp o menos, o una carga difer ente de la de un motor, de 1 ampere o menos, a menos que 
tales cargas constituyan la carga principal.  
ARTÍCULO 424  
EQUIPO ELÉCTRICO FIJO PARA CALEFACCIÓN DE AMBIENTE  
Parte A. Generalidades  
424-1. Alcance.  Los requisitos de esta sección aplican al equipo el éctrico fijo utilizado para la calefacción 
del ambiente. Para el propósito de este Artículo, estos equipos de calefacción deben incluir cables de 
calefacción, unidades calentadoras, calderas, sistemas centrales u otros equipos eléctricos fijos aprobados 
para calefacción de ambiente. Este Artículo no se debe aplicar a calefacción de procesos ni al aire 
acondicionado de recintos.  
424-2. Otros Artículos.  Los equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente que incorpore un 
motocompresor hermético con refr igerante también deben cumplir con el Artículo 440.  
424-3. Circuitos derivados.  
a) Requisitos de los circuitos derivados.  Se permitirán circuitos derivados individuales para alimentar 
equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente de cualquier valor  nominal en watts o en voltamperes. 
Los circuitos derivados que alimenten dos o más salidas de equipos eléctricos fijos para calefacción de 
ambiente, deben ser de no mayor de 30 amperes nominales. En unidades diferentes a una unidad de vivienda 
se permitir á que los equipos fijos de calefacción por rayos infrarrojos estén alimentados por circuitos derivados 
de 50 amperes como máximo.  
b) Dimensionado de los circuitos derivados.  Los motores y equipos eléctricos fijos para calefacción de 
ambiente se deben consi derar como cargas continuas.  
424-6. Equipo aprobado.  Los calentadores eléctricos de pared, los cables de calefacción, los 
calentadores de ductos y los sistemas de calefacción radiante deben estar aprobados y etiquetados.  
Parte B. Instalación        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
424-9. General idades.  Se permitirá utilizar calentadores eléctricos de pared instalados permanentemente 
y equipados con salidas para contactos instalados en fábrica o salidas instaladas como un ensamble 
aprobado separado, en lugar de la salida de contacto exigida en 210 -50(b). Dichas salidas de contacto no 
deben estar conectadas a los circuitos de los calentadores.  
NOTA:  Los calentadores de pared aprobados incluyen instrucciones que pueden prohibir su instalación 
bajo salidas para contacto.  
424-10. Otros equipos.  Los equ ipos y sistemas eléctricos fijos para calefacción de ambiente instalados 
por métodos diferentes a los presentados en este Artículo se podrán instalar mediante las instrucciones del 
fabricante.  
424-11. Conductores de alimentación.  Los equipos eléctricos fij os para calefacción de ambiente que 
requieran conductores de alimentación con aislamiento de más de 60 °C, deben estar así marcados en una 
forma clara y permanente. Estas marcas deben ser visibles claramente después de la instalación y se 
permitirá que est én adyacentes a la caja de conexiones en la obra.  
424-12. Lugares de instalación  
a) Expuestos a daños físicos.  Cuando los equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente estén 
expuestos a daños físicos, se deben proteger de una manera aprobada.  
b) Lu gares húmedos o mojados.  Los calentadores y equipos relacionados instalados en lugares 
húmedos o mojados deben estar aprobados para esos lugares y estar construidos e instalados de modo que 
el agua u otros líquidos no entren ni se acumulen dentro o sobre l as secciones con alambrado, los 
componentes eléctricos o las canalizaciones.  
NOTA 1:  Para equipos expuestos a agentes deteriorantes, véase 110 -11. 
NOTA 2:  Para equipos en áreas alrededor de piscinas, véase 680 -27(c).  
424-13. Separación de materiales combus tibles.  Los equipos eléctricos fijos para calefacción de 
ambiente deben instalarse dejando el espacio exigido entre los equipos y los materiales combustibles 
adyacentes, a menos que estén aprobados para instalación en contacto directo con material combusti ble. 
Parte C. Control y protección de los equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente  
424-19. Medios de desconexión.  Para todos los equipos eléctricos fijos para calefacción de ambiente, se 
deben instalar medios para desconectar simultáneamente e l calentador, el controlador de motor y demás 
dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios, de todos los conductores de fase. Cuando el 
equipo de calefacción esté alimentado por más de una fuente, alimentador o circuito derivado, los med ios  de 
desconexión se deben agrupar e identificar que tienen múltiples medios de desconexión. Cada medio de 
desconexión debe desconectar simultáneamente todos los conductores de fase que controla. Los medios  de 
desconexión que se especifican en las secci ones 424 -19(a) y (b) deben tener un valor nominal en amperes 
que no sea menor al 125 por ciento de la carga total de los motores y los calentadores  y deben poder ser 
bloqueados, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
a) Equipo de calefacción c on protección contra sobrecorriente suplementaria.  El medio de 
desconexión del equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente con protección adicional contra 
sobrecorriente debe estar a la vista desde el dispositivo de protección contra sobrecorriente suplementario, en 
el lado de alimentación de dichos dispositivos, si fueran fusibles y, además, debe cumplir con lo establecido 
en 424 -19(a)(1) o (a)(2).  
1) Calentador que no tenga motor de más de 93 watts ( ⅛ de hp). Se permitirá que los medios de 
desconexión especificados en la sección 424 -19 o los interruptores unitarios que cumplan lo establecido en 
424-19(c), sirvan como los medios de desconexión exigidos tanto para el controlador o controladores del 
moto r como para el calentador, bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  
(1) El medio de desconexión proporcionado está también a la vista desde el controlador o controladores 
del motor y del calentador.  
(2) El medio de desconexión proporcionado se puede bloquear de acuerdo con 110 -25.  
2) Calentador con motor de más de 93 watts ( ⅛ de hp).  Se permitirá que el medio de desconexión 
arriba mencionado sirva como el medio de desconexión requerido tanto para el controlador o controladores 
del motor como para el calentador, bajo alguna de las condiciones siguientes:  
(1) Cuando el medio de  desconexión está a la vista desde el controlador del motor y del calentador y 
cumple con la Parte I del Artículo 430.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
(2) Cuando un motor de más de 93 watts ( ⅛ de hp) y el calentador están equipados con un interruptor 
monofásico individual que cumple con 422-34(a), (b), (c) o (d), se permitirá que los medios de desconexión 
estén fuera de la vista de controlador de motores.  
b) Equipo de calefacción sin protección contra sobrecorriente suplementaria.  
1) Sin motor o con motor no mayor de 93 watts ( ⅛ de hp). En los equipos eléctricos fijos para 
calefacción de ambiente sin motor de más de 93 watts ( ⅛ de hp), se permitirá que el interruptor automático o 
desconectador del circuito derivado sirvan como medio de desconexión si dicho desconectador o interruptor 
autom ático está a la vista desde el calentador o se puede bloquear de acuerdo con 110 -25. 
2) Con motor mayor de 93 watts ( ⅛ de hp) . En los equipos eléctricos para calefacción de ambiente 
accionados  por motor de más de 93 watts (⅛  de hp), debe haber un medio de desconexión ubicado al alcance 
de la vista desde el controlador del motor, o se permitirá que cumpla con los requisitos de 424 -19(a)(2).  
c) Interruptores unitarios como medios de desconexión.  Se permitirá utilizar como medios de 
desconexión exigidos en est e Artículo, los interruptores unitarios  que son parte del calefactor fijo marcado con 
la posición de “apagado” que desconecten todos los conductores de fase, cuando haya instalados otros 
medios de desconexión en los tipos de lugares siguientes:  
1) Conjunto s multifamiliares.  En las viviendas multifamiliares, el otro medio de desconexión debe estar 
dentro de la unidad de vivienda o en el mismo piso que la unidad de vivienda en la cual esté instalado el 
calentador fijo y se permitirá que también sirvan para co ntrolar las lámparas y aparatos.  
2) Viviendas dúplex.  En las viviendas dúplex se permitirá que el otro medio de desconexión esté dentro o 
fuera de la unidad de vivienda en la que esté instalado el calentador fijo. En este caso se permitirá instalar un 
desc onectador individual o interruptor automático para la vivienda, que también puede servir para controlar las 
lámparas y aparatos.  
3) Viviendas unifamiliares . En las viviendas unifamiliares se permitirá que el otro medio de desconexión 
sea el medio de descon exión de acometida.  
4) Otros lugares.  En otros lugares, se permitirá que el medio de desconexión sea el interruptor del circuito 
derivado o interruptor automático, siempre que sea fácilmente accesible cuando haya que dar servicio al 
calentador fijo.  
424-20. Dispositivos de desconexión controlados por termostato.  
a) Que funcionan como controladores y como medios de desconexión.  Se permitirá que los 
dispositivos de desconexión controlados por termostato y las combinaciones de termostatos con interruptores 
controlados manualmente, sirvan al mismo tiempo como controladores y como medios de desconexión, 
siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Que tengan marcada su posición de apagado “off”.  
(2) Que cuando se pongan manualmente en la posición de apagado “off” abran directamente todos los 
conductores de fase.  
(3) Que estén diseñados de modo que el circuito no se pueda energizar automáticamente una vez que el 
dispositivo ha sido puesto manualmente en la posición de apagado “off”.  
(4) Que estén ub icados tal como se indica en 424 -19. 
b) Termostatos que no interrumpen directamente todos los conductores de fase.  No se exigirá que 
los termostatos que no interrumpen directamente todos los conductores de fase y los termostatos que 
accionan circuitos a co ntrol remoto cumplan los requisitos de 424 -20(a). Estos dispositivos no se permitirán 
como los medios de desconexión.  
424-21. Desconectadores e interruptores automáticos con indicador.  Los desconectadores e 
interruptores automáticos usados como medios de d esconexión deben ser del tipo indicador de posición: 
abierto, cerrado o falla.  
424-22. Protección contra sobrecorriente.  
a) Dispositivos para circuitos derivados . Se permitirá que los equipos eléctricos para calefacción de 
ambiente que no estén accionados por motor y que según se requiere en los Artículos 430 y 440, tengan 
protección adicional contra sobrecorriente, estén protegidos contra sobrecorriente cuando estén alimentados 
por uno de los circuitos derivados referidos en el Artículo 210.  
b) Elementos d e resistencia. Los elementos calefactores tipo resistencia de los equipos eléctricos para 
calefacción de ambiente, deben estar protegidos a no más de 60 amperes. Los equipos de más de 48       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
amperes nominales que utilicen estos elementos deben tener los elemen tos calefactores subdivididos, y cada 
carga subdividida no debe exceder los 48 amperes. Cuando una carga subdividida es menor a 48 amperes, el 
valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente suplementario debe cumplir lo establecido en 
424-3(b). Se permitirá una caldera que emplee resistencias de inmersión de tipo resistencia contenidas en un 
recipiente para cumplir con 424 -72(a).  
c) Dispositivos de protección contra sobrecorriente.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente supl ementarios para las cargas subdivididas que se especifican en 424 -22(b) deben:  
(1) Estar instalados en fábrica dentro o sobre el envolvente del calefactor o proporcionado por el 
fabricante para usarlo como calefactor como un ensamble separado;  
(2) Ser acce sibles, aunque no necesariamente con facilidad; y  
(3) Ser adecuados para la protección del circuito derivado.  
NOTA:  Véase 240 -10. Cuando esta protección contra sobrecorriente se realice mediante fusibles de 
cartucho, se permitirá utilizar un sólo medio de desconexión para las distintas cargas subdivididas.  
NOTA 1: Para la protección contra sobrecorriente suplementaria, véase 240 -10. 
NOTA 2:  Para los medios de desconexión para fusibles de cartuchos en circuitos de cualquier tensión, 
véase 240 -40. 
d) Conducto res del circuito derivado.  Los conductores que alimentan los dispositivos adicionales de 
protección contra sobrecorriente, se deben considerar conductores del circuito derivado. Cuando los 
calentadores sean de 50 kilowatts nominales o más, se permitirá que  los conductores que alimentan los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente adicionales especificados en 424 -22(c) estén dimensionados 
a no menos del 100 por ciento del valor nominal del calentador indicado en su placa de datos, siempre que se 
cump lan todas las siguientes condiciones:  
(1) Que el calentador esté marcado con el tamaño mínimo del conductor.  
(2) Que los conductores no sean de tamaño menor al mínimo marcado.  
(3) Que el ciclo de funcionamiento del equipo esté controlado por un dispositivo  activado por 
temperatura.  
e) Conductores para cargas subdivididas. Los conductores alambrados en sitio entre el calentador y los 
dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente, deben dimensionarse a no menos del 125 por 
ciento de las cargas alimentadas. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios 
especificados en 424 -22(c) deben proteger estos conductores, según lo que establece 240 -4. 
Cuando los calentadores sean de 50 kilowatts nominales o más, se permitirá que la am pacidad de los 
conductores instalados en sitio, entre el calentador y los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
suplementarios no debe ser menor del 100 por ciento de la carga de sus circuitos subdivididos respectivos, 
siempre que se cumplan tod as las siguientes condiciones:  
(1) Que el calentador esté marcado con el tamaño mínimo del conductor.  
(2) Que los conductores no sean de tamaño menor al mínimo marcado.  
(3) Que el ciclo de funcionamiento del equipo esté controlado por un dispositivo accion ado por 
temperatura.  
Parte D. Marcado de los equipos de calefacción  
424-28. Placa de datos.  
a) Información requerida.  Cada unidad del equipo eléctrico fijo para calefacción de ambiente debe tener 
una placa de datos con un nombre de identificación y su valo r nominal en volts y watts o en volts y amperes. 
Los equipos eléctricos para calefacción de ambiente proyectados para conectarlos únicamente a corriente 
continua o únicamente a corriente alterna, o a ambos, deben estar marcados para indicarlo así. En los 
equipos que incorporen motores de más de 93 watts (1/8 de hp) y otras cargas, el marcado debe especificar el 
valor nominal del motor en volts, amperes y frecuencia, y la carga de calefacción en volts y watts o en volts y 
amperes.  
b) Ubicación.  La placa de d atos debe estar ubicada de modo que sea visible o fácilmente accesible 
después de la instalación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
424-29. Marcado de los elementos de calefacción.  Todos los elementos de calefacción que se puedan 
reemplazar en sitio y formen parte del calentador eléctrico,  deben tener marcas legibles con valores nominales 
en volts y watts o en volts y amperes.  
Parte E. Cables para calefacción eléctrica de ambiente  
424-34. Construcción de los cables para calefacción.  Los cables para calefacción se deben suministrar 
con las t erminales no calentadoras ensamblados en fábrica, de mínimo 2.10 metros de longitud.  
424-35. Marcado de los cables para calefacción.  Cada unidad debe estar marcada con el nombre o 
símbolo de identificación, el número de catálogo y su valor nominal en volts  y watts o en volts y amperes.  
424-36. Separación del alambrado con el plafón.  El alambrado ubicado sobre plafones con calefacción 
debe estar a una distancia por encima del plafón no menor a 5 centímetros del plafón. La ampacidad de los 
conductores se deb e calcular con base en una temperatura ambiente de 50 °C y aplicando los factores de 
corrección aplicables presentados en las tablas de ampacidad de 0 a 2000 volts del Artículo 310. Si este 
alambrado está localizado sobre un aislamiento térmico con un espe sor mínimo de 5 centímetros, no se 
exigirá corrección por temperatura.  
424-38. Restricciones de área.  
a) Extendiéndose más allá del cuarto o área. Debe permitirse que  los cables de calefacción se 
extiendan más allá del cuarto o área en el que se originan.  
b) Usos no permitidos.  No se permitirá instalar cables de calefacción:  
(1) En clósets de ropa diferentes a los descritos en la sección 424 -38(c).  
(2) Sobre la parte alta de las paredes donde la pared intercepta con el plafón.  
(3) Sobre divisiones que se ex tiendan hasta el plafón, a menos que sean tramos unitarios aislados de 
cable empotrado.  
(4) Bajo o a través de las paredes.  
(5) Sobre gabinetes cuya distancia hasta el plafón sea menor que la dimensión mínima horizontal del 
gabinete hasta el borde más próx imo del gabinete que esté abierto hacia el cuarto o área.  
(6) En las paredes de la tina y de la ducha.  
(7) Bajo los gabinetes o construcciones similares que no tienen espacio al suelo  
c) En los plafones de clósets de ropa, como fuentes de calefacción de ba ja temperatura para 
controlar la humedad relativa.  Las disposiciones de 424 -38(b) no deben evitar el uso de cables en los 
plafones de los clósets de ropa como fuentes de calefacción de baja temperatura para controlar la humedad 
relativa, siempre que se uti licen sólo en las partes del plafón que no estén obstruidas hasta el piso por 
anaqueles u otras luminarias permanentes.  
424-39. Separación de otros objetos y aberturas.  Los elementos calefactores de los cables instalados 
en plafones deben estar separados p or lo menos 20 centímetros del borde de las cajas de salida y de las 
cajas de empalme que se vayan a utilizar para montar luminarias en superficie. Se debe dejar una distancia 
no menor a 5 centímetros desde las luminarias empotradas y sus acabados, abertur as de ventilación y otras 
aberturas similares en la superficie del cuarto. Ningún cable de calefacción debe estar cubierto por algún 
equipo de montaje superficial.  
424-40. Empalmes. La longitud del cable de calefacción sólo deberá modificarse utilizando lo s empalmes 
identificados en las instrucciones del fabricante.  
424-41. Instalación en plafones de cables de calefacción en paneles de madera, en yeso y en 
plafones de concreto.  
a) En paredes.  Los cables de calefacción no se deben instalar en paredes, a meno s que sea necesario 
instalar un solo tramo de cable separado, sobre una superficie vertical para alcanzar un plafón suspendido.  
b) Tramos adyacentes.  Los tramos adyacentes de cable de calefacción se deberán instalar de acuerdo 
con las instrucciones del fab ricante.  
c) Superficies donde se colocan . Los cables de calefacción sólo se deben aplicar sobre panel de yeso, 
tiras con revestimiento de yeso u otros materiales resistentes al fuego. Con tiras metálicas u otras superficies 
conductoras de electricidad se d ebe aplicar una capa de yeso u otros medios empleados de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante para separar completamente la tira metálica o superficie conductora del cable.  
NOTA:  Véase también 424 -41(f).        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
d) Empalmes.  Todos los cables de calefacción , el empalme entre el cable de calefacción y la punta no 
calefactora y, mínimo 7.50 centímetros de punta no calefactora, deben estar empotrados en el yeso o en el 
panel de madera, de la misma manera que el cable de calefacción.  
e) Superficie del plafón.  Toda la superficie del plafón debe tener un terminado estucado térmicamente no 
aislante, de un espesor de 1.30 centímetros u otro material no aislante identificado como adecuado para este 
uso y aplicado de acuerdo con el espesor e instrucciones especificadas . 
f) Aseguramiento.  Los cables deben estar asegurados por medio de grapas, cinta, yeso, separadores no 
metálicos u otros medios aprobados, a intervalos no mayores a 40 centímetros o a intervalos que no excedan 
1.80 metros para cables identificados para est e uso. Las grapas o sujetadores metálicos que rodeen el cable 
no se deben utilizar sobre tiras metálicas u otras superficies conductoras de electricidad.  
g) Instalación en paneles de madera.  En las instalaciones en paneles de madera, todo el plafón bajo el  
cable de calefacción debe estar cubierto por un panel de yeso de máximo 13 centímetros de espesor.  El 
espacio que quede entre la capa superior del panel de yeso, de las tiras de yeso u otro material resistente al 
fuego y la capa superficial del panel de yeso, se debe rellenar completamente con yeso que no se contraiga y 
que sea térmicamente conductor o con otro material aprobado de conductividad térmica equivalente.  
h) Libres de contacto con superficies conductoras.  Los cables se deben mantener libres de contactos 
con superficies metálicas u otras superficies conductoras de electricidad.  
i) Vigas.  En aplicaciones con paneles de madera enyesada, el cable se debe instalar paralelo a la viga, 
dejando un espacio centrado de 6.50 centímetros de ancho bajo la vi ga, entre los centros de los tramos de 
cables adyacentes. Se debe colocar una capa superficial de panel de yeso para que los clavos u otros medios 
de fijación no perforen el cable de calefacción.  
j) Cruzando las vigas.  Los cables sólo deben cruzar las viga s en los extremos del cuarto, a menos que se 
exija que el cable cruce las vigas en otros sitios, para satisfacer las instrucciones del fabricante que se evite 
colocar el cable demasiado cerca de los huecos del plafón o de las luminarias.  
424-42. Acabado de  los plafones . Los plafones no se deben cubrir con paneles o vigas decorativas 
construidos de materiales térmicamente aislantes, tales como madera, fibra o plástico. Se permitirá hacer el 
acabado de los plafones con pintura, papel tapiz u otro acabado apro bado.  
424-43. Instalación de las terminales no calefactoras de los cables.  
a) Terminales libres no calentadoras.  Las terminales libres no calefactoras de los cables se deben 
instalar de acuerdo con los métodos de alambrado aprobados, desde la caja de empal me hasta el lugar donde 
vayan dentro del plafón. Se permitirá que estas instalaciones sean monoconductores en canalizaciones 
aprobadas, cables monoconductores o multiconductores de los tipos UF, NMC o MI u otros conductores 
aprobados.  
b) Terminales en caja s de conexiones.  Dentro de la caja de conexiones, las terminales libres no 
calefactoras deben tener una longitud no menor a 15 centímetros El marcado de las terminales debe ser 
visible en la caja de conexiones.  
c) Partes sobrantes de las terminales.  La par te sobrante de las terminales no calefactoras del cable de 
calefacción, no se debe cortar, sino que se debe sujetar en la parte inferior del plafón y se debe cubrir con 
yeso u otro material aprobado, dejando sólo un tramo suficiente para que llegue a la ca ja de empalme, con 
una longitud no menor a 15 centímetros dentro de la caja.  
424-44. Instalación de cables en pisos vaciados de concreto o mampostería.  
a) Tramos adyacentes.  Los tramos adyacentes de cable de calefacción deben ser instalados de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante.  
b) Fijados en su sitio.  Los cables se deben asegurar en su sitio una vez instalados, mediante bastidores 
o separadores no metálicos u otros medios aprobados, mientras se aplica el concreto u otro acabado.  
c) Terminales prot egidas.  En los puntos donde las terminales salgan del piso, se deben proteger 
mediante tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit rígido no metálico, 
Tubo conduit metálico ligero o por otros medios aprobados.  
d) Pasacables  u otros accesorios aprobados.  Cuando las terminales salgan del piso se deben utilizar 
pasacables o accesorios aprobados.  
e) Protección con interruptores del circuito contra fallas a tierra.  La protección para el personal con 
interruptores del circuito con tra fallas a tierra se debe proporcionar para los cables instalados en pisos con 
calefacción eléctrica en cuartos de baño, cocinas y los lugares de tinas para hidromasajes.  
424-45. Instalación de cables bajo recubrimientos de pisos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
a) Identificación. Los cables de calefacción para la instalación bajo el revestimiento de suelo deben ser 
identificados como aptos para la instalación bajo revestimiento de piso.  
b) Juntas de expansión. No se instalarán cables de calefacción en los puntos de unión de las juntas de 
dilatación, a menos que estén provistos de accesorios de expansión y contracción aplicables a la fabricación 
del cable.  
c) Conexión a conductores. Los cables de calefacción deberán estar conectados a los circuitos 
derivados y de alimentación mediante lo s métodos de cableado descritos en las instrucciones de instalación o 
como se reconoce en el Capítulo 3.  
d) Anclaje.  Los cables de calefacción deben colocarse o asegurarse en su lugar bajo el revestimiento del 
suelo, de acuerdo con las instrucciones del fa bricante.  
e) Protección de Interruptor de Circuito de Falla a Tierra (GFCI).  Deberá proporcionarse protección con 
interruptores de circuito por falla a tierra para las personas.  
f) Trenza o funda de conexión a tierra.  Los medios de puesta a tierra, como la  trenza de cobre, la funda 
metálica u otros medios aprobados, se proporcionarán como parte de la longitud calentada.  
424-46. Inspección y pruebas.  La instalación de los cables se debe hacer con el debido cuidado para 
evitar daños a los ensambles de cables y se deben inspeccionar y aprobar antes de ocultarlos o cubrirlos.  
424-47. Etiqueta proporcionada por el fabricante.  Los fabricantes de cables eléctricos de calefacción 
ambiental deberán proporcionar etiquetas de marcado que indiquen que la instalación de calefacción 
ambiental incorpora cables eléctricos de calefacción del espacio e instrucciones de que las etiquetas se fijarán 
a los tableros para identificar qué circuitos derivados alimentan los circuitos de esas instalaciones de 
calefacción. Si las instal aciones eléctricas de cable de calefacción del espacio se pueden distinguir después 
de la instalación, no se exigirá que las etiquetas estén colocadas y fijadas en los tableros.  
Parte F. Calentadores en ductos  
424-57. Generalidades.  La Parte F se debe apli car a cualquier calentador montado en la corriente de aire 
de un sistema de ventilación forzada, cuando la unidad de desplazamiento del aire no forme parte integral del 
equipo.  
424-58. Identificación.  Los calentadores instalados en ductos de aire deben est ar identificados como 
adecuados para ese tipo de instalación.  
424-59. Circulación de aire.  Se deben instalar medios adecuados que aseguren una circulación de aire 
uniforme y adecuada sobre la parte frontal del calentador, de acuerdo con las instrucciones d el fabricante.  
NOTA:  Los calentadores instalados a una distancia no mayor de 1.20 metros de la salida de un dispositivo 
de desplazamiento de aire, bomba de calor, aire acondicionado, codos, deflectores u otros obstáculos que 
haya en los ductos de aire, pue den requerir de aspas giratorias, placas de presión u otros dispositivos en el 
lado de la entrada del calentador en el ducto, para asegurar una distribución uniforme del aire sobre la parte 
frontal del calefactor.  
424-60. Temperatura de admisión elevada.  Los calentadores de ductos que estén proyectados para su 
uso con aire de admisión a elevada temperatura deben estar identificados como adecuados para uso a esas 
temperaturas.  
424-61. Instalación de calentadores de ductos con bombas de calor y equipos de air e 
acondicionado.  Las bombas de calor y equipos de aire acondicionado con calentadores en ductos ubicados 
a menos de 1.20 metros de la bomba de calor o del equipo de aire acondicionado, deben estar identificados 
tanto el calefactor en ductos, como la bomba de calor o el equipo de aire acondicionado, como adecuados 
para dicho tipo de instalaciones y deben estar así marcados.  
424-62. Condensación.  Los calentadores en ductos utilizados con equipos de acondicionamiento de aire 
u otros equipos de refrigeración de l aire que puedan producir condensación de la humedad, deben estar 
identificados como adecuados para uso con equipos de aire acondicionado.  
424-63. Bloqueo del circuito de ventilación.  Se deben proporcionar los medios para asegurar que el 
circuito del vent ilador se energice cuando se energice el circuito de cualquier calentador. No obstante, se 
permitirá instalar dispositivos de retardo para la energización del motor del ventilador, controlados por tiempo 
o por temperatura.  
424-64. Controles de límites.  Todos los calentadores de ductos deben tener un control integrado y 
aprobado de limitación de temperatura con reposición automática, para desenergizar el circuito o circuitos. 
Además, todos los calentadores en ductos deben tener uno o varios dispositivos de c ontrol integrados,       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
independientes y complementarios, que desconecten un número suficiente de conductores para interrumpir el 
flujo de corriente. Este dispositivo debe ser de reposición manual.  
424-65. Ubicación de los medios de desconexión.  El equipo de co ntrol de los calentadores en ductos 
debe ser accesible, con un medio de desconexión instalado en el controlador o a la vista desde el mismo o 
como se permite en 424 -19(a).  
424-66. Instalación.  Los calentadores de ductos se deben instalar de acuerdo con las  instrucciones del 
fabricante y de un modo tal que su funcionamiento no cree peligro para las personas o la propiedad. Además, 
los calentadores en ductos deben estar ubicados con respecto a los elementos de la construcción del edificio 
y otros equipos, de modo que permitan el acceso al calentador. Se debe dejar espacio suficiente para 
reemplazar los elementos de control y de calefacción, y para ajustar y limpiar los controles y otras partes que 
requieran dicha atención. Véase 110 -26. 
Parte G. Calderas del t ipo con resistencia  
424-70. Alcance . Las disposiciones de la Parte G de este Artículo se deben aplicar a las calderas cuyos 
elementos de calefacción sean de tipo resistencia. Véase la Parte H de este Artículo para calderas de 
electrodos.  
424-71. Identifica ción.  Las calderas del tipo con resistencia deben estar identificadas como adecuadas 
para su instalación.  
424-72. Protección contra sobrecorriente  
a) Calderas que emplean elementos de calefacción eléctricos del tipo resistencia inmersa 
montados en un recip iente calibrado y sellado.  Una caldera con elementos de calefacción eléctricos del 
tipo resistencia inmersa en un recipiente calibrado y sellado, debe tener los elementos de calefacción 
protegidos a 150 amperes como máximo. Si esa caldera tiene un valor no minal mayor a 120 amperes, debe 
tener los elementos de calefacción subdivididos en cargas que no excedan los 120 amperes. Cuando una 
carga subdividida sea menor a 120 amperes, el valor nominal del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente debe cumpli r lo establecido en 424 -3(b). 
b) Calderas que emplean elementos de calefacción eléctricos de tipo resistencia de más de 48 
amperes y no contenidos en un recipiente calibrado.  Una caldera con elementos de calefacción eléctricos 
de tipo resistencia no conten idos en un recipiente calibrado, debe tener los elementos de calefacción 
protegidos a no más de 60 amperes. Si esa caldera tiene un valor nominal mayor a 48 amperes, debe tener 
los elementos de calefacción subdivididos en cargas que no excedan los 48 amper es. Cuando una carga 
subdividida sea menor a 48 amperes, el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente debe 
cumplir lo establecido en 424 -3(b). 
c) Dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios. Los dispositivos adic ionales de 
protección contra sobrecorriente suplementarios para las cargas subdivididas a las que hacen referencia  424-
72(a) y (b) deben ser:  
(1) Instalados en fábrica dentro o sobre el envolvente de la caldera o proporcionados como un ensamble 
separado p or el fabricante de la caldera.  
(2) Accesibles, pero no es necesario que sea fácilmente accesible.  
(3) Adecuados para la protección del circuito derivado.  
Cuando esta protección contra sobrecorriente se haga por medio de fusibles de cartucho, se permitirá 
instalar un solo medio de desconexión para varios de los circuitos subdivididos. Véase 240 -40. 
d) Conductores que alimentan los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
suplementarios.  Los conductores que alimentan estos dispositivos adicionales de  protección contra 
sobrecorriente suplementarios, se deben considerar como conductores del circuito derivado.  
En calentadores de 50 kilowatts o más, se permitirá que los conductores que alimentan el dispositivo de 
protección contra sobrecorriente especific ados en 424 -72(c) estén dimensionados a no menos del 100 por 
ciento del valor nominal de la placa de datos del calentador, siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
(1) Que el calefactor esté marcado con el tamaño mínimo de los conducto res. 
(2) Que los conductores no sean de un tamaño menor al mínimo marcado, y  
(3) Que el ciclo de funcionamiento del equipo esté controlado por un dispositivo activado por 
temperatura o presión.  
e) Conductores para las cargas subdivididas.  Los conductores a lambrados en sitio, entre el calentador 
y los dispositivos adicionales de protección contra sobrecorriente, deben estar dimensionados a no menos del Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
125 por ciento de la carga alimentada. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementaria 
especificados en 424 -72(c) deben proteger estos conductores, de acuerdo con 240 -4. 
Cuando los calentadores estén clasificados para 50 kilowatts o más, se permitirá que la ampacidad de los 
conductores alambrados en sitio entre el calentador y los dispositivo s de protección contra sobrecorriente sea 
no menos del 100 por ciento de la carga de los respectivos circuitos subdivididos, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Que el calefactor esté marcado con el tamaño mínimo de los conduc tores.  
(2) Que los conductores no sean de un tamaño menor al mínimo marcado, y  
(3) Que el ciclo de funcionamiento del equipo esté controlado por un dispositivo activado por 
temperatura.  
424-73. Control del límite de sobretemperatura.  Todas las calderas dis eñadas de modo que en 
funcionamiento normal no se produzca un cambio de estado del medio de transferencia de calor, deben estar 
equipadas con medios de limitación sensibles a la temperatura. Se deben instalar para que limiten la 
temperatura máxima del líqu ido y que desconecten directa o indirectamente todos los conductores de fase de 
los elementos de calefacción. Dichos medios deben ser adicionales al sistema regulador de la temperatura y a 
cualquier otro dispositivo que proteja al tanque contra la presión excesiva.  
424-74. Control del límite de sobrepresión.  Todas las calderas diseñadas de modo que en 
funcionamiento normal se produzca un cambio de estado del medio de transferencia de calor, de líquido a 
vapor, deben estar equipadas con medios de limitación sensibles a la presión. Se deben instalar para limitar la 
presión máxima y deben desconectar directa o indirectamente todos los conductores de fase de los elementos 
de calefacción. Dichos medios deben ser adicionales al sistema de regulación de presión y a  cualquier otro 
dispositivo que proteja al tanque contra la presión excesiva.  
Parte H. Calderas del tipo con electrodos  
424-80. Alcance.  Las disposiciones de la Parte H de este Artículo se deben aplicar a las calderas que 
funcionen a 600 volts nominales o menos, y en las que el calor se genera por el paso de corriente entre 
electrodos a través del líquido que se calienta.  
NOTA:  Para calderas de más de 600 volts, véase la Parte E del Artículo 490.  
424-81. Identificación.  Las calderas del tipo con electrodos deben estar identificadas como adecuadas 
para su instalación.  
424-82. Requisitos de los circuitos derivados.  El tamaño de los conductores del circuito derivado y de 
los dispositivos de protección contra sobrecorriente se debe calcular con base en el 125 po r ciento de la carga 
total (sin incluir motores). Se permitirá que un contactor, relevador u otro dispositivo aprobado para su 
funcionamiento continuo al 100 por ciento del valor nominal, alimente su carga total especificada. Véase 210 -
19(a), Excepción.  
Las disposiciones de esta sección no se aplican a los conductores que formen parte integral de una 
caldera aprobada.  
Cuando una caldera de electrodos está clasificada para 50 kilowatts o más, se permitirá que los 
conductores que alimentan el electrodo de la caldera estén dimensionados a no menos del 100 por ciento del 
valor nominal de la placa de datos de la caldera de electrodos, siempre que se cumplan todas las condiciones 
siguientes:  
(1) Que la caldera de electrodos esté marcada con el tamaño mínimo de los  conductores.  
(2) Que los conductores no sean de un tamaño menor al mínimo marcado, y  
(3) Que el ciclo de funcionamiento del equipo esté controlado por un dispositivo activado por 
temperatura o presión.  
424-83. Control del límite de sobretemperatura.  Todas  las calderas diseñadas de modo que en 
funcionamiento normal no se produzca un cambio de estado del medio de transferencia de calor, deben estar 
equipadas con medios de limitación sensibles a la temperatura. Se deben instalar para que limiten la 
temperatur a máxima del líquido y que interrumpan directa o indirectamente todo el flujo de corriente a través 
de los electrodos. Dichos medios deben ser adicionales al sistema de regulación de la temperatura y a 
cualquier otro dispositivo que proteja el tanque contr a la presión excesiva.  
424-84. Control del límite de sobrepresión.  Todas las calderas, diseñadas para que en funcionamiento 
normal se produzca un cambio de estado del medio de transferencia de calor, de líquido a vapor, deben estar 
equipadas con un medio d e limitación sensible a la presión. Se deben instalar para limitar la presión máxima y 
deben interrumpir directa o indirectamente todo el flujo de corriente a través de los electrodos. Dichos medios       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
deben ser adicionales al sistema de regulación de presión  y a cualquier otro dispositivo que proteja el tanque 
contra la presión excesiva.  
424-85. Puesta a tierra.  En las calderas diseñadas de modo que las corrientes de falla no pasen a través 
del recipiente a presión y que el recipiente a presión esté eléctrica mente separado de los electrodos, todas las 
partes metálicas expuestas no portadoras de corriente, incluido el recipiente a presión y las tuberías de 
suministro y de retorno, deben estar puestos a tierra. En todos los demás diseños, el recipiente a presión  que 
contenga los electrodos debe estar separado físicamente y aislado eléctricamente de tierra.  
424-86. Marcado. Todas las calderas del tipo con electrodos deben estar marcadas con lo siguiente:  
(1) El nombre del fabricante.  
(2) Valores nominales en volts , amperes y kilowatts.  
(3) El suministro eléctrico necesario, especificando la frecuencia, número de fases y de conductores.  
(4) La indicación: “Caldera del tipo con electrodos”.  
(5) Una advertencia que indique: “Antes de efectuar servicio a la caldera, in cluido el recipiente a presión, 
se deben desconectar todas sus fuentes de alimentación”. Una etiqueta o marca aplicada en campo debe 
cumplir con 110 -21(b)  
La placa de datos debe estar ubicada de modo que quede visible después de la instalación.  
Parte I. Pa neles eléctricos de calefacción radiante y conjuntos de paneles de calefacción  
424-90. Alcance . Las disposiciones de la Parte I de este Artículo se deben aplicar a los paneles de 
calefacción radiante y a los conjuntos de paneles de calefacción.  
424-91. Def iniciones.  
Panel de calefacción.  Ensamble completo equipado con una caja de empalmes o un tramo de tubo 
conduit flexible para su conexión a un circuito derivado.  
Conjunto de paneles de calefacción . Conjunto rígido o no rígido dotado de terminales no calefa ctores o 
de un ensamble terminal de unión, identificado como adecuado para su conexión a un sistema de 
alimentación eléctrica.  
424-92. Marcado.  
a) Ubicación.  Las marcas deben ser permanentes y deben estar en un lugar que sea visible después de 
aplicar el a cabado a los paneles.  
b) Identificados como adecuados.  Todos los paneles deben estar identificados como adecuados para la 
instalación.  
c) Marcado requerido.  Cada unidad debe ir marcada con un nombre o símbolo de identificación, número 
de catálogo y su valo r nominal en volts y watts, o en volts y amperes.  
424-93. Instalación.  
a) Generalidades.  
1) Instrucciones del fabricante. Los paneles de calefacción y los conjuntos de paneles de calefacción se 
deben instalar siguiendo las instrucciones del fabricante.  
2) Lugares no permitidos.  La parte de calefacción no debe instalarse como sigue:  
(1) En o detrás de superficies en las que pueda estar sometida a daños físicos.  
(2) A través o sobre paredes, divisiones, alacenas o partes similares de estructuras que lleguen h asta el 
plafón.  
(3) En aislamientos térmicos o a través de ellos, pero se permitirá que estén en contacto con la 
superficie de un aislamiento térmico.  
3) Separación de las salidas para luminarias.  Los bordes de los paneles y conjuntos de paneles deben 
estar separados una distancia no menor de 20 centímetros de los extremos de cualquier caja de conexiones y 
caja de salida que se utilice para montar luminarias en superficie. Se debe dejar un espacio no menor a 5 
centímetros desde las luminarias empotradas y s us guarniciones, aberturas de ventilación y otras aberturas 
similares en la superficie del cuarto, a menos que los paneles de calefacción o conjuntos de paneles estén 
aprobados y marcados para distancias menores, en cuyo caso, se permitirá instalarlos a la s distancias 
marcadas. Se debe dejar espacio suficiente para asegurar que ningún panel o conjunto de paneles de 
calefacción quede cubierto por alguna unidad montada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
4) Superficies que cubren los paneles de calefacción. Una vez instalados e inspeccionados los paneles 
o conjuntos de paneles de calefacción, se permitirá instalar una cubierta que haya sido identificada en las 
instrucciones del fabricante como adecuada para esa instalación. La cubierta debe asegurarse de modo que 
los clavos u otros elementos de  sujeción no perforen los paneles o conjuntos de paneles de calefacción.  
5) Cubiertas superficiales.  Se permitirá que las cubiertas admitidas en 424 -93(a)(4) tengan acabados 
con pintura, papel tapiz u otros recubrimientos aprobados e identificados como ade cuados en las 
instrucciones del fabricante.  
b) Conjuntos de paneles de calefacción.  
1) Ubicación del montaje.  Se permitirá asegurar los conjuntos de paneles de calefacción a la cara inferior 
de las vigas o montados entre vigas, cabezales o listones clavado s. 
2) Paralelos a las vigas o los listones clavados.  Los conjuntos de paneles de calefacción se deben 
instalar paralelos a las vigas o a los listones clavados.  
3) Instalación de clavos, grapas u otros elementos de sujeción. El clavado o engrapado de los 
conjuntos de paneles de calefacción se debe hacer únicamente a través de las partes no calefactoras 
proporcionadas para este fin. Los conjuntos de paneles de calefacción no se deben cortar ni perforar con 
clavos en ningún punto a menos de 6 milímetros del el emento. No se deben usar clavos, grapas ni ningún otro 
elemento de sujeción que puedan penetrar las partes portadoras de corriente.  
4) Instalados como unidades completas.  Los conjuntos de paneles de calefacción se deben instalar 
como unidades completas, a menos que estén aprobados e identificados para cortarse en sitio de una manera 
aprobada.  
424-94. Distancia del alambrado en los plafones.  El alambrado colocado arriba del plafón calentado 
debe espaciarse no menos de 5 centímetros sobre el plafón calentado.  La ampacidad se debe calcular 
considerando una temperatura ambiente de 50 °C y aplicando los factores de corrección dados en las tablas 
de ampacidad, de 0 a 2000 volts, del Artículo 310. No se exigirá aplicar factores de corrección por temperatura 
si el a lambrado está colocado sobre aislamientos térmicos con un espesor mínimo de 5 centímetros.  
424-95. Ubicación de los circuitos derivados y alimentadores en paredes.  
a) Paredes exteriores.  Los métodos de cableado deben cumplir lo establecido en el Artículo 3 00  y 310 -
15(a)(3).  
b) Paredes interiores. La ampacidad de todo el cableado instalado detrás de paneles o conjuntos de 
paneles de calefacción ubicados en paredes o divisiones interiores, deberán ser calculados asumiendo que 
operan a una temperatura ambient e de 40 °C y aplicando los factores de corrección de las tablas de 
ampacidad de 0 a 2000 volts del Artículo 310.  
424-96. Conexión a los conductores del circuito derivado.  
a) Generalidades.  Los paneles o conjuntos de paneles de calefacción ensamblados en si tio de modo que 
formen una instalación de calefacción en un cuarto o área se deben conectar siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  
b) Paneles de calefacción.  Los paneles de calefacción se deben conectar al circuito derivado mediante 
un método aprobado . 
c) Conjuntos de paneles de calefacción.  
1) Conexión al circuito derivado.  Los conjuntos de paneles de calefacción se deben conectar al circuito 
derivado mediante un método identificado como adecuado para ese fin.  
2) Ensamble de conjunto de paneles con te rminales de unión. Se permitirá que, en un ensamble de 
paneles de calefacción equipado con un ensamble de terminales de unión, las terminales no calefactoras sean 
conectados en el momento de su instalación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
424-97. Terminales no calefactoras . Se permitirá que los sobrantes de las terminales no calefactoras de 
los paneles o conjuntos de paneles de calefacción se corten a la longitud necesaria como se indique en las 
instrucciones de instalación del fabricante. Las terminales no calefactoras que son parte integral de un panel o 
conjunto de paneles de calefacción ya sean fijados o proporcionados por el fabricante como parte de un 
ensamble de unión terminal no estarán sujetas a los requisitos de ampacidad de los ci rcuitos derivados de 
424-3(b). 
424-98. Instalación en concreto o mampostería.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
a) Asegurados en sitio e identificados como adecuados.  Los paneles o conjuntos de paneles de 
calefacción se deben asegurar en su sitio por los medios especificados en las instruc ciones del fabricante e 
identificados como adecuados para la instalación.  
b) Juntas de expansión. Los paneles o conjuntos de paneles de calefacción no se deben instalar 
haciendo puente sobre juntas de expansión, a menos que se hagan las previsiones para la  dilatación y la 
contracción.  
c) Separación.  Se debe mantener una separación entre los paneles o conjuntos de paneles de 
calefacción y los elementos metálicos empotrados en el piso. Se permitirá que los paneles de calefacción con 
armadura metálica puesta a  tierra estén en contacto con el metal empotrado en el piso.  
d) Protección de las terminales.  Donde las terminales salgan del piso, se deben proteger mediante tubo 
conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit rígido no metálico, Tubo conduit 
metálico ligero o cualquier otro medio aprobado.  
e) Pasacables y accesorios.  Donde las terminales salgan de las losas del piso, se deben utilizar 
pasacables o accesorios aprobados.  
424-99. Instalación bajo el revestimiento del piso.  
a) Identif icación.  Los paneles o conjuntos de paneles de calefacción para instalación bajo el 
recubrimiento del piso deben estar identificados como adecuados para su instalación bajo el recubrimiento  
del piso.  
b) Instalación.  Los paneles o conjuntos de paneles de c alefacción aprobados, si se instalan bajo el 
recubrimiento del piso, deben estar sobre superficies lisas y planas, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y además, deben cumplir las disposiciones siguientes:  
1) Juntas de expansión.  Los paneles o c onjuntos de paneles de calefacción no se deben instalar 
haciendo puente sobre juntas de expansión, a menos que estén protegidos contra la dilatación y la 
contracción.  
2) Conexión a los conductores.  Los paneles y conjuntos de paneles de calefacción se deben  conectar al 
alambrado del circuito derivado y al de alimentación mediante métodos reconocidos en el Capítulo 3.  
3) Anclaje.  Los paneles y conjuntos de paneles de calefacción se deben anclar firmemente al piso 
mediante un adhesivo o un sistema de anclaje i dentificado para dicho uso.  
4) Cubiertas.  Una vez instalados e inspeccionados los paneles o conjuntos de paneles de calefacción, se 
permitirá cubrirlos mediante un recubrimiento para piso que esté identificado por el fabricante como adecuado 
para la instal ación.  
5) Protección GFCI.  Los circuitos derivados que alimentan los paneles y conjuntos de paneles de 
calefacción deberán tener un interruptor de circuito por falla a tierra para protección del personal.  
6) Trenza o funda de puesta a tierra. Excluidas l as terminales no calefactoras, los medios de conexión a 
tierra, como la trenza de cobre, la funda metálica u otros medios, deberán estar provistos de o como parte 
integral del panel o conjunto de paneles de calefacción.  
Parte J. Equipo eléctrico fijo de ca lefacción ambiental de baja tensión  
424-100. Alcance.  Los equipos eléctricos fijos de calefacción ambiental de baja tensión constarán de una 
fuente de alimentación aislada, calentadores de baja tensión y equipo asociado que están identificados para 
su uso en lugares secos.  
424-101. Fuente de energía.  
a) Unidad de potencia.  La unidad de potencia deberá ser de tipo aislada con un valor nominal no superior 
a 25 amperes, 30 volts (42.4 volts pico) corriente alterna, o 60 volts corriente continua en todas las 
condiciones de carga.  
b) Fuentes alternas de energía.  Se permitirá que los equipos eléctricos fijos de calefacción ambiental de 
baja tensión sean alimentados directamente de una fuente de energía alterna, tal como la energía solar 
fotovoltaica (PV) o la ener gía eólica. Cuando se alimenten desde dicha fuente, la fuente y cualquier equipo de 
conversión de energía entre la fuente y el equipo de calefacción y su alimentación deberán estar aprobados y 
cumplir con la sección aplicable de esta NOM para la fuente usa da. La salida de la fuente deberá cumplir con 
los límites establecidos en el inciso (a) inmediato anterior.  
424-102. Equipos aprobados.  El equipo eléctrico fijo de calefacción ambiental de baja tensión debe estar 
aprobado como un sistema completo.  
424-103. Instalación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
a) General.  El equipo deberá instalarse según las instrucciones de instalación del fabricante.  
b) Tierra.  Los circuitos secundarios no deben ser puestos a tierra.  
c) Protección contra falla a tierra.  No se requerirá protección contra falla a tierra.  
424-104. Circuito derivado.  
a) Se permitirá que los equipos sean alimentados por circuitos derivados que no superen los 30 amperes.  
b) El equipo se considerará una carga de servicio continuo.  
ARTÍCULO 425  
EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE CALEFA CCIÓN DE RESISTENCIA FIJA Y DE 
ELECTRODO  
Parte A. Generalidades  
425-1. Alcance. Este artículo cubre el proceso de calefacción industrial fijo empleando resistencia 
eléctrica o la tecnología de la calefacción por electrodo. Para el propósito de este artícu lo, el equipo de 
calefacción debe incluir calderas, calderas de electrodos, calentadores de ductos, calentadores de banda, 
calentadores de inmersión, calentadores de aire de proceso u otro equipo eléctrico fijo aprobado utilizado para 
calentamiento de proc esos industriales. El presente artículo no se aplicará a la calefacción y al aire 
acondicionado de los espacios para personas cubiertos por el artículo 424, los equipos de calefacción fijo para 
tuberías y recipientes a que se refiere el artículo 427, los e quipos de inducción y de calentamiento dieléctrico 
cubiertos por el artículo 665 y los hornos industriales que incorporen elementos de calentamiento de carburo 
de silicio, molibdeno o grafito.  
425-2. Otros artículos.  Los equipos fijos de calefacción de pro cesos industriales que incorporen un 
compresor -motor hermético de refrigerante deberán cumplir también con el artículo 440.  
425-3. Circuitos derivados.  
a) Requisitos de Circuito derivado.  A los circuitos derivados individuales se les permitirá suministrar 
cualquier cantidad de voltamperes o potencia nominal de los equipos de calefacción de procesos industriales 
fijos para los que estén clasificados.  
b) Dimensionamiento del Circuito derivado.  Los equipos fijos de calefacción para procesos industriales 
y los motores se considerarán cargas continuas.  
Parte B. Instalación  
425-8. General.  
a) Ubicación.  Los equipos fijos de calefacción de procesos industriales se localizarán con respecto a la 
construcción del edificio y otros equipos para permitir el acceso al equ ipo. Se mantendrá un espacio suficiente 
para permitir el remplazo de controles y elementos calefactores y para ajustar y limpiar los controles y otras 
partes que requieren tal atención.  
b) Espacio de trabajo.  El espacio de trabajo de los gabinetes eléctric os para equipos de calefacción de 
procesos industriales fijos que requieran supervisión, ajuste, servicio o mantenimiento mientras estén 
energizados deberá ser accesible, y el espacio de trabajo para el personal deberá cumplir 110 -26 y 110 -34, 
basado en la  tensión de utilización a tierra.  
Excepción:  Solo en establecimientos industriales, donde las condiciones de mantenimiento y supervisión 
aseguren que sólo personas calificadas prestarán servicio a la instalación, se permitirá un espacio de trabajo 
menor qu e el requerido en 110 -26 ó 110 -34. 
c) Por encima del nivel de suelo, piso o plataforma de trabajo.  Cuando la envolvente esté situada por 
encima del nivel del suelo, del piso o de una plataforma de trabajo, se aplicarán todos los elementos 
siguientes:  
(1) La envolvente debe ser accesible.  
(2) El ancho del espacio de trabajo será el ancho de la envolvente o un mínimo de 76 cm, el que sea 
mayor.  
(3) La profundidad del espacio de trabajo debe cumplir con 110 -26(a) o 110 -34 basado en la tensión  a 
tierra.  
(4) To das las puertas o paneles con bisagras se abrirán al menos a 90 grados.  
425-2. Aprobación.  Todos los equipos fijos de calefacción de procesos industriales deberán estar 
instalados de manera aprobada.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
425-11. Conductores de suministro.  Los equipos fijos de calefacción de procesos industriales que 
requieran conductores de alimentación con aislamiento de más de 60 ° C deberán estar marcados de forma 
clara y permanente. Esta marca deberá ser claramente visible después de la instalación y se permitirá que 
esté a dyacente a la caja de conexión en campo.  
425-12. Ubicaciones.  
a) Expuesto a daño físico.  Cuando estén sujetos a daños físicos, los equipos fijos de calefacción de 
procesos industriales deberán estar protegidos de manera aprobada.  
b) Lugares húmedos o mojad os. Los equipos fijos de calefacción de procesos industriales instalados en 
lugares húmedos o mojados deben estar aprobados para tales ubicaciones y deben ser construidos e 
instalados de manera que el agua u otros líquidos no puedan entrar o acumularse en o sobre secciones 
cableadas, componentes eléctricos o ductos de trabajo.  
NOTA:  Véase 110 -11 para equipos expuestos a agentes deteriorantes.  
425-13. Espaciado de materiales combustibles.  Los equipos fijos de calefacción de procesos 
industriales se instalará n proporcionando el espaciamiento requerido entre el equipo y el material combustible 
adyacente, a menos que esté aprobado para ser instalado en contacto directo con material combustible.  
425-14. Equipo de calefacción industrial de lámpara infrarroja.  En los establecimientos industriales, se 
permitirá que los portalámparas de los equipos de calefacción de procesos industriales por lámparas 
infrarrojas funcionen en serie en circuitos de más de 150 volts a tierra, siempre que el voltaje nominal de los 
portalá mparas no sea menor que la tensión del circuito.  
Cada sección, panel o tira que lleve una serie de portalámparas de infrarrojos, incluyendo el cableado de 
terminales de tal sección, panel o tira, se considerará como equipo de calentamiento industrial por i nfrarrojos. 
El bloque de conexión de terminal de cada conjunto se considerará una salida individual.  
Parte C. Control y protección de equipos de calefacción de procesos industriales fijos  
425-19. Medios de desconexión. Deberán proporcionarse medios para de sconectar simultáneamente el 
calentador, el controlador del motor y los dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios de 
todos los equipos de calefacción de procesos industriales fijos, los conductores de fase. Cuando el equipo de 
calenta miento es alimentado por más de una fuente, los medios de desconexión del alimentador o circuito 
derivado deben agruparse e identificarse que tienen múltiples medios de desconexión. Cada medio de 
desconexión desconectará simultáneamente todos los conductor es de fase que controle. Los medios de 
desconexión especificados en 425 -19(a) y (b) deberán tener corriente nominal no inferior al 125 por ciento de 
la carga total de los motores y los calentadores y deberán bloquearse de acuerdo con 110 -25. 
a) Equipo de c alefacción con protección de sobrecorriente suplementaria.  Los medios de 
desconexión para equipos de calefacción de procesos industriales fijos con protección contra sobrecorriente 
suplementaria deberán estar a la vista de los dispositivos de protección co ntra sobrecorriente suplementarios, 
en el lado de suministro de estos dispositivos, si son fusibles y, además, cumplir con (1) o (2) siguientes  
1) Calentador que no contiene un motor mayor a 93 W (1/8 hp).  Se permitirá que los medios de 
desconexión especif icados en 425 -19 o los interruptores unitarios que cumplan con 425 -19(c) sirvan como los 
medios de desconexión requeridos tanto para el controlador de motor como para el calentador bajo cualquiera 
de las siguientes condiciones:  
(1) Los medios de desconexió n proporcionados también están a la vista de los controladores del motor y 
del calentador.  
(2) Los medios de desconexión pueden bloquearse de acuerdo con la sección 110 -25. 
2) Calentador que contiene un motor(es) mayor a 93 W (1/8 hp).  Se permitirá que los  medios de 
desconexión anteriores sirvan como los medios de desconexión requeridos tanto para el (los) controlador (es) 
de motor como para el calentador bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  
(1) Los medios de desconexión están a la vista de los co ntroladores del motor y del calentador y cumplen 
con la Parte I del Artículo 430.  
(2) Motor (es) de más de 93 W (1/8 hp) y el calentador están provistos de un interruptor unitario individual 
que cumple con 422 -34(a), (b), (c) o (d), se permitirá que los me dios de desconexión estén fuera de la vista 
del controlador del motor.  
b) Equipo de calefacción sin protección de sobrecorriente suplementaria.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
1) Sin motor o con el motor no mayor a 93 W (1/8 hp).  Para equipos de calefacción de procesos 
industriales fijo s sin motor de una potencia nominal superior a 93 W (1/8 hp), se permitirá que el interruptor del 
circuito derivado o interruptor automático sirvan como medio de desconexión cuando el interruptor o 
interruptor automático estén a la vista del calentador o s ean bloqueables de acuerdo con 110 -25. 
2) Más de 93 W (1/8 hp).  Para los equipos de calefacción de proceso industrial fijo motorizados con un 
motor de más de 93 W (1/8 hp), los medios de desconexión deberán estar ubicados a la vista del controlador 
del mot or o estarán permitidos para cumplir con los requisitos en 425 -19 (a) (2).  
c) Interruptores unitarios como medios de desconexión.  Un interruptor unitario con una posición 
marcada "apagado" que es parte de un calentador fijo y desconecta todos los conductor es de fase se 
permitirá usarlos como los medios de desconexión requeridos por este artículo. El interruptor de circuito 
derivado o interruptor automático, cuando sea fácilmente accesible para el servicio del calentador fijo, se 
permitirá sea usado como el otro medio de desconexión.  
425-21. Desconectadores e interruptores automáticos con indicador.  Los desconectadores e 
interruptores automáticos usados como medios de desconexión deben indicar claramente si están en posición 
abierta (circuito desconectado), cerrada (circuito conectado) o falla.  
425-22. Protección contra sobrecorriente  
a) Dispositivos de circuito derivado.  Los aparatos fijos de calefacción de procesos industriales distintos 
de los aparatos operados con motor como los requeridos por los artícul os 430 y 440 para tener protección 
contra sobrecorriente adicional se permitirá estén protegidos contra sobrecorriente cuando sean alimentados 
por uno de los circuitos derivados del artículo 210.  
b) Elementos de Resistencia.  Los elementos de calefacción de  tipo resistencia en los equipos fijos de 
calefacción de procesos industriales deberán estar protegidos a no más de 60 amperes. Los equipos de más 
de 48 amperes y que utilicen tales elementos tendrán los elementos de calefacción subdivididos y cada carga 
subdividida no debe superar los 48 amperes. Cuando una carga subdividida sea inferior a 48 amperes, la 
clasificación del dispositivo de protección contra sobrecorriente suplementario deberá ajustarse a lo dispuesto 
en 425 -3(b). Se permitirá que una caldera que emplee resistencias de inmersión de tipo resistencia contenidas 
en un recipiente cumpla con 425 -72(a).  
c) Dispositivos de protección contra sobrecorriente. Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente suplementarios para las cargas subdivididas  especificadas en 425 -22(b) deberán ser.  
(1) instalados en fábrica dentro o sobre el cuerpo del calentador o suministrados por el fabricante para 
usarse con el calentador como un ensamble separado;  
(2) sean accesibles, pero no deberán ser fácilmente accesi bles; y  
(3) adecuado para la protección de los circuitos derivados.  
NOTA 1:  Véase 240 -10. Cuando se utilicen fusibles de cartucho para proporcionar esta protección contra 
sobrecorriente, se permitirá utilizar un solo medio de desconexión para las diversas cargas subdivididas.  
NOTA 2 : Para protección de sobrecorriente suplementaria, ver 240 -10. 
NOTA 3:  Medios de desconexión para fusibles de cartucho en circuitos de cualquier voltaje, ver 240 -40. 
d) Conductores de circuito derivado.  Los conductores que alimen tan los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente suplementarios se considerarán conductores de circuito derivado.  
Cuando los calentadores tengan una potencia nominal igual o superior a 50 kW, se permitirá que los 
conductores que alimenten los dispo sitivos de protección contra sobrecorriente suplementarios especificados 
en 425 -22(c) tengan un tamaño no menor al 100 por ciento de la capacidad nominal del calentador siempre 
que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) El calentador está marcado  con un tamaño de conductor mínimo.  
(2) Los conductores no son más pequeños que el tamaño mínimo marcado.  
(3) Un dispositivo accionado por temperatura controla el funcionamiento cíclico del equipo.  
e) Conductores para cargas subdivididas.  Los conductores c ableados entre el calentador y los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios para equipos de calefacción de procesos 
industriales fijos deberán tener un tamaño de por lo menos el 125 por ciento de la carga alimentada. Los 
dispositivos  de protección contra sobrecorriente suplementarios especificados en 425 -22 (c) deberán proteger 
estos conductores de acuerdo con 240 -4. Cuando los calentadores tengan una potencia nominal igual o       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
superior a 50 kW, se permitirá que la ampacidad de los cond uctores cableados entre el calentador y los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios sea igual o superior al 100 por ciento de la 
carga de sus respectivos circuitos subdivididos, siempre que se cumplen las siguientes condiciones:  
(1) El calentador está marcado con un tamaño de conductor mínimo.  
(2) Los conductores no son más pequeños que el tamaño mínimo marcado.  
(3) Un dispositivo activado por temperatura controla el funcionamiento cíclico del equipo.  
Parte D. Marcado de equipos de c alefacción  
425-28. Placa de datos.  
a) Marca obligatoria.  El equipo de calefacción de proceso industrial fijo deberá estar provisto de una 
placa de datos que indique el nombre y los valores nominales en volts y watts o en volts y amperes.  
Los equipos fijos de calefacción de procesos industriales destinados a ser utilizados sólo con corriente 
alterna, sólo con corriente continua, o con ambos, se marcarán para así indicarlo. El marcado de los equipos 
que consistan en motores de más de 93 W (1/8 hp) de fuerza y  otras cargas deberá especificar el valor 
nominal del motor en volts, amperes y frecuencia y la carga de calentamiento en volts y watts o en volts y 
amperes.  
b) Ubicación.  La placa de datos será ubicada de tal manera que sea visible o fácilmente accesible 
después de la instalación.  
425-29. Marcado de elementos de calefacción.  Todos los elementos de calefacción que sean 
reemplazables en campo y que formen parte de un equipo de calefacción de procesos industriales deberán 
marcarse de forma legible con las cla sificaciones en volts o watts o en volts o amperes.  
425-45. Equipo de calefacción industrial fijo oculto - inspección y pruebas.  Las instalaciones de 
equipos de calefacción industrial ocultas deben ser hechas con el debido cuidado para evitar daños al equi po 
de calefacción y deben ser inspeccionadas y aprobadas antes de que el equipo de calefacción esté cubierto u 
oculto.  
Parte E. Calentadores de ductos de procesos industriales fijos  
425-57. Generalidades.  La parte E se aplicará a cualquier calentador monta do en la corriente de aire de 
un sistema de aire forzado en el que la unidad de movimiento de aire no esté prevista como parte integral del 
equipo.  
425-58. Identificación.  Los calentadores instalados en un ducto de aire se identificarán como adecuados 
para la instalación.  
425-59. Flujo de aire.  Deberán proporcionarse medios para asegurar un flujo de aire uniforme sobre la 
cara del calentador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
NOTA:  Algunos calentadores instalados a una distancia de 1.20 m de l a salida de aire de un dispositivo de 
movimiento, codos, placas deflectoras u otras obstrucciones en el ducto utilizan paletas giratorias, placas de 
presión u otros dispositivos en el lado de entrada del ducto calentador para asegurar una distribución unif orme 
del aire sobre la cara del calentador.  
425-60. Temperatura de entrada elevada.  Los calentadores de ductos destinados a utilizarse con 
temperatura elevada del aire de admisión se identificarán como adecuados para su uso a temperaturas 
elevadas.  
425-63. Bloqueo del circuito del ventilador.  Deberán proporcionarse medios para asegurar que el 
circuito del ventilador, cuando esté presente, se energice cuando se energiza cualquier circuito del calentador. 
Sin embargo, se permitirá el retraso controlado por ti empo o temperatura para energizar el motor del 
ventilador.  
425-64. Controles de límite.  Cada calentador de ductos debe estar provisto de un control de límite de 
temperatura, automático, de reajuste automático, aprobado para desenergizar el circuito o los c ircuitos.  
Además, en cada calentador de ductos se proporcionará un control o controles suplementarios 
independientes que desconecte un número suficiente de conductores para interrumpir el flujo de corriente. 
Este dispositivo debe ser manualmente repuesto o  reemplazable.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
425-65. Ubicación de los medios de desconexión.  El equipo del controlador del calentador del ducto 
debe ser accesible ya sea con los medios de desconexión instalados a la vista o desde el controlador como lo 
permite 425 -19(a).  
Parte F. Resis tencia para procesos industriales fijos -Tipo Caldera  
425-70. Alcance.  Las disposiciones de la Parte F del presente artículo se aplicarán a las calderas que 
utilicen resistencias como elementos de calentamiento. No se considerará que las calderas de tipo el ectrodo 
empleen resistencias como elementos de calentamiento. Vea la Parte G de este artículo.  
425-71. Identificación.  Las calderas de tipo resistencia se identificarán como adecuadas para la 
instalación.  
425-72. Protección contra sobrecorriente.  
a) Calder a que emplea elementos de calentamiento de inmersión de tipo resistencia en un 
recipiente a presión.  Una caldera que utilice resistencias de inmersión de tipo resistencia contenidas en un 
recipiente a presión deberá tener los elementos de calefacción prote gidos a no más de 150 amperes. Una 
caldera de este tipo con una capacidad nominal superior a 120 amperes deberá tener los elementos de 
calefacción subdivididos en cargas que no excedan de 120 amperes. Cuando una carga subdividida sea 
inferior a 120 amperes , el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente deberá ajustarse a 
lo dispuesto en 425 -3(b). 
b) Caldera que emplea elementos de calentamiento de tipo resistencia con valor nominal de más de 
48 amperes y que no están contenidos en un recipiente a presión. Una caldera que emplee resistencias 
como elementos de calentamiento que no estén contenidas en un recipiente a presión deberá tener los 
elementos de calefacción protegidos a no más de 60 amperes. Dicha caldera de más de 48 amperes ten drá 
los elementos de calefacción subdivididos en cargas no superiores a 48 amperes. Cuando una carga 
subdividida sea inferior a 48 amperes, el valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente 
deberá cumplir con 425 -3(b). 
c) Dispositivos de  protección de sobrecorriente suplementaria.  Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente suplementarios para las cargas subdivididas que se exigen en 425 -72(a) y (b) serán los 
siguientes:  
(1) Instalado en fábrica dentro o sobre el cuerpo de la cal dera o proporcionado como un ensamblaje 
separado por el fabricante de la caldera.  
(2) Accesible, pero no tiene que ser fácilmente accesible.  
d) Adecuado para la protección del circuito derivado.  Cuando se utilicen fusibles de cartucho para 
proporcionar est a protección contra sobrecorriente, se permitirá un solo medio de desconexión para los 
diversos circuitos subdivididos. Véase 240 -40. 
e) Conductores que alimentan dispositivos suplementarios de protección contra sobrecorriente.  
Los conductores que alimente n estos dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios se 
considerarán conductores de circuitos derivados. Cuando los calentadores tengan un valor nominal igual o 
superior a 50 kW, se permitirá que los conductores que alimenten el disposit ivo de protección contra 
sobrecorriente especificado en 424 -72(c) tengan un tamaño no menor al 100 por ciento de la capacidad 
nominal del calentador siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) El calentador está marcado con un tamaño de co nductor mínimo.  
(2) Los conductores no son más pequeños que el tamaño mínimo marcado.  
(3) Un dispositivo accionado por temperatura o presión controla el funcionamiento cíclico del equipo.  
f) Conductores para cargas subdivididas.  Los conductores cableados e ntre el calentador y los 
dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios deberán dimensionarse a no menos del 125 
por ciento de la carga servida. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente suplementarios 
especificados en 425 -72(c)  deberán proteger estos conductores de acuerdo con 240 -4. Cuando los 
calentadores tengan una potencia nominal igual o superior a 50 kW, se permitirá que la ampacidad de los 
conductores cableados entre el calentador y los dispositivos de protección contra s obrecorriente 
suplementarios sea no menor al 100 por ciento de la carga de sus respectivos circuitos subdivididos, siempre 
que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) El calentador está marcado con un tamaño de conductor mínimo.  
(2) Los conductore s no son más pequeños que el tamaño mínimo marcado.  
(3) Un dispositivo accionado por temperatura o presión controla el funcionamiento cíclico del equipo.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
425-73. Control de límite de sobretemperatura. Cada caldera diseñada de modo que en el 
funcionamiento normal no haya cambio de estado del medio de transferencia de calor deberá estar equipada 
con un medio limitador sensible a la temperatura. Se instalará para limitar la temperatura máxima del líquido y 
desconectará directa o indirectamente todos los conduc tores de fase de los elementos de calefacción. Dichos 
medios deberán complementar un sistema de regulación de la temperatura y otros dispositivos que protejan el 
tanque contra la presión excesiva.  
425-74. Control del límite de sobrepresión.  Cada caldera di señada para que en el funcionamiento 
normal haya un cambio en el estado del medio de transferencia de calor de líquido a vapor deberá estar 
equipada con un medio limitador sensible a la presión. Se instalará para limitar la presión máxima y 
desconectar dir ecta o indirectamente todos los conductores de fase que van a los elementos de calefacción. 
Dichos medios deberán complementar un sistema de regulación de la presión y otros dispositivos que protejan 
el tanque contra la presión excesiva.  
Parte G. Electrodo s para procesos industriales fijos - Tipo Caldera  
425-80. Alcance.  Las disposiciones de esta Parte G se aplicarán a las calderas que funcionen a 600 volts, 
nominales o inferiores, en las que se genere calor por el paso de corriente entre electrodos a través  del líquido 
que se calienta.  
425-81. Identificación.  Las calderas de tipo electrodo se identificarán como adecuadas para la 
instalación.  
425-82. Requisitos del circuito derivado.  El tamaño de los conductores de circuitos derivados y de los 
dispositivos de  protección contra sobrecorriente se calcularán sobre la base del 125 por ciento de la carga 
total (motores no incluidos). Se permitirá que un contactor, relé u otro dispositivo, aprobado para 
funcionamiento continuo al 100 por ciento de su capacidad, sumi nistre su carga máxima. Véase 210 -19(a).  
Excepción:  Las disposiciones de esta sección no se aplicarán a los conductores que formen parte 
integrante de una caldera aprobada. Cuando una caldera de electrodo tenga una potencia igual o superior a 
50 kW, se per mitirá que los conductores que alimenten los electrodos de la caldera se clasifiquen a no menos 
del 100 por ciento de la capacidad nominal del electrodo de la caldera, siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
(1) La caldera del electrodo es tá marcada con un tamaño de conductor mínimo.  
(2) Los conductores no son más pequeños que el tamaño mínimo marcado.  
(3) Un dispositivo accionado por temperatura o presión controla la operación cíclica del equipo.  
425-83. Control de límite de sobretemperatu ra. Cada caldera, diseñada de manera que en el 
funcionamiento normal no se produzca ningún cambio en el estado del medio de transferencia de calor, 
deberá estar equipada con un medio limitador sensible a la temperatura. Se instalará para limitar la 
tempera tura máxima del líquido e interrumpirá directa o indirectamente todo el flujo de corriente a través de 
los electrodos. Dichos medios deberán complementar el sistema de regulación de la temperatura y otros 
dispositivos que protejan el tanque contra la presi ón excesiva.  
425-84. Control del límite de sobrepresión. Cada caldera, diseñada para que en el funcionamiento 
normal haya un cambio en el estado del medio de transferencia de calor de líquido a vapor, estará equipada 
con un medio limitador sensible a la pr esión. Se instalará para limitar la presión máxima e interrumpirá directa 
o indirectamente todo el flujo de corriente a través de los electrodos. Dichos medios deberán complementar un 
sistema de regulación de la presión y otros dispositivos que protejan el  tanque contra la presión excesiva.  
425-85. Puesta a tierra.  Para aquellas calderas diseñadas de tal manera que las corrientes de falla no 
pasen a través del recipiente a presión, y el recipiente de presión esté aislado eléctricamente de los 
electrodos, to das las partes metálicas expuestas que no transporten corriente, incluyendo el recipiente a 
presión, el suministro y las tuberías de retorno deben ser puestas a tierra. Para todos los demás diseños, el 
recipiente a presión que contiene los electrodos debe ser aislado y aislarse eléctricamente de tierra.  
425-86. Marcado.  Todas las calderas de tipo electrodo se marcarán para indicar lo siguiente:  
(1) El nombre del fabricante.  
(2) El valor nominal en volts, amperes y kilovoltamperes.  
(3) El suministro eléctric o requerido que especifica la frecuencia, el número de fases, y el número de hilos.  
(4) La marca "Caldera de Calentamiento de Proceso de Tipo -Electrodo".  
(5) Una marca de advertencia, "Todas las fuentes de alimentación deben desconectarse antes de la 
repar ación, incluida la reparación del recipiente a presión". Una marca o etiqueta de advertencia aplicada en 
campo debe cumplir con 110 -21(b).  
La placa de identificación se colocará de forma que sea visible después de la instalación.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
ARTÍCULO 426  
EQUIPO ELÉCTR ICO FIJO EXTERIOR PARA DESCONGELAR Y DERRETIR NIEVE  
Parte A. Generalidades  
426-1. Alcance.  Los requerimientos de este Artículo se deben aplicar a sistemas de calefacción el éctricos 
y a la instalación de é stos.  
a) Empotrados.  Empotrados en calles, aceras, e scalones y otras áreas.  
b) Expuestos.  Expuestos en sistemas de drenaje, puentes, techos y otras estructuras.  
426-2. Definiciones.  
Elemento de calefacción por resistencia. Elemento separado específico para generar calor y que va 
empotrado o sujeto a la supe rficie que se va a calentar.  
NOTA:  Ejemplos de elementos de calefacción por resistencia son las resistencias tubulares, resistencias 
planas, cables de calefacción, cinta calefactora y paneles de calefacción.  
Sistema de calefacción.  Sistema completo que con sta de componentes tales como elementos de 
calefacción, elementos de fijación, alambrado del circuito no calefactor, terminales, controladores de 
temperatura, señales de seguridad, cajas de empalme, canalizaciones y accesorios.  
Sistema de calefacción por e fecto superficial. Sistema en el que el calor se genera en la superficie 
interna de una cubierta ferromagnética empotrada o sujeta a la superficie a ser calentada.  
NOTA:  Normalmente, un conductor aislado eléctricamente se pasa a través de la cubierta y se conecta a 
la cubierta en el otro extremo de ésta. La cubierta y el conductor aislado eléctricamente se conectan a una 
fuente de tensión de corriente alterna desde un transformador de aislamiento.  
Sistema de calefacción por impedancia.  Sistema en el cual el  calor se genera en una barra o tubo o en 
una combinación de barras y tubos, haciendo que pase corriente a través de la barra o tubo mediante su 
conexión directa a una fuente de tensión de corriente alterna desde un transformador de aislamiento.  Se 
permit irá que la barra o tubo estén empotrados en la superficie a ser calentada o que sean el componente 
expuesto a ser calentado.  
426-3. Aplicación de otros Artículos.  Los equipos eléctricos fijos exteriores para descongelar y derretir 
nieve conectados con cord ón y clavija, proyectados para usos específicos e identificados como adecuados 
para este uso se deben instalar de acuerdo con el Artículo 422.  
426-4. Carga continua.  Los equipos eléctricos fijos exteriores para descongelar y derretir nieve se deben 
conside rar como una carga continua.  
Parte B. Instalación  
426-10. Generalidades.  Los equipos eléctricos fijos exteriores para descongelar y derretir la nieve deben 
estar identificados como adecuados para:  
(1) El ambiente químico, térmico y físico.  
(2) Su instalaci ón de acuerdo con los planos e instrucciones del fabricante.  
426-11. Uso.  El equipo eléctrico de calefacción se debe instalar de modo que esté protegido contra daños 
físicos.  
426-12. Protección térmica . Las superficies externas de los equipos eléctricos ex teriores para 
descongelar y derretir la nieve que operen a temperaturas mayores a 60 °C, deben estar resguardadas, 
separadas o aisladas térmicamente para proteger de contacto accidental al personal en el área.  
426-13. Identificación.  La presencia de equipo s eléctricos exteriores para deshielo y derretir la nieve debe 
hacerse evidente por la colocación de señales de precaución o marcas adecuadas en donde sean claramente 
visibles.  
426-14. Otros equipos.  Se permitirá instalar equipos eléctricos fijos de exteri ores para deshielo y derretir 
la nieve cuyo método de construcción o instalación sea distinto del tratado en este Artículo, únicamente bajo 
las instrucciones del fabricante del equipo aprobado.  
Parte C. Elementos de calefacción por resistencia  
426-20. Equi pos empotrados para descongelar y derretir la nieve.  
a) Densidad de carga.  Los paneles o unidades no deben exceder de 1300 watts/m2 de área calentada.  
b) Separación.  La separación entre tramos adyacentes de cable depende del valor nominal de los cables 
y no debe ser menor a 2.50 centímetros entre centros.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
c) Cubierta.  Las unidades, paneles o cables se deben instalar como sigue:  
(1) Sobre una base firme de asfalto o mampostería de mínimo 5 centímetros de espesor y se debe 
aplicar una capa de asfalto o mampos tería de mínimo 4 centímetros sobre las unidades, paneles o cables; o  
(2) Se permitirá su instalación sobre otras bases aprobadas y empotrarlos a una distancia no mayor de 9 
centímetros de la mampostería o asfalto, pero no a menos de 4 centímetros de la su perficie mayor; o  
(3) Los equipos que hayan sido aprobados para otras formas de instalación, se deben instalar 
únicamente en la forma para la que se hayan identificado.  
d) Fijación . Mientras se aplica la capa de acabado de asfalto o mampostería, los cables , unidades y 
paneles deben estar sujetos mediante bastidores, separadores u otros medios aprobados.  
e) Expansión y contracción.  Los cables, unidades y paneles no se deben instalar donde formen puente 
sobre juntas de expansión, a menos que se hagan las prev isiones para la expansión y contracción.  
426-21. Equipos expuestos para descongelar y derretir la nieve.  
a) Fijación.  Los conjuntos de elementos de calefacción se deben asegurar a la superficie que se va a 
calentar, utilizando medios aprobados.  
b) Temperat ura excesiva.  Cuando el elemento de calefacción no esté en contacto directo con la 
superficie que se está calentando, el diseño del ensamble calefactor debe ser tal que no se excedan sus 
límites de temperatura.  
c) Expansión y contracción.  Los elementos y e nsambles de calefacción no se deben instalar haciendo 
puente sobre juntas de expansión, a menos que se hagan las previsiones para la expansión y contracción.  
d) Capacidad de flexión.  Cuando se instalen en estructuras flexibles, los elementos y ensambles de  
calefacción deben tener una capacidad de flexión compatible con la de la estructura.  
426-22. Instalación de terminales no calefactoras para equipos empotrados.  
a) Cubierta o malla trenzada de puesta a tierra. Se permitirá que las terminales no calefactora s que 
tengan una cubierta o malla trenzada de puesta a tierra estén empotradas en la mampostería o el asfalto del 
mismo modo que el cable de calefacción, sin protección física adicional.  
b) Canalizaciones.  Todas las terminales, excepto las no calefactoras de 2.5 centímetros a 15 centímetros 
que no tengan una cubierta de puesta a tierra, deben estar instalados en tubo conduit rígido, Tubo conduit 
metálico ligero, tubo conduit metálico semipesado u otra canalización empotrada en el asfalto o la 
mampostería. L a distancia del empalme de fábrica hasta la canalización no debe ser menor a 2.5 centímetros 
ni mayor a 15 centímetros  
c) Pasacables.  Donde las terminales entren en los tubos conduit o tuberías empotradas en el asfalto o 
mampostería se deben utilizar pasac ables aislantes.  
d) Expansión y contracción.  Las terminales deben estar protegidas en las juntas de expansión y en 
donde salgan de la mampostería o asfalto, mediante tubo conduit rígido, Tubo conduit metálico ligero, tubo 
conduit metálico semipesado, otras  canalizaciones u otros medios aprobados.  
e) Terminales en las cajas de empalme.  Debe haber un tramo libre de terminales no calefactoras, de no 
menos de 15 centímetros dentro de la caja de empalmes.  
426-23. Instalación de terminales no calefactores para eq uipos expuestos.  
a) Terminales no calefactoras.  Las terminales no calefactoras de alimentación (terminales frías) para los 
elementos de resistencia debe ser identificado para las temperaturas a las que vayan a funcionar. En las cajas 
de empalme debe dejars e un tramo de punta no calefactora no menor a 15 centímetros. Se permitirá acortar 
las terminales no calefactoras preensambladas en fábrica y montadas en sitio sobre calefactores aprobados, 
siempre que se conserven las marcas especificadas en 426 -25. 
b) Pr otección.  Las terminales no calefactoras de alimentación de potencia deben tener un envolvente en 
tubo conduit rígido, tubo conduit metálico semipesado, Tubo conduit metálico ligero u otro medio aprobado.  
426-24. Conexión eléctrica.  
a) Conexiones de los el ementos de calefacción . Las conexiones eléctricas distintas de las hechas en 
fábrica entre elementos de calefacción y no de calefacción empotrados en mampostería, asfalto u otras 
superficies expuestas, se deben hacer con conectores aislados identificados p ara ese uso.  
b) Conexiones de los circuitos.  Los empalmes y terminaciones en los extremos de las terminales que no 
son de calefacción, distintos de los hechos en los extremos de los elementos de calefacción, deben ir 
instalados en una caja o herraje de acu erdo con 110 -14 y 300 -15. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
426-25. Marcado.  Todas las unidades calefactoras montadas en fábrica deben estar marcadas de forma 
legible, a una distancia no mayor de 8 centímetros de cada extremo de las terminales no calefactoras, con un 
símbolo de identificac ión permanente, el número de catálogo y su valor nominal en volts y watts o en volts y 
amperes.  
426-26. Protección contra la corrosión.  Se permitirá instalar canalizaciones, cables armados, cubiertas 
de cables, cajas, accesorios, soportes y herrajes de sop orte metálicos ferrosos y no ferrosos, en concreto o en 
contacto directo con la tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes, cuando estén hechos de 
material adecuado para esas condiciones o estén dotados de una protección contra la corrosi ón identificada 
como adecuada para esas condiciones.  
426-27. Cubierta o malla trenzada de puesta a tierra.  Como parte de un cable calefactor, panel o 
unidad, se deben proporcionar medios de puesta a tierra tales como una malla trenzada de cobre, una 
cubier ta metálica u otro medio aprobado.  
426-28. Protección contra falla a tierra de los equipos. Se debe suministrar protección contra falla a 
tierra para equipos eléctricos exteriores fijos para descongelar y derretir nieve.  
Parte D. Calefacción por impedancia  
426-30. Protección personal.  Los elementos expuestos de los sistemas de calefacción por impedancia 
deben estar físicamente resguardados, separados o aislados térmicamente con una cubierta a prueba de 
intemperie para proteger al personal en el área contra el contacto accidental.  
426-31. Transformador de aislamiento.  Se debe instalar un transformador de aislamiento con un blindaje 
de puesta a tierra entre los devanados primario y secundario para aislar el sistema de distribución del sistema 
de calefacción.  
426-32. Limitaciones de tensión.  El devanado secundario del transformador de aislamiento conectado a 
los elementos de calefacción por impedancia no debe tener una salida con tensión mayor a 30 volts corriente 
alterna.  
 426-33. Corrientes inducidas.  Todos lo s componentes portadores de corriente se deben instalar de 
acuerdo con 300 -20. 
426-34. Puesta a tierra.  Un sistema de calefacción por impedancia que opere a una tensión de más de 30 
volts, pero máximo de 80 volts, se debe poner a tierra en el punto o punto s designados.  
Parte E. Calefacción por efecto superficial  
426-40. Ampacidad de los conductores. Se permitirá que la corriente que pase a través de los 
conductores aislados eléctricamente dentro de una cubierta ferromagnética exceda los valores de ampacidad  
presentados en el Artículo 310, siempre que los conductores estén identificados como adecuados para ese 
uso. 
426-41. Cajas de paso.  Cuando haya instaladas cajas de paso, deben ser accesibles sin necesidad de 
excavar, mediante ubicación en bóvedas adecuada s o sobre el suelo. Las cajas de paso en exteriores deben 
ser de construcción hermética al agua.  
426-42. Cable monoconductor con cubierta.  Las disposiciones de 300 -20 no se deben aplicar a la 
instalación de un cable monoconductor con cubierta ferromagnétic a (envolvente metálico).  
426-43. Protección contra la corrosión.  Se permitirá instalar cubiertas ferromagnéticas, canalizaciones, 
cajas, accesorios, soportes y accesorios de soporte metálicos ferrosos o no ferrosos, en concreto o en 
contacto directo con la  tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas severas, cuando estén hechos de 
material adecuado para esas condiciones o dotados de una protección contra la corrosión identificada como 
adecuada para esas condiciones. La protección contra la corrosió n debe mantener el espesor original de las 
paredes de la cubierta ferromagnética.  
426-44 Puesta a tierra . La cubierta ferromagnética se debe conectar a un conductor de puesta a tierra de 
equipos en ambos extremos y además se permitirá conectarlo a un condu ctor de puesta a tierra de equipos en 
puntos intermedios, si así lo requiere su diseño. A los sistemas de calefacción por efecto superficial no se les 
debe aplicar las disposiciones de 250 -30. 
NOTA:  Para los métodos de puesta a tierra, véase el Artículo 25 0. 
Parte F. Control y protección  
426-50. Medios de desconexión.  
a) Desconexión . Todos los equipos eléctricos fijos exteriores para descongelar y derretir nieve deben 
estar equipados con un medio para la desconexión simultánea de todos los conductores de fa se. Se permitirá       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
que el interruptor o el interruptor automático del circuito derivado sirvan como el medio de desconexión 
cuando sea fácilmente accesible al usuario del equipo. Los medios de desconexión deben ser del tipo con 
indicador y tener un bloqueo p ositivo en la posición de apagado “off”.  
b) Equipo conectado con cordón y clavija. Se permitirá utilizar como el medio de desconexión la clavija 
instalada en fábrica de un equipo conectado con cordón y clavija de 20 amperes o menos y 150 volts o menos 
a tierra. 
426-51. Controladores.  
a) Control de temperatura con posición de abierto “Off”.  Los dispositivos de maniobra controlados por 
temperatura que indican una posición de abierto “off” e interrumpen la corriente de línea, deben abrir todos los 
conductores de fase cuando el dispositivo controlador esté en esa posición. No se permitirá que estos 
dispositivos sirvan como el medio de desconexión, excepto si se pueden bloquear en posición abierta de 
acuerdo con la sección 110 -25. 
b) Control de temperatura sin po sición de abierto “Off”.  No se exigirá que los dispositivos de maniobra 
controlados por temperatura que no tengan posición de abierto “off” abran todos los conductores de fase y no 
se permitirá que estos dispositivos se utilicen como el medio de desconexió n. 
c) Control remoto de temperatura . No se exigirá que los dispositivos remotos controlados y actuados por 
temperatura cumplan los requisitos de 426 -51(a). No se permitirá utilizar estos dispositivos como el medio de 
desconexión.  
d) Dispositivos de descone xión combinados.  Los dispositivos de desconexión que constan de 
dispositivos combinados accionados por temperatura e interruptores controlados manualmente, que sirven al 
mismo tiempo como controladores y medio de desconexión, deben cumplir todas las siguie ntes condiciones:  
(1) Abrir todos los conductores de fase cuando se pongan manualmente en la posición de abierto “off”.  
(2) Estar diseñados de modo que, una vez puesto el interruptor manualmente en posición de abierto 
“off”, el circuito no se pueda energiz ar automáticamente.  
(3) Ser bloqueado de acuerdo con la sección 110 -25. 
426-54. Equipos para deshielo y derretir de la nieve conectados con cordón y clavija.  Los equipos 
para descongelar y derretir la nieve conectados con cordón y clavija deben estar aprob ados.  
ARTÍCULO 427  
EQUIPO ELÉCTRICO FIJO PARA CALENTAMIENTO DE TUBERÍAS Y RECIPIENTES.  
Parte A. Generalidades  
427-1. Alcance.  Los requisitos de este Artículo se deben aplicar a sistemas de calefacción eléctricos y a la 
instalación de estos sistemas cuando se emplean en tuberías, recipientes o ambos.  
427-2. Definiciones.  
Elemento de calentamiento por resistencia.  Elemento específico separado para generar el calor que se 
aplica interna o externamente a la tubería o recipiente.  
NOTA:  Ejemplos de elementos de c alentamiento por resistencia son los de calefacción tubulares, 
calefactores planos, cables de calefacción, cinta calefactora, mantas calefactoras y calefactores por 
inmersión.  
Recipiente . Contenedor tal como un barril, tambor o tanque para contener líquido s u otros materiales.  
Sistema de calentamiento por efecto superficial.  Sistema en el que se genera calor en la superficie 
interior de una cubierta ferromagnética unida a una tubería o recipiente, o a ambos.  
NOTA:  Normalmente se pasa un conductor eléctricam ente aislado a través de la cubierta y se conecta al 
otro extremo de ésta. La cubierta y el conductor aislado eléctricamente se conectan a una fuente de tensión 
de corriente alterna desde un transformador con doble devanado.  
Sistema de calentamiento por im pedancia.  Sistema en el cual el calor se genera en la pared de una 
tubería o un recipiente, haciendo que la corriente fluya a través de la pared de la tubería o del recipiente 
mediante su conexión directa a una fuente de tensión de corriente alterna desde un transformador con doble 
devanado.  
Sistema de calentamiento por inducción.  Sistema en el cual se genera calor en la pared de una tubería 
o recipiente induciendo una corriente y por el efecto de histéresis en la pared de la tubería o recipiente desde 
una fuente externa separada de campo eléctrico de corriente alterna.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Tubería. Tramo de tubos que incluyen bombas, válvulas, bridas, dispositivos de control, filtros y/o equipos 
similares para el transporte de fluidos.  
427-3. Otros artículos aplicables. Los equ ipos eléctricos de calentamiento de tuberías conectados con 
cordón, proyectados para un uso específico e identificado como adecuados para este uso, se deben instalar 
de acuerdo con el Artículo 422.  
427-4. Carga continua.  El equipo eléctrico fijo de calefac ción de tuberías y recipientes se debe considerar 
como una carga continua.  
Parte B. Instalación  
427-10. Generalidades.  Los equipos eléctricos de calentamiento de tuberías y recipientes deben estar 
identificados como adecuados para:  
(1) el ambiente físico, químico y térmico.  
(2) instalación de acuerdo con los planos e instrucciones del fabricante.  
427-11. Uso.  El equipo eléctrico de calentamiento se debe instalar de modo que esté protegido contra 
daños físicos.  
427-12. Protección térmica.  Las superficies ext ernas de los equipos eléctricos de calentamiento para 
tuberías y recipientes que funcionen a temperaturas mayores a 60 °C, deben estar físicamente resguardadas, 
separadas o aisladas térmicamente para brindar protección al personal en el área contra contact os 
accidentales.  
427-13. Identificación.  La presencia de tuberías o recipientes con calentamiento eléctrico, o ambos, debe 
ser evidente por la colocación de señales de precaución o marcas adecuadas a intervalos no mayores a 6.00 
metros a lo largo de la tub ería o recipiente y sobre o adyacentes al equipo en el sistema de tubería que 
requiere de mantenimiento periódico.  
Parte C. Elementos de calentamiento por resistencia  
427-14. Sujeción.  Los ensambles de elementos de calentamiento se deben sujetar a la super ficie que 
está siendo calentada por medios diferentes al aislamiento térmico.  
427-15. Sin contacto directo.  Cuando el elemento de calentamiento no esté en contacto directo con la 
tubería o recipiente que está siendo calentado, se debe instalar un medio ade cuado para evitar la temperatura 
excesiva del elemento calefactor, a menos que el diseño del ensamble de calentamiento sea tal que no se 
excedan sus límites de temperatura.  
427-16. Expansión y contracción.  Los elementos y ensambles de calentamiento no se d eben instalar 
haciendo puente sobre juntas de expansión, a menos que se hagan las previsiones para la expansión y 
contracción.  
427-17. Capacidad de flexión.  Cuando se instalen en tuberías flexibles, los elementos y ensambles de 
calentamiento deben tener un a capacidad de flexión compatible con la de la tubería.  
427-18. Terminales de conexión de la fuente de alimentación.  
a) Terminales no calefactoras.  Las terminales no calefactoras de alimentación de potencia (terminales 
frías) de los elementos de resistenci a, deben ser adecuados para las temperaturas a las que vayan a 
funcionar. En las cajas de empalme debe dejarse un tramo de la terminal no calefactora de al menos 15 
centímetros. Se permitirá recortar las terminales no calefactoras preensambladas en fábrica  y montados en 
sitio, siempre que se conserven las marcas indicadas en 427 -20. 
b) Protección de las terminales de conexión de la fuente de alimentación.  Las terminales de conexión 
no calefactoras de alimentación se deben proteger cuando salgan de la tuberí a calentada eléctricamente o de 
las unidades de calentamiento de recipientes, mediante tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico 
semipesado, tuberías eléctricas metálicas u otras canalizaciones identificadas como adecuadas para esa 
aplicación.  
c) Terminales de interconexión.  Se permitirá que las terminales no calefactoras de interconexión, que 
conectan diversas partes del sistema de calentamiento, estén cubiertas por un aislante térmico en la misma 
forma que los calentadores.  
427-19. Conexiones el éctricas.  
a) Interconexiones no calefactoras. Las interconexiones no calefactoras, cuando deban estar bajo 
aislante térmico, se deben hacer con conectores aislados identificados como adecuados para ese uso.  
b) Conexiones del circuito.  Los empalmes y termin aciones en el exterior del aislante térmico deben estar 
instalados en una caja o accesorio, de acuerdo con 110 -14 y 300 -15.       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
427-20. Marcado.  Todas las unidades calefactoras montadas en fábrica deben estar marcadas de forma 
legible, a una distancia no mayor  de 8 centímetros de cada extremo de las terminales no calefactoras, con un 
símbolo de identificación permanente, el número de catálogo y los valores nominales en volts y watts, o en 
volts y amperes.  
427-22. Protección de los equipos contra fallas a tierra . Se debe proporcionar protección contra fallas a 
tierra de equipo para los paneles eléctricos de trazamiento térmico y de calentamiento. Este requisito no se 
debe aplicar en establecimientos industriales en donde haya indicación de fallas a tierra mediant e una alarma 
y se apliquen las condiciones siguientes:  
(1) Cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificado 
prestará mantenimiento a los sistemas instalados.  
(2) Cuando sea necesaria una operación continua del cir cuito, para la operación segura de los equipos o 
procesos.  
427-23. Cubierta conductora puesta a tierra.  Los equipos eléctricos de calefacción deben tener una 
cubierta conductora puesta a tierra, que cumpla con 427 -23(a) o (b). La cubierta conductora debe 
proporcionar una trayectoria efectiva a tierra para la protección del equipo.  
a) Cables o alambres de calefacción.  Los cables o alambres de calefacción deben tener una cubierta 
conductora puesta a tierra que rodee el elemento calefactor y los alambres de la  barra conductora, si los 
hubiera, así como su aislamiento eléctrico.  
b) Paneles de calefacción.  Los paneles de calefacción deben tener una cubierta conductora puesta a 
tierra sobre el elemento calefactor y su aislamiento eléctrico por el lado opuesto al q ue va unido a la superficie 
a ser calentada.  
Parte D. Calentamiento por impedancia  
427-25. Protección del personal.  Todas las superficies externas accesibles de las tuberías o recipientes, 
o ambos, que están siendo calentadas, deben estar físicamente prote gidas, resguardadas, o térmicamente 
aisladas (con una cubierta a prueba de la intemperie en las instalaciones exteriores), para proteger al personal 
en el área contra contactos accidentales.  
427-26. Transformador de aislamiento.  Para aislar el sistema de d istribución del sistema de 
calentamiento, se debe usar un transformador de doble devanado con pantalla de puesta a tierra entre los 
devanados primario y secundario.  
427-27. Límites de tensión . El devanado secundario del transformador de aislamiento conecta do a la 
tubería o recipiente que está siendo calentado, no debe tener una salida de tensión mayor a 30 volts corriente 
alterna.  
Excepción 1:  En los establecimientos industriales, el transformador de aislamiento conectado a la tubería 
o a la vasija que se e sté calentando deberá tener una tensión de salida superior a 30 pero no más de 80 volts 
de corriente alterna a tierra cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Las condiciones de vigilancia, mantenimiento y supervisión aseguran que sólo perso nas calificadas 
tengan acceso a los sistemas instalados.  
(2) Se proporciona protección de falla a tierra de los equipos.  
Excepción 2:  En instalaciones industriales, se permitirá que el transformador de aislamiento conectado a 
la tubería o al recipiente que  se va a calentar tenga una tensión de salida que no supere los 132 volts de 
corriente alterna a tierra, cuando se aplican todas las siguientes condiciones:  
(1) Las condiciones de vigilancia, mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificad o 
prestará el mantenimiento a los sistemas instalados.  
(2) Se proporciona protección contra fallas a tierra del equipo.  
(3) La tubería o el recipiente que se va a calentar debe estar completamente encerrado en un envolvente 
metálico puesto a tierra.  
(4) Las conexiones del secundario del transformador con la tubería o el recipiente que se va a calentar 
están completamente envueltas en un envolvente metálico o malla metálica puestos a tierra.  
427-28. Corrientes inducidas.  Todos los componentes portadores de c orriente se deben instalar de 
acuerdo con 300 -20. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
427-29. Puesta a tierra.  La tubería, el recipiente o ambos, que van a ser calentados y que operen a más 
de 30 volts pero máximo a 80 volts, se deben poner a tierra en los puntos designados.  
427-30. Dimensio namiento de los conductores del secundario.  La ampacidad de los conductores 
conectados al secundario del transformador debe ser como mínimo del 100 por ciento de la carga total del 
calentador.  
Parte E. Calentamiento por inducción  
427-35. Alcance.  Esta part e trata de la instalación de los equipos de calentamiento por inducción a la 
frecuencia de la red y de los accesorios para las tuberías y recipientes.  
NOTA:  Para otras aplicaciones, véase el Artículo 665.  
427-36. Protección del personal . Las bobinas de ind ucción que funcionan o puedan funcionar a 
tensiones mayores a 30 volts de corriente alterna, deben estar alojadas en envolventes no metálicos o 
metálicos divididos, en sitios separados o hechos inaccesibles, para proteger al personal que pueda estar en 
el área.  
427-37. Corriente inducida.  Se debe evitar que las bobinas de inducción produzcan corrientes circulantes 
en los equipos metálicos, soportes o estructuras circundantes, mediante blindaje, separando o aislando 
eléctricamente las trayectorias de corrien te. Las trayectorias de las corrientes parásitas se deben unir para 
evitar la formación de arcos.  
Parte F. Calentamiento por efecto superficial  
427-45. Ampacidad de los conductores. Se permitirá que la ampacidad de un conductor aislado 
eléctricamente dentr o de una envolvente ferromagnética exceda los valores dados en el Artículo 310, siempre 
que el conductor esté identificado como adecuado para ese uso.  
427-46. Cajas de paso.  Se permitirá que las cajas de paso para jalar el conductor aislado eléctricamente 
dentro de una cubierta ferromagnética estén enterradas bajo el aislamiento térmico, siempre que su ubicación 
esté indicada por marcas permanentes en la superficie de la cubierta aislante y en los planos. Las cajas de 
paso instaladas en exteriores deben ser  herméticas al agua.  
427-47. Cable monoconductor en un envolvente.  Las disposiciones de 300 -20 no se deben aplicar a 
una instalación de cable monoconductor con envolvente ferromagnética (envolvente metálico).  
427-48. Puesta a tierra.  La cubierta ferromagné tica se debe poner a tierra en ambos extremos y además 
se permitirá ponerla a tierra en puntos intermedios, si así lo exige su diseño. Para asegurar la continuidad 
eléctrica, la envolvente ferromagnética se debe puentear en todas sus uniones. A la instalac ión de los 
sistemas de calefacción por efecto Kelvin o superficial no se le deben aplicar las disposiciones de 250 -30. 
NOTA:  Para los métodos de puesta a tierra, véase el Artículo 250.  
Parte G. Control y protección  
427-55. Medios de desconexión.  
a) Descone ctador o interruptor automático . Todos los equipos eléctricos fijos para calentamiento de 
tuberías o recipientes deben estar dotados de un medio para desconectar simultáneamente todos los 
conductores de fase. Se permitirá que el desconectador o interruptor  automático del circuito derivado sirva 
como el medio de desconexión, cuando sea fácilmente accesible al usuario del equipo. Los medios de 
desconexión deben ser del tipo indicador y deben estar provistos de un dispositivo eficaz de bloqueo en la 
posición d e abierto “off”. El medio de desconexión debe ser instalado de acuerdo con 110 -25 
b) Equipo conectado con cordón y clavija.  Se permitirá utilizar como el medio de desconexión la clavija 
instalada en fábrica de un equipo conectado con cordón y clavija de 20  amperes o menos y de 150 volts a 
tierra o menos.  
427-56. Controles.  
a) Control de temperatura con posición de apagado “Off”.  Los dispositivos de interrupción controlados 
por temperatura, que indican la posición de apagado “off” y que interrumpan la corrie nte de línea, deben abrir 
todos los conductores de fase cuando el dispositivo de control esté en la posición de apagado “off”. No se       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
permitirá que estos dispositivos sirvan como medio de desconexión, a menos que se puedan bloquear en la 
posición abierta.  
b) Control de temperatura sin posición de apagado “Off”. No se exigirá que los dispositivos de 
maniobra controlados por temperatura, que no tengan posición de apagado “off” abran todos los conductores 
de fase, y no se permitirá que estos dispositivos se uti licen como el medio de desconexión.  
c) Control remoto de temperatura. No se exigirá que los dispositivos a control remoto accionados por 
temperatura cumplan los requisitos de (a) y (b) anteriores. No se permitirá utilizar estos dispositivos como el 
medio d e desconexión.  
d) Dispositivos de interrupción combinados.  Los dispositivos de interrupción combinados, compuestos 
de dispositivos accionados por temperatura e interruptores controlados manualmente, que sirvan al mismo 
tiempo como controladores y medio de desconexión, deben cumplir todas las condiciones siguientes:  
(1) Abrir todos los conductores de fase cuando se pongan manualmente en la posición de apagado “off”  
(2) Estar diseñados de modo que, una vez puesto el interruptor manualmente en posición de apag ado 
“off”, el circuito no se pueda energizar automáticamente.  
(3) Poder ser bloqueado en la posición abierta.  
427-57. Protección contra sobrecorriente. Los equipos eléctricos de calefacción se deben considerar 
como protegidos contra sobrecorriente cuando s e alimentan desde un circuito derivado, como se establece en 
210-18 y 210 -23. 
ARTÍCULO 430  
MOTORES, CIRCUITOS DE MOTORES Y CONTROLADORES  
Parte A. Generalidades  
430-1. Alcance.  Este Artículo trata sobre los motores, los conductores de los alimentadores y ci rcuitos 
derivados de los motores y de su protección, sobre la protección contra sobrecargas de los motores, sobre los 
circuitos de control de los motores, de los controladores de los motores y de los centros de control de motores.  
NOTA 1:  Los requisitos de  instalación de los centros de control de motores se tratan en 110 -26(e). Los 
equipos de refrigeración y de aire acondicionado se tratan en el Artículo 440.  
NOTA 2:  La Figura 430 -1 tiene fines informativos solamente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
 
Figura 430 -1.- Contenido del Artículo  430. 
430-2. Definiciones.  
Controlador.  Para los propósitos de este Artículo, un controlador es todo interruptor o dispositivo que se 
usa normalmente para arrancar o detener un motor estableciendo e interrumpiendo la corriente del circuito  
del motor.  
Ensa mbles de válvulas activadas con motor. Ensamble fabricado, usado para operar una válvula, que 
consta de un activador con motor y otros componentes como controladores, interruptores de par motor, 
interruptores de fin de carrera y protección contra sobrecarg a. 
NOTA:  Los ensambles de válvulas activadas con motor por lo común tienen características de trabajo de 
corta duración y de alto par de torsión.  
Equipo de aislamiento del sistema.  Sistema de contactor -aislamiento operado remotamente y con 
monitoreo redund ante, empaquetado para proporcionar la función de desconexión/aislamiento, que es posible 
verificar su funcionamiento desde múltiples lugares remotos por medio de interruptores con bloqueo, cada uno 
de los cuales se puede bloquear con candado en la posició n abierta (“off”).  
430-4. Motores con devanados divididos.  Cuando se utilicen dispositivos separados de protección 
contra sobrecargas en el arranque de un motor de inducción con devanado dividido estándar, cada mitad del 
devanado del motor debe estar prote gida individualmente de acuerdo con 430 -32 y 430 -37, con un dispositivo 
cuya corriente de disparo sea la mitad de la especificada.  
Cada conexión del devanado del motor debe tener protección contra cortocircuitos y contra falla a tierra en 
el circuito deriv ado, con un valor nominal no mayor a la mitad de la especificada en 430 -52.       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Excepción:  Se permitirá utilizar un dispositivo de protección contra cortocircuitos y contra fallas a tierra 
para los dos devanados, si el dispositivo permite el arranque del motor . Cuando se utilicen fusibles de acción 
retardada (de elemento dual), deben tener un valor nominal que no exceda el 150 por ciento de la corriente de 
plena carga del motor.  
430-5. Otros Artículos.  Los motores y controladores deben cumplir también con las d isposiciones 
aplicables de la Tabla 430 -5. 
430-6. Determinación de la ampacidad y del valor nominal de los motores.  El tamaño de los 
conductores que alimentan los equipos de los que trata el Artículo 430 se debe seleccionar de las Tablas de 
ampacidad permi sible de acuerdo con 310 -15(b) o se debe calcular de acuerdo con 310 -15(c). Cuando se use 
cordón flexible, el tamaño del conductor se debe seleccionar de acuerdo con 400 -5. La ampacidad de los 
circuitos y la corriente nominal de los  motores, se deben deter minar có mo se especifica a continuación.  
a) Motores para aplicaciones generales. En motores para aplicaciones generales, los valores nominales 
de corriente se deben determinar con base en (1) y (2) siguientes.  
1) Valores de las Tablas.  Para los motores dif erentes a los construidos para bajas velocidades (menos de 
1200 revoluciones por minuto) o alto par, y para motores de velocidades múltiples, los valores presentados en 
las Tablas 430 -247, 430 -248, 430 -249 y 430 -250, se deben usar para determinar la ampaci dad de los 
conductores o el valor nominal en amperes de los interruptores, la protección del circuito derivado contra 
cortocircuitos y fallas a tierra, en lugar del valor real de corriente nominal marcada en la placa de datos del 
motor. Cuando un motor est é marcado en amperes y no en caballos de fuerza, se debe asumir que su 
potencia en caballos de fuerza es la correspondiente a los valores dados en las Tablas 430 -247, 430 -248, 
430-249 y 430 -250, interpolando si fuera necesario. Los motores construidos para  bajas velocidades (menos 
de 1200 revoluciones por minuto) o alto par pueden tener corriente de plena carga más alta, y en los motores 
de velocidades múltiples la corriente de plena carga variará con la velocidad, en cuyo caso se deben usar los 
valores nom inales de corriente de la placa de datos.  
Excepción 1:  Los motores de velocidades múltiples deben cumplir lo establecido en 430 -22(b) y 430 -52. 
Excepción 2:  Para los equipos que utilicen un motor con polos sombreados o con capacitor permanente 
dividido par a ventilador o soplador, marcado con el tipo de motor, se debe tomar la corriente de plena carga 
de dicho motor, marcada en la placa de datos del equipo con el que se utiliza el motor del ventilador o 
soplador, en lugar del valor nominal en caballos de fue rza, para determinar la ampacidad o el valor nominal 
del medio de desconexión, los conductores del circuito derivado, el controlador, la protección del circuito 
derivado contra cortocircuitos y fallas a tierra y la protección separada contra sobrecargas. E ste valor marcado 
en la placa de datos de los equipos no debe ser menor al de la corriente marcada en la placa de datos del 
motor del ventilador o soplador.  
Excepción 3:  En un aparato operado por motor, marcado tanto con los caballos de fuerza como con su 
corriente de plena carga, la corriente de plena carga del motor, marcada en la placa de datos del aparato, se 
debe usar en lugar del valor nominal en caballos de fuerza de la placa de datos del aparato, para determinar 
la ampacidad o el valor nominal del m edio de desconexión, los conductores del circuito derivado, el 
controlador, el dispositivo de protección del circuito derivado contra cortocircuitos y fallas a tierra y de la 
protección separado contra sobrecargas.  
Tabla 430 -5.- Otros Artículos  
Equipo/inmu eble Artículo  Sección  
Bombas contra incendios  695  
Capacitores   460-8,460 -9 
Elevadores, montaplatos, escaleras y pasillos mecánicos, elevadores de 
sillas de ruedas y elevadores para sillas de ruedas  620  
Equipos de refrigeración y aire acondicionado  440  
Estudios cinematográficos, de televisión y lugares similares  530  
Talleres automotrices, hangares de aviación, gasolineras y estaciones de 
servicio, plantas de almacenamiento a granel, aplicación por pulverización, 
procesos de inmersión y recubrimient o, lugares de anestesiado por 
inhalación  511, 513, 514, 515, 516 
y 517 Parte D   
Grúas y montacargas  610  
Lugares (clasificados como) peligrosos  500 – 503, 505 y 506   
Maquinaria industrial  670  
Máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente  675  
Proyectores cinematográficos   540-11 y 540 -20 
Resistencias y reactores  470  
Teatros, áreas de audiencia de estudios cinematográficos y de televisión y 
lugares similares   520-48 
Transformadores y bóvedas para transformadores  450   Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
2) Valores de la placa de datos.  La protección independiente contra sobrecargas de un motor se debe 
basar en el valor nominal de corriente de la placa de datos del motor.  
b) Motores de alto par.  Para los motores de alto par, la corriente nominal debe ser la corriente de ro tor 
bloqueado; y esta corriente de la placa de datos se debe usar para determinar la ampacidad de los 
conductores del circuito derivado, tratada en 430 -22 y 430 -24, el valor nominal en amperes del dispositivo de 
protección contra sobrecarga del motor y el valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y 
fallas a tierra del circuito derivado, de acuerdo con 430 -52(b).  
NOTA: Para los controladores y medios de desconexión de los motores, véase 430 -83(d) y 430 -110. 
c) Motores con tensión ajust able en corriente alterna.  Para los motores utilizados en sistemas de 
accionamiento de corriente alterna, tensión ajustable y par variable, la ampacidad de los conductores o el 
valor nominal en amperes de los desconectadores y dispositivos de protección co ntra cortocircuito y fallas a 
tierra del circuito derivado, etc., se deben basar en la corriente máxima de funcionamiento marcada en la 
placa de datos del motor o del control, o de ambos. Si la corriente máxima de funcionamiento no está incluida 
en la plac a de datos, la determinación de la ampacidad se debe basar en el 150 por ciento de los valores 
dados en las Tablas 430 -249 y 430 -250. 
d) Ensambles de válvulas activadas por motor.  Para los ensambles de válvulas activadas por motor, la 
corriente nominal deb e ser la corriente de plena carga de la placa de datos, y esta corriente se debe utilizar 
para determinar el máximo valor nominal o ajuste del cortocircuito del circuito derivado del motor y el 
dispositivo de protección contra falla a tierra y la ampacidad  de los conductores.  
430-7. Marcado en los motores y equipos con varios motores.  
a) Aplicaciones usuales de los motores.  Un motor debe estar marcado con la siguiente información:  
(1) Nombre del fabricante.  
(2) Tensión nominal y corriente nominal de plena c arga. Para los motores de velocidades múltiples, la 
corriente de plena carga para cada velocidad, excepto para los motores de polo sombreado y los motores con 
capacitor dividido permanente, donde los amperes se requieren solamente para la velocidad máxima.  
(3) Frecuencia nominal y número de fases, en los motores de corriente alterna.  
(4) Velocidad nominal de plena carga.  
(5) Aumento nominal de temperatura o clase del sistema de aislamiento y temperatura ambiente 
nominal.  
(6) Régimen de tiempo. Este tiempo n ominal debe ser 5, 15, 30 ó 60 minutos, o continuo.  
(7) Valor nominal en caballos de fuerza, para los motores de 93 watts ( ⅛ hp) o mayores. Para motores 
de velocidad múltiple de 93 watts ( ⅛ hp) o mayores, el valor nominal en caballos de fuerza para cada 
velocidad, excepto en los motores de polo sombreado y los motores de capacitor dividido permanente de  93 
watts ( ⅛ hp) o mayo res, donde la potencia nominal en caballos de fuerza se exige solamente para máxima 
velocidad. No es necesario que en los motores de soldadoras de arco se marque el valor nominal en caballos 
de fuerza.  
(8) En los motores de corriente alterna de 373 watts ( ½ hp) nominales en adelante, la letra de código o la 
corriente de rotor bloqueado en amperes. En los motores polifásicos de rotor devanado, se debe omitir la letra 
de código.  
NOTA:  Véase 430 -7(b). 
(9) La letra de diseño en los motores con diseño B, C o D.  
(10) En los motores de inducción de rotor devanado, la tensión del secundario y la corriente de plena 
carga.  
(11) En los motores síncronos excitados con corriente continua, la corriente y la tensión del campo.  
(12) Devanado: en los motores de corriente con tinua, derivación directa, derivación estabilizada, 
devanado compuesto o en serie. No se exigirá que esté marcado en los motores de corriente continua de 
potencia nominal fraccionaria y de 17.5 centímetros o menos de diámetro.  
(13) Los motores equipados co n protección térmica que cumplan los requisitos de 430 -32(a)(2) o (b)(2), 
se deben marcar con “Protegido Térmicamente”. Se permitirá que los motores protegidos térmicamente de 
100 watts nominales o menos, que cumplan lo establecido en 430 -32(b)(2), usen la  marca abreviada  “P.T.” 
(T.P.)        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
(14) Un motor que cumpla lo establecido en 430 -32(b)(4) debe llevar la inscripción “Protegido por 
impedancia”. Se permitirá que los motores protegidos por impedancia de 100 watts nominales o menos, que 
cumplan lo establecido  en 430 -32(b)(4), usen la marca abreviada “P.I.” (Z.P.)  
(15) Los motores equipados con calentadores que evitan la condensación alimentados eléctricamente se 
deben marcar con la tensión nominal del calentador, el número de fases y la potencia nominal en wat ts. 
b) Letras de código a rotor bloqueado.  Las letras de código marcadas en las placas de datos de los 
motores, para indicar la entrada del motor con el rotor bloqueado, deben cumplir lo establecido en la Tabla 
430-7(b). La letra de código que indica la en trada del motor con rotor bloqueado debe aparecer en un bloque 
individual de la placa de datos, debidamente designada.  
Tabla 430 -7(b). - Letras de código de indicación para rotor bloqueado  
Letra código  Kilovoltamperes por caballo de fuerza con el rotor 
bloq ueado  
A 0 – 3.14 
B 3.15 – 3.54 
C 3.55 – 3.99 
D 4.0 – 4.49 
E 4.50 – 4.99 
F 5.0 – 5.59 
G 5.60 – 6.29 
H 6.30 – 7.09 
J 7.10 – 7.99 
K 8.0 – 8.99 
L 9.0 – 9.99 
M 10.0 – 11.19  
N 11.20 – 12.49  
P 12.50 – 13.99  
R 14.0 – 15.99  
S 16.0 – 17.99  
T 18.0 – 19.99  
U 20.0 – 22.39  
V 22.40 en adelante  
 
1) Motores de velocidades múltiples.  Los motores de velocidades múltiples deben estar marcados con 
la letra código que designe los kilovoltamperes por caballo de fuerza con el rotor bloqueado, a la máxima 
veloci dad a la cual se puede arrancar el motor.  
Excepción:  Los motores de velocidades múltiples y potencia constante deben estar marcados con la letra 
código que indique el valor máximo de kilovoltamperes por caballo de fuerza con el rotor bloqueado.  
2) Motores de una sola velocidad.  Los motores de una sola velocidad que arrancan conectados en 
estrella y funcionan conectados en delta, deben estar marcados con la letra código correspondiente a los 
kilovoltamperes por caballo de fuerza con el rotor bloqueado, para la conexión en estrella.  
3) Motores de tensión dual. Los motores de tensión dual que tengan distintos kilovoltamperes con rotor 
bloqueado por caballo de fuerza en las dos tensiones, deben estar marcados con la letra de código 
correspondiente a la tensión q ue produzca el mayor valor de kilovoltamperes por caballo de fuerza, con el 
rotor bloqueado.  
4) Motores de 50/60 hertz.  Los motores que operen con 50 y 60 hertz deben estar marcados con una 
letra de código que indique los kilovoltamperes por caballo de fue rza con el rotor bloqueado, a 60 hertz.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
5) Motores con devanado dividido. Los motores con arranque de devanado dividido deben estar 
marcados con la letra de código que designe los kilovoltamperes por caballo de fuerza con rotor bloqueado, 
con base en la co rriente con rotor bloqueado para todo el devanado del motor.  
c) Motores de alto par.  Los motores de alto par se designan para operación en condición estacionaria y 
deben estar marcados de acuerdo con 430 -7(a), excepto que el par con rotor bloqueado debe re emplazar la 
designación de potencia en caballos de fuerza.  
d) Equipos con varios motores y cargas combinadas.  
1) Alambrados en fábrica.  Los equipos con varios motores y cargas combinadas deben tener una placa 
de datos visible marcada con el nombre del fabr icante, su valor nominal en volts, frecuencia, número de fases, 
ampacidad mínima de los conductores del circuito de alimentación y el máximo valor nominal de corriente en 
amperes del dispositivo de protección del circuito contra cortocircuitos y fallas a t ierra. La ampacidad de los 
conductores se debe calcular según 430 -24, teniendo en cuenta todos los motores y las demás cargas que 
operarán al mismo tiempo. El valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra no 
debe ser ma yor a la calculada de acuerdo con 430 -53. Los equipos con varios motores que se vayan a utilizar 
en dos o más circuitos deben estar marcados con toda la información indicada anteriormente para cada uno 
de los circuitos.  
2) No alambrados en fábrica. Cuando el equipo no haya sido alambrado en fábrica y las placas de datos 
individuales de los motores y otras cargas estén visibles después del montaje de los equipos, se permitirá que 
las placas de datos de cada motor y equipo sirvan como las marcas exigidas.  
430-8. Marcado en los controladores.  Un controlador debe estar marcado con el nombre o identificación 
del fabricante, la tensión, el valor nominal de corriente o los caballos de fuerza, el valor nominal de corriente 
de cortocircuito, y todos los demás datos n ecesarios para indicar correctamente las aplicaciones para las 
cuales es adecuado.  
Excepción 1:  No se exigirá la corriente nominal de cortocircuito para controladores que se aplican de 
acuerdo con 430 -81(a) o (b).  
Excepción 2:  No se exigirá que el valor no minal de cortocircuito esté marcado en el controlador cuando el 
valor nominal de corriente de cortocircuito del controlador está marcado en otra parte del ensamble.  
Excepción 3:  No se exigirá que el valor nominal de cortocircuito esté marcado en el control ador cuando el 
ensamble en el cual está instalado está marcado con la corriente nominal de cortocircuito.  
Excepción 4:  No se exigirá el valor nominal de cortocircuito para controladores con valor nominal de 
menos de 1.5 kilowatts (2 hp) a 300 volts o menos  y aprobados exclusivamente para circuitos derivados  de 
propósito general.  
Un controlador que incluya un dispositivo de protección contra sobrecarga de los motores, adecuado para 
aplicaciones de motores en grupo, debe estar marcado con la protección contr a sobrecarga de los motores y 
la máxima protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado para dichas aplicaciones.  
Los controladores combinados que utilicen interruptores automáticos ajustables de disparo instantáneo 
deben estar marc ados claramente indicando el valor de ajuste en amperes, del elemento de disparo ajustable.  
Cuando un controlador esté incorporado a un motor, formando parte integral del mismo o de un grupo 
motogenerador, no se exigirá que el controlador esté marcado indi vidualmente si los datos necesarios están 
en la placa de datos del equipo. Para controladores que formen parte integral de equipos aprobados como 
una sola unidad, se permitirá el marcado anterior en la placa de datos del equipo.  
NOTA:  Véase 110 -10 con resp ecto a la información sobre la impedancia del circuito y otras 
características.  
430-9. Terminales.  
a) Identificación. Las terminales de los motores y controladores deben estar adecuadamente marcadas o 
de color cuando sea necesario para indicar las conexion es adecuadas.  
b) Conductores.  Los controladores de los motores y las terminales de los dispositivos del circuito de 
control se deben conectar con conductores de cobre, excepto si están identificados para su uso con un 
conductor diferente.  
c) Requisitos de par de apriete.  Los dispositivos de los circuitos de control con terminales de presión tipo 
tornillo que se utilicen con conductores de cobre del 2.08 mm2 (14 AWG) o menores, deben apretarse a un 
mínimo de 0.80 newton -metro, excepto si están identificados para otro valor de par de apriete.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
430-10. Espacio para el cableado en los gabinetes.  
a) Generalidades.  Los gabinetes para el equipo de control y los medios de desconexión de motores no  
se deben utilizar como cajas de empalme, canales auxiliares o canaliz aciones para los conductores que se 
alimentan a través de o que se deriven hacia otros aparatos, a menos que se utilicen diseños  que 
proporcionen el espacio adecuado para ese uso.  
NOTA: Para los gabinetes de desconectadores y dispositivos de protección co ntra sobrecorriente, véase 
312-8. 
b) Espacio para doblado de cables dentro de los gabinetes de equipo de control.  El espacio mínimo 
para doblado de cables dentro de gabinetes de equipo de control de motores debe cumplir lo establecido en la 
Tabla 430 -10(b)  donde se mide en línea recta desde el extremo de la lengüeta o conector del conductor (en la 
dirección en que el conductor sale de la terminal) hasta la pared o barrera. Cuando se utilice otra terminación 
alternativa del conductor en lugar de la suministr ada por el fabricante del controlador, debe ser de un tipo 
identificado por el fabricante para su uso con el controlador y no debe reducir el espacio mínimo de curvatura 
de los conductores.  
Tabla 430 -10(b). - Espacio mínimo para el acomodo del alambrado en las terminales  en los envolventes 
de los controladores de motores  
Área  
mm²  Tamaño o 
designación  
(AWG o kcmil)  Conductores por terminal*  
1 2 
milímetros  
5.26 10 y menores  no especificado  — 
8.37-13.3 8-6 38 — 
21.2-26.7 4-3 50 — 
33.6 2 65 — 
42.4 1 75 — 
53.5 1/0 125 125 
67.4 2/0 150 150 
85.0-107 3/0 - 4/0 175 175 
127 250 200 200 
152 300 250 250 
177-253 350 - 500 300 300 
304-355 600 - 700 350 400 
380-456 750 - 900 450 475 
*Cuando sean tres o más los conductores por terminal, el espacio mínimo  para el acomodo de los 
conductores debe cumplir los requisitos del Artículo 312.  
 
430-11. Protección contra líquidos . Se deben proporcionar guardas de protección o envolventes 
adecuados para proteger las partes expuestas portadoras de corriente de los mo tores y el aislamiento de las 
terminales de los motores, cuando se instalen directamente bajo los equipos o en otros lugares en donde es 
capaz que ocurran salpicaduras o aspersión de aceite, agua u otros líquidos, a no ser que el motor esté 
diseñado para l as condiciones existentes.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Tabla 430 -12(b). - Medidas mínimas de las cajas terminales para conexiones de cable a cable.  
Motores de 27.50 centímetros de diámetro o menos  
kW hp Dimensión mínima de la abertura de la 
cubierta  Volumen mínimo utilizable  
cm cm3 
0.75 y menores  1 y menoresa 4.1 170 
1.12, 1.50 y 2.24  1½, 2, y 3b 4.5 275 
3.75 y 5.60  5 y 7½  5.0 365 
7.50 y 11.2  10 y 15  6.5 595 
Motores de corriente alterna de más de 27.50 centímetros de diámetro  
Corriente a 
plena carga 
para motores 
trifásicos co n 
un máximo de 
12 terminales  Dimensión 
mínima de la 
abertura de la 
cubierta de la 
caja de 
terminales  Volumen mínimo 
utilizable  Potencia trifásica típica máxima  
amperes  cm cm3 230 volts  460 volts  
kW hp kW hp 
45 6.5 595 11.2 15 22.4 30 
70 8.4 1265  18.7 25 37.3 50 
110 10 2295  20.8 40 56 75 
160 12.5 4135  44.8 60 93.3 125 
250 15 7380  74.6 100 149 200 
400 17.5 13775  119 150 224 300 
600 20 25255  187 250 373 500 
Motores de corriente continua  
Corriente a plena 
carga para motores 
con un máximo de 6 
term inales  Dimensiones mínimas de la caja de 
terminales  Volumen útil mínimo  
amperes  cm cm3 
68 6.5 425 
105 8.4 900 
165 10 1640  
240 12.5 2950  
375 15 5410  
600 17.5 9840  
900 20 18040  
Se permitirá no tener en cuenta las terminales auxiliares para elementos  tales como frenos, termostatos, calentadores de ambiente, 
campos de excitación, si su área portadora de corriente no excede el 25 por ciento del área portadora de corriente de las ter minales de 
fuerza de la máquina.  
a Para motores de 746 W (1 hp) nominal  y menores, con la caja de las terminales parcial o totalmente integrada con el chasis o extremo 
blindado escudo final del motor, el volumen de la caja de terminales no debe ser menor a 18.00 cm3 por cada conexión entre alambres. 
No se especifica la dimens ión mínima de la abertura de la cubierta.  
b Para los motores de 1119, 1492 y 2238 W (1 ½, 2 y 3 hp) nominales, con la caja de las terminales parcial o totalmente integra da en el 
armazón del motor, el volumen de la caja de terminales no debe ser menor a 23. 00 cm3 por cada conexión entre conductores. No se 
especifica la dimensión mínima de la abertura de la cubierta.         (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
430-12. Cajas para terminales de motores.  
a) Material.  Cuando los motores estén dotados de cajas para las terminales, éstas deben ser metálica s y 
su construcción debe ser sólida.  
Excepción: En lugares que no sean (clasificados) peligrosos, se permitirá utilizar cajas no metálicas, 
sólidas e incombustibles, siempre que estén equipadas en su interior de un medio interno para puesta a tierra 
entre la estructura del motor y la conexión de puesta tierra de equipos.  
b) Dimensiones y espacio para conexiones y empalmes. Cuando estas cajas de terminales contengan 
empalmes o conexiones, deben tener las dimensiones y el volumen útil mínimos establecidos en la Tabla  
430-12(b).  
c) Dimensiones y espacio para conexiones con terminales fijas. Cuando las cajas de las terminales 
contienen terminales de motores montados rígidamente, la caja de las terminales debe ser de un tamaño 
suficiente para proporcionar el esp acio y el volumen útiles mínimos para las terminales de acuerdo con las 
Tablas 430 -12(c)(1) y 430 -12(c)(2).  
d) Conductores de gran tamaño o conexiones de fábrica.  Para los motores de gran capacidad, con un 
gran número de terminales o cables de gran tamaño,  o cuando los motores están instalados como parte de un 
equipo armado en fábrica, sin que se requieran conexiones adicionales en la caja de terminales del motor 
durante la instalación del equipo, la caja de terminales debe ser de tamaño suficiente para hac er las 
conexiones, pero no se consideran aplicables las anteriores disposiciones de volumen para esas cajas.  
e) Conexiones de puesta a tierra de equipos.  En las cajas de terminales de motores para conexiones 
entre cables o conexiones de terminales fijos, d ebe haber instalado un medio de conexión para la terminación 
del conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con 250 -8. Se permitirá que dicha conexión esté 
ubicada tanto por dentro como por fuera de la caja de terminales del motor.  
Excepción:  Cuan do un motor esté instalado formando parte de un equipo armado en fábrica que sea 
necesario poner a tierra, sin que se requieran conexiones adicionales en la caja de terminales del motor 
durante la instalación del equipo, no se exigirá un medio separado par a la puesta a tierra del motor en la caja 
de terminales del motor.  
Tabla 430 -12(c)(1). - Espacio para las terminales (Terminales fijas)  
Tensión (volts)  Separación mínima  
Entre las terminales de 
línea  Entre las terminales de 
línea y otras partes 
metálicas sin aislar  
milímetros  
250 o menos  6 6 
más de 250 -1000  10 10 
 
Tabla 430 -12(c)(2). - Volúmenes utilizables (Terminales fijos)  
Tamaño o designación de conductor 
alimentador  Volumen mínimo utilizable por 
cada conductor de alimentador  
mm2 (AWG)  cm3 
2.08 14 16 
3.31 y 5.26  12 y 10  20 
8.37 y 13.3  8 y 6  37 
 
430-13. Pasacables.  En donde los cables pasen a través de una abertura de un envolvente, caja de tubo 
conduit o barrera, se debe utilizar un pasacables para proteger los conductores de los bordes cortant es de la 
abertura. La superficie del pasacables que pueda estar en contacto con los conductores debe ser lisa y 
redondeada. Si se utilizan pasacables en lugares donde pueda haber aceite, grasa u otros contaminantes, 
deben ser de material que no resulte det eriorado por ellos.  
NOTA: En cuanto a los conductores expuestos a agentes deteriorantes, véase 310 -10(g).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
430-14. Ubicación de los motores.  
a) Ventilación y mantenimiento.  Los motores deben estar ubicados de modo que tengan ventilación 
adecuada y que el ma ntenimiento, como por ejemplo la lubricación de los rodamientos y el cambio de 
escobillas, puedan ser realizados fácilmente.  
Excepción:  No se exigirá ventilación para motores del tipo sumergible.  
b) Motores abiertos.  Los motores abiertos que tengan conmuta dores o anillos colectores deben estar 
ubicados o protegidos de modo que las chispas no puedan alcanzar a los materiales combustibles cercanos.  
Excepción:  Se permitirá la instalación de estos motores sobre pisos o soportes de madera.  
430-16. Exposición a l a acumulación de polvo.  En los lugares donde se pueda acumular polvo o 
material transportado por el aire, sobre los motores o dentro de ellos, en cantidades que puedan interferir 
gravemente con la ventilación o refrigeración de los mismos y, por consiguien te, dar lugar a temperaturas 
peligrosas, se deben utilizar tipos adecuados de motores encerrados que no se sobrecalienten en las 
condiciones de uso previstas.  
NOTA: En condiciones especialmente extremas, se puede requerir el uso de motores encerrados 
venti lados a través de tuberías o envolventes en cuartos separados herméticos al polvo, debidamente 
ventilados desde una fuente de aire limpia.  
430-17. Motor de mayor o menor potencia.  Para establecer el cumplimiento con 430 -24, 430 -53(b) y 
430-53(c), el motor de mayor o menor potencia se debe basar en la corriente nominal de plena carga, 
seleccionada a partir de las Tablas 430 -247, 430 -248, 430 -249 y 430 -250. 
430-18. Tensión de sistemas rectificadores.  Para determinar la tensión de un sistema derivado 
rectifica dor, se debe tomar el valor nominal de la tensión de corriente alterna que está siendo rectificado.  
Excepción:  La tensión nominal de corriente continua del rectificador se debe utilizar si éste excede al 
valor pico de la tensión de corriente alterna que es tá siendo rectificada.  
Parte B. Conductores para circuitos de motores  
430-21. Generalidades. En la Parte B se especifica la ampacidad de los conductores capaces de conducir 
la corriente del motor sin sobrecalentarse en las condiciones especificadas. Las di sposiciones de la Parte B no 
se deben aplicar a circuitos de motores de más de 1000 volts nominales.  
NOTA:  Para más de 1000 volts nominales, ver la Parte K.  
 Las disposiciones de los Artículos 250, 300 y 310 no se deben aplicar a los conductores que formen  parte 
integral de equipos, tales como motores, controladores de motores, centros de control de motores u otros 
equipos de control ensamblados en fábrica.  
NOTA 1:  Véanse los requisitos para terminales de dispositivos de equipos en 110 -14(c) y 430 -9(b). 
NOT A 2: Para tensión nominal de más de 1000 volts, véase la Parte K.  
430-22. Un solo motor.  Los conductores que alimenten un solo motor usado en una aplicación de servicio 
continuo, deben tener ampacidad no menor al 125 por ciento del valor nominal de corrien te de plena carga del 
motor, como se determina en 430 -6(a)(1), o no menos a la especificada a continuación.  
a) Rectificador de motor de corriente continua.  Para motores de corriente continua que operan desde 
una fuente de alimentación rectificada, la ampac idad del conductor en la entrada del rectificador no debe ser 
menor al 125 por ciento de la corriente nominal de entrada al rectificador. Para motores de corriente continua 
que operan desde una fuente de alimentación monofásica rectificada, los conductores  entre las terminales de 
alambrado del campo del rectificador y el motor deben tener una ampacidad no menor al siguiente porcentaje 
del valor nominal de corriente de plena carga del motor:  
(1) El 190 por ciento, cuando se use un puente rectificador monofás ico de media onda.  
(2) El 150 por ciento, cuando se use un puente rectificador monofásico de onda completa.  
b) Motor con velocidades múltiples.  Para un motor con velocidades múltiples, la selección de los 
conductores del circuito derivado en el lado de lín ea del controlador debe estar basada en la mayor de  las 
corrientes nominales de plena carga indicada en la placa de datos del motor. La ampacidad de los 
conductores del circuito derivado entre el controlador y el motor no debe ser menor al 125 por ciento de la 
corriente nominal del devanado o devanados a los que energiza los conductores.  
c) Motor con arranque en estrella y funcionamiento en delta . Para motores conectados con arranque 
en estrella y funcionamiento en delta, la ampacidad de los conductores de l circuito derivado del lado de línea 
del controlador no debe ser menor al 125 por ciento de la corriente de plena carga del motor, tal como lo 
determina 430 -6(a)(1). La ampacidad de los conductores entre el controlador y el motor no debe ser menor al 
72 por ciento del valor nominal de la corriente de plena carga del motor, tal como lo determina 430 -6(a)(1).        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
NOTA:  Los conductores individuales del circuito de motor de un motor con arranque en estrella y 
funcionamiento en delta transportan el 58 por ciento de l valor nominal de la corriente de carga. El multiplicador 
del 72 por ciento se obtiene multiplicando el 58 por ciento por 1.25.  
d) Motor con devanado dividido.  Para motores conectados con devanado dividido, la ampacidad de los 
conductores del circuito der ivado del lado de línea del controlador no debe ser menor al 125 por ciento de la 
corriente de plena carga del motor, tal como lo determina 430 -6(a)(1). La ampacidad de los conductores entre 
el controlador y el motor no debe ser menor al 62.50 por ciento d el valor nominal de la corriente de plena 
carga del motor, tal como lo determina 430 -6(a)(1).  
NOTA:  El multiplicador del 62.50 por ciento se obtiene multiplicando el 50 por ciento por 1.25.  
e) Servicio no continuo.  Los conductores para un motor usado en ap licaciones de corta duración, 
intermitentes, periódicas o variables deben tener ampacidad no menor al porcentaje del valor nominal de 
corriente de la placa de datos del motor, mostrada en la Tabla 430 -22(e).  
Tabla 430 -22(e). - Servicio por régimen de tiempo . 
Clasificación del servicio  Porcentajes del valor nominal de corriente de las placas de datos  
Motor 
especificado 
para  Motor 
especificado 
para  Motor 
especificado 
para  Motor especificado para 
funcionamiento  
5 minutos  15 minutos  30 y 60 minutos  continuo  
Servicio de corto tiempo:  
Accionamiento de válvulas, 
elevación o descenso de rodillos, 
etc. 110 120 150 - 
Servicio intermitente:  
Elevadores y montacargas, 
máquinas de herramientas, 
bombas, puentes levadizos, 
plataformas giratorias, etc. (Para 
soldadoras de arco, ver 630 -11). 85 85 90 140 
Servicio periódico:  
Rodillos, máquinas de manipulación 
de minerales y carbón, etc.  85 90 95 140 
Servicio variable:  110 120 150 200 
Cualquier motor debe ser considerado como de ciclo continuo, a menos que la naturaleza de los aparatos que accione sea tal que el 
motor no operará continuamente con carga bajo cualquier condición de operación.  
f) Envolventes de terminales separadas.  Se permitirá que los conductores entre un motor estacionario 
de 746 watts (1 hp nominal) o me nos y con envolvente de terminales separada como se permite en  430-
245(b), sean de tamaño menor al 2.08 mm2 (14 AWG) pero no menor al 0.824 mm2 (18 AWG), siempre que 
tengan una ampacidad como se especifica en 430 -22(a).  
g) Conductores para motores pequeño s. Los conductores para motores pequeños no deben ser 
menores a 2.08 mm2 (14 AWG) a menos que se permita lo contrario en 430 -22(g)(1) o (g)(2).  
1) Cobre tamaño 0.824 mm2 (18 AWG).  Se permitirán conductores individuales de cobre de tamaño  
0.824 mm2 (18 AWG ), instalados en gabinetes o envolventes conductores de cobre que son parte de un 
ensamble de cables multiconductores cubiertos o los conductores de cobre en un cordón flexible, bajo 
cualquiera de las siguientes series de condiciones:  
(1) El circuito alime nta un motor con un valor nominal de corriente a plena carga, según lo determinado 
en la sección 430 -6(a)(1), de más de 3.50 amperes y menor o igual a 5 amperes y se cumplen todas las 
siguientes condiciones:  
a. El circuito está protegido de acuerdo con 430 -52. 
b. El circuito está provisto con una protección contra sobrecarga máxima Clase 10 o Clase 10A de 
acuerdo con 430 -32. 
c. La protección contra sobrecorriente es proporcionado de acuerdo con 240 -4(d)(1)(2).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
(2) El circuito alimenta un motor con un valor nominal de corriente a plena carga, según lo determinado 
en la sección 430 -6(a)(1), de 3.50 amperes o menos y se cumplen las siguientes condiciones:  
a. El circuito está protegido de acuerdo con 430 -52. 
b. El circuito es proporcionado con máxima protección contra sobrecarga Clase 20 de acuerdo con  
430-32. 
c. La protección contra sobrecorriente es proporcionada de acuerdo con 240 -4(d)(1)(2).  
2) Cobre tamaño 1.31 mm2 (16 AWG). Se permitirán conductores individuales de cobre de tamaño  1.31 
mm2 (16 AWG), los c onductores de cobre que son parte de un ensamble de cables cubiertos multiconductores 
o los conductores de cobre en un cordón flexible, bajo cualquiera de las siguientes series de condiciones:  
(1) El circuito alimenta un motor con un valor nominal de corri ente a plena carga, según lo determinado 
en la sección 430 -6(a)(1) de más de 5.50 amperes y menor o igual a 8 amperes y se cumplen todas las 
siguientes condiciones:  
a. El circuito está protegido de acuerdo con 430 -52. 
b. El circuito está provisto con una p rotección contra sobrecarga Clase 10 o Clase 10A de acuerdo con 
430-32. 
c. La protección contra sobrecorriente es proporcionada de acuerdo con 240 -4(d)(2)(2).  
(2) Circuitos de motor con una ampacidad de plena carga de 5.50 amperes o menos si se cumplen las  
siguientes condiciones:  
a. El circuito está protegido de acuerdo con 430 -52. 
b. El circuito está provisto con una protección contra sobrecarga Clase 20 de acuerdo con 430 -32. 
c. La protección contra sobrecorriente está provista de acuerdo con 240 -4(d)(2)( 2). 
430-23. Secundario del motor de rotor devanado.  
a) Servicio continuo.  Para servicio continuo, los conductores que conectan el secundario de un motor de 
corriente alterna de rotor devanado con su controlador, deben tener una ampacidad no menor al 125 po r 
ciento de la corriente de plena carga del secundario del motor.  
b) Servicio no continuo.  Para servicio diferente del continuo, estos conductores deben tener una 
ampacidad, en porcentaje de la corriente de plena carga del secundario, no menor a la especif icada en la 
Tabla 430 -22(e).  
c) Resistencia separada del controlador.  Cuando la resistencia del secundario esté separada del 
controlador, la ampacidad de los conductores entre el controlador y la resistencia no debe ser menor a la 
indicada en la Tabla 430 -23(c).  
Tabla 430 -23(c). - Conductor del secundario  
Clasificación de servicio en función de 
la resistencia  Ampacidad del conductor en 
porcentaje de la corriente a plena 
carga del secundario  
Arranque ligero  35 
Arranque pesado  45 
Arranque extrapesado  55 
Arranque ligero intermitente  65 
Arranque intermitente medio  75 
Arranque intermitente pesado  85 
Servicio Continuo  110 
 
430-24. Varios motores o motores y otras cargas.  Los conductores que alimentan varios motores o 
motores y otras cargas deben tener una a mpacidad no menor a la suma de cada uno de los siguientes:  
(1) 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga del motor con el valor nominal más alto, tal 
como se determina en 430 -6(a).       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
(2) La suma de las corrientes nominales de plena carga de todos  los otros motores del grupo, tal como 
se determina en 430 -6(a). 
(3) 100 por ciento de las cargas no continuas que no son motores.  
(4) 125 por ciento de las cargas continuas que no son motores.  
Excepción 1: Cuando uno o más de los motores del grupo se util icen para servicio de corta duración, 
intermitente, periódico o variable, el valor nominal en amperes de dichos motores utilizada en la suma se debe 
determinar de acuerdo con 430 -22(e). En la suma se debe utilizar el motor de mayor capacidad y debe ser 
uno de los dos valores siguientes: valor nominal de corriente en amperes de 430 -22(e) o la corriente más alta 
de plena carga en servicio continuo del motor multiplicada por 1.25.  
Excepción 2:  La ampacidad de los conductores que alimentan equipos eléctricos fi jos para calefacción de 
ambiente, operados con motor, debe cumplir lo establecido en 424 -3(b). 
Excepción 3:  Cuando el circuito se pueda bloquear de modo que impida el funcionamiento simultáneo de 
determinados motores y otras cargas, se permitirá que la amp acidad de los conductores se base en la suma 
de las corrientes de los motores y de las otras cargas que van a funcionar simultáneamente, y que den como 
resultado la mayor corriente total.  
430-25. Varios motores en combinación con otras cargas.  La ampacidad  de los conductores que 
alimentan equipos de varios motores y de cargas combinadas, no debe ser menor a la ampacidad mínima del 
circuito marcada en el equipo, de acuerdo con 430 -7(d). Cuando el equipo no viene cableado de fábrica y las 
placas individuales de características queden visibles de acuerdo con 430 -7(d)(2), la ampacidad de los 
conductores se debe determinar de acuerdo con 430 -24. 
430-26. Factor de demanda del alimentador. Cuando se reduzca el calentamiento de los conductores 
como resultado de la o peración en servicio intermitente o porque no todos los motores funcionan al mismo 
tiempo, los conductores del alimentador pueden tener una ampacidad menor a la especificada en 430 -24, 
siempre que los conductores tengan una ampacidad suficiente para la car ga máxima determinada de acuerdo 
con el tamaño y número de los motores alimentados y con las características de sus cargas y ciclos de 
servicio.  
NOTA:  Los factores de demanda determinados en el diseño de instalaciones nuevas, a menudo se 
pueden validar com parando con la experiencia histórica real en instalaciones similares.  
 430-27. Motores con capacitores.  Cuando se instalen capacitores en los circuitos de los motores, los 
conductores deben cumplir lo establecido en 460 -8 y 460 -9. 
430-28. Derivaciones del alimentador.  Los conductores de derivación del alimentador deben tener una 
ampacidad no menor a la exigida en la Parte B, deben terminar en un dispositivo de protección del circuito 
derivado y además deben cumplir uno de los siguientes requisitos:  
(1) Estar dentro de un controlador cerrado o en una canalización, no tener más de 3.00 metros de 
longitud y, para su instalación en sitio, estar protegidos en el lado de línea del conductor de derivación por un 
dispositivo contra sobrecorriente cuyo valor nominal o ajuste no exceda el 1000 por ciento de la ampacidad 
del conductor de derivación.  
(2) Tener una ampacidad como mínimo de un tercio de la de los conductores del alimentador, estar 
adecuadamente protegidos contra daños físicos o encerrados dentro de una can alización y no tener más de 
7.50 metros de longitud.  
(3) Tener una ampacidad no menor a la de los conductores del alimentador.  
Excepción:  Las derivaciones del alimentador de más de 7.50 metros de longitud. En plantas industriales 
con naves de gran altura ( de más de 11.00 metros de altura de las paredes) y cuando las condiciones de 
supervisión y mantenimiento aseguren que sólo personas calificadas darán mantenimiento a la instalación, se 
permitirá que los conductores derivados del alimentador tengan como máx imo 7.50 metros de longitud 
medidos horizontalmente y como máximo 30.00 metros de longitud total, cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
a. La ampacidad de los conductores de derivación no es menor a 1/3 de la de los conductores  del 
alimentad or. 
b. Los conductores de derivación terminen en un solo interruptor automático o un solo conjunto de 
fusibles que cumplan con:  
(1) Con la Parte D, cuando los conductores del lado de la carga sean un circuito derivado, o  
(2) Con la Parte E, cuando los cond uctores del lado de la carga sean un alimentador.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
c. Los conductores de derivación estén protegidos adecuadamente contra daños físicos y están 
instalados en canalizaciones.  
d. Los conductores de derivación sean continuos de un extremo a otro y no tengan em palmes.  
e. Los conductores de derivación sean de cobre de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o de aluminio de tamaño 
21.2 mm2 (4 AWG) o mayor.  
f. Los conductores de derivación no penetren en paredes, pisos o plafones.  
g. Las derivaciones no estén hechas a menos de 9. 00 metros del piso.  
430-29. Motores de corriente continua de tensión constante - Resistencias de potencia.  Los 
conductores que conectan el controlador de un motor a resistencias de potencia utilizadas para aceleración y 
frenado dinámico, montadas por separ ado en el circuito de la armadura, deben tener una ampacidad no 
menor al valor calculado a partir de la Tabla 430 -29 usando la corriente de plena carga del motor. Si se utiliza 
una resistencia de armadura en derivación, la ampacidad del conductor de la res istencia de potencia de 
aceleración se debe calcular con base en el total de la corriente de plena carga del motor y de la corriente  de 
la resistencia de armadura en derivación. Los conductores de la resistencia de armadura en derivación deben 
tener una a mpacidad no menor a la calculada a partir de la Tabla 430 -29, usando la corriente nominal de la 
resistencia en derivación como corriente de plena carga.  
Tabla 430 -29.- Factores de ampacidad del conductor para resistencias de potencia  
Tiempo en segundos  Amp acidad de los conductores 
en por ciento de la corriente a 
plena carga  Encendido (ON)  Apagado (OFF)  
5 75 35 
10 70 45 
15 75 55 
15 45 65 
15 30 75 
15 15 85 
Servicio continuo  110 
 
Parte C. Protección contra sobrecarga de los motores y de sus circuitos  derivados.  
430-31. Generalidades.  En la Parte C se especifican los dispositivos de protección contra sobrecarga 
proyectados para proteger los motores, aparatos de control de motores y conductores de los circuitos 
derivados de motores, contra el calentamie nto excesivo debido a las sobrecargas del motor y a las fallas al 
arrancar.  
NOTA: Véase la definición de sobrecarga en el Artículo 100.  
Estas disposiciones no exigirán protección contra sobrecarga cuando una pérdida de potencia pudiera 
causar un riesgo, co mo en el caso de las bombas contra incendios.  
NOTA: Para la protección de los conductores de alimentación de las bombas contra incendios, véase  
695-6. Las disposiciones de la Parte C no se deben aplicar a los circuitos de motores de más de 1000 volts 
nomi nales.  
NOTA 1:  Para una tensión mayor a 1000 volts nominales, véase la Parte K.  
430-32. Motores de servicio continuo.  
a) De más de 746 watts (1 hp).  Todos los motores de servicio continuo de más de 746 watts  (1 hp 
nominal) deben estar protegidos contra so brecargas por uno de los medios indicados en (1) hasta (4) 
siguientes:  
1) Dispositivo separado de protección contra sobrecarga.  Un dispositivo separado de protección 
contra sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor. Este dispositivo se debe sele ccionar para que se 
dispare o debe tener valor nominal no mayor al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente de plena 
carga, de la placa de datos del motor:        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 ó más  125 por ciento  
Motores con un au mento de temperatura marcado de 40 °C o menos  125 por ciento  
Todos los demás motores  115 por ciento  
Se permitirá modificar estos valores tal como lo establece 430 -32(c). En los motores de velocidades 
múltiples, se debe considerar por separado la conexión  de cada devanado. Cuando un dispositivo separado 
de protección contra sobrecarga de un motor esté conectado de modo que no conduzca la corriente total 
indicada en la placa de datos del motor, como en el caso de un motor con arranque en estrella - delta, e n el 
equipo debe estar claramente marcado el porcentaje de la corriente de la placa de datos que se aplica a la 
selección o ajuste del dispositivo contra sobrecarga, o lo deberá tener en cuenta la tabla de selección dada 
por el fabricante.  
NOTA:  Cuando est én instalados capacitores en el lado de la carga del dispositivo de protección contra 
sobrecarga del motor, para la corrección del factor de potencia, véase 460 -9. 
2) Protector térmico.  Un protector térmico integrado con el motor, aprobado para su uso con el motor que 
protege, con el fin de evitar el sobrecalentamiento peligroso del motor debido a la sobrecarga y a las fallas al 
arrancar. La corriente máxima de disparo en un motor protegido térmicamente no debe superar los siguientes 
porcentajes de la corri ente de plena carga del motor, presentados en las Tablas 430 -248, 430 -249 y 430 -250: 
Corriente de plena carga del motor de 9 amperes o menos  170 por ciento  
Corriente de plena carga del motor entre 9.1 y 20 amperes inclusive  156 por ciento  
Corriente de pl ena carga del motor mayor a 20 amperes  140 por ciento  
Si el dispositivo de interrupción de corriente del motor está separado de él y su circuito de control es 
operado por un dispositivo protector integrado en el motor, debe estar dispuesto de manera que a l abrirse el 
circuito de control, resulte en una interrupción de la corriente del motor.  
3) Integrado al motor.  Se permitirá instalar un dispositivo de protección integrado al motor que lo proteja 
contra los daños debidos a las fallas al arrancar, si el mo tor forma parte de un ensamble aprobado que 
normalmente no somete al motor a sobrecargas.  
4) De más de 1120 kilowatts (1500 hp).  Para motores de más de 1120 kilowatts (1500 hp), un dispositivo 
de protección con detectores de temperatura incorporados en el motor que cause la interrupción del paso de 
corriente cuando el motor alcance un aumento de la temperatura por encima del marcado en la placa de 
datos, para una temperatura ambiente de 40 °C.  
b) De 746 watts (1 hp) o menos con arranque automático.  Un motor  de 746 watts (1 hp) o menos con 
arranque automático debe estar protegido contra sobrecarga por uno de los siguientes medios:  
1) Dispositivo separado de protección contra sobrecarga.  Por un dispositivo separado de protección 
contra sobrecarga que cumpla co n los requisitos de 430 -32(a)(1). En los motores de velocidades múltiples se 
debe considerar por separado la conexión de cada devanado. Se permitirá modificar estos valores de acuerdo 
con lo establecido en 430 -32(c).  
2) Protector térmico.  Un protector térm ico integrado con el motor, aprobado para su uso con el motor que 
protege, con el fin de evitar el sobrecalentamiento peligroso debido a la sobrecarga y a las fallas al arrancar. 
Cuando el dispositivo de interrupción de corriente del motor esté separado de  él y su circuito de control esté 
operado por un dispositivo protector integrado en el motor, debe estar dispuesto de manera que, al abrirse el 
circuito de control, resulte en una interrupción de la corriente del motor.  
3) Integrado al motor.  Se permitirá instalar un dispositivo de protección integrado con un motor, que lo 
proteja contra los daños debidos a las fallas al arrancar:  
(1) si el motor forma parte de un ensamble aprobado que normalmente no se somete al motor a 
sobrecargas, o  
(2) si el ensamble es tá equipado también con otros controles de seguridad (como los controles de 
combustión de seguridad de un quemador doméstico de combustible) que protejan al motor contra los daños 
debidos a las fallas al arrancar. Cuando el ensamble cuente con controles de  seguridad que protejan al motor, 
esto se debe indicar en la placa de datos del ensamble, que debe quedar visible después de la instalación.  
4) Protegido por impedancia.  Si la impedancia de los devanados del motor es suficiente para evitar el 
sobrecalentam iento debido a las fallas al arrancar, se permitirá que el motor esté protegido como lo especifica 
430-32(d)(2)(a) para los motores con arranque manual, si el motor forma parte de un ensamble aprobado en 
el cual el motor se autolimita de modo que no se lle gue a sobrecalentar peligrosamente.  
Muchos motores de corriente alterna de menos de 37 watts (1/20 hp), como los motores de relojes, 
motores en serie, etc. y también otros más grandes, como los de par, entran en esta clasificación. En ella no 
entran los mo tores de fase dividida con interruptores automáticos que desconectan los devanados de 
arranque.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
c) Selección del dispositivo de protección contra sobrecarga.  Cuando el elemento detector o el ajuste 
o el dimensionamiento del dispositivo de protección contra  sobrecarga seleccionado de acuerdo con  430-
32(a)(1) y 430 -32(b)(1) no son suficientes para arrancar el motor o llevar la carga, se permitirá el uso de 
elementos detectores de mayor tamaño o incrementos en los ajustes o el dimensionamiento, siempre que la  
corriente de disparo del dispositivo de protección contra sobrecarga no exceda los siguientes porcentajes del 
valor nominal de corriente de plena carga, de la placa de datos del motor:  
Motores con un factor de servicio marcado de 1.15 o más  140 por ciento  
Motores con un aumento de temperatura marcado de 40 °C o menos  140 por ciento  
Todos los demás motores  130 por ciento  
El dispositivo de protección contra sobrecarga debe tener un tiempo de retardo suficiente para permitir que 
el motor arranque y acelere  su carga, si no está derivado durante el periodo de arranque del motor, tal como 
se establece en 430 -35. 
NOTA:  Un relevador de sobrecarga Clase 20 proporcionará un tiempo más prolongado de aceleración del 
motor que uno de Clase 10 o Clase 10A. Un relé de sobrecarga de Clase 30 proporcionará un tiempo más 
prolongado de aceleración del motor que uno de Clase 20. El uso de relevadores de sobrecarga de clase más 
alta puede evitar la necesidad de seleccionar una corriente de disparo más alta.  
d) De 746 watts (1  hp) o menos con arranque no automático . 
1) Instalado permanentemente.  La protección contra sobrecarga debe estar de acuerdo con 430 -32(b).  
2) Instalado no permanentemente.  
a. Al alcance de la vista desde el controlador. Se permitirá que la protección cont ra sobrecarga sea 
proporcionada por el dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado; sin 
embargo, tal dispositivo de protección del circuito derivado no debe ser mayor que el especificado en la Parte 
D del Artículo  430. 
Excepción:  Se permitirá instalar un motor de este tipo en un circuito derivado a 120 volts nominales, 
protegido a no más de 20 amperes.  
b. Fuera del alcance de la vista desde el controlador. La protección contra sobrecarga debe estar de 
acuerdo con 4 30-32(b).  
e) Secundarios de rotor devanado.  Se permitirá que los circuitos secundarios de motores de corriente 
alterna de rotor devanado, incluidos conductores, controladores, resistencias, etc., estén protegidos contra 
sobrecargas por el dispositivo contr a sobrecarga del motor.  
430-33. Motores de servicio intermitente y similares.  Se permitirá que un motor, utilizado para una 
condición que es inherentemente de servicio de corta duración, intermitente, periódica o variable, como se 
indica en la Tabla 430 -22(e), esté protegido contra sobrecargas por el dispositivo protector contra cortocircuito 
y fallas a tierra del circuito derivado, siempre que el valor nominal o ajuste del dispositivo protector no exceda 
los valores indicados en la Tabla 430 -52. Todas las aplicaciones de los motores se deben considerar como de 
servicio continuo, excepto si la naturaleza del aparato accionado por el motor es tal que éste no puede 
funcionar continuamente con carga bajo ninguna condición de uso.  
430-35. Derivación durante el p eriodo de arranque.  
a) Arranque no automático.  Para un motor que no es arrancado automáticamente, se permitirá que el 
dispositivo de protección contra sobrecarga sea derivado o se desconecte del circuito durante el periodo de 
arranque del motor, si el disp ositivo mediante el cual la protección contra sobrecarga se pone en derivación o 
se desconecta, no se pueda dejar en la posición de arranque y si los fusibles o interruptores automáticos  de 
tiempo inverso, tienen un valor nominal o un valor de ajuste no m ayor al 400 por ciento de la corriente de 
plena carga del motor, y están ubicados en el circuito de modo que sean operativos durante el periodo  de 
arranque del motor.  
b) Arranque automático.  Si el motor es arrancado automáticamente, el dispositivo de prot ección contra 
sobrecarga del motor no se debe poner en derivación ni desconectar durante el período de arranque.  
Excepción:  Se permitirá que el dispositivo de protección contra sobrecarga del motor se ponga en 
derivación o se desconecte durante el período de arranque en un motor que sea arrancado automáticamente, 
cuando:  
a. El periodo de arranque del motor sea mayor que el tiempo de retardo de los dispositivos disponibles 
de protección contra sobrecarga del motor, y  
b. Se proporcionan los medios aprobados p ara:       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
(1) Detectar la rotación del motor y prevenir automáticamente la conexión en derivación o la desconexión 
en el evento de que el motor falle al arrancar, y  
(2) Limitar el tiempo de derivación o de desconexión de la protección contra sobrecarga a un tie mpo 
menor que el nominal de rotor bloqueado del motor protegido, y  
(3) Prevenir la parada y el rearranque manual del motor si éste no alcanza su condición de 
funcionamiento normal.  
430-36. Fusibles - en cuáles conductores.  Cuando se empleen fusibles para p roteger a los motores 
contra sobrecargas, se debe insertar un fusible en cada conductor de fase y además en el conductor puesto a 
tierra, si el sistema de alimentación es de corriente alterna, trifásico y 3 hilos, con un conductor puesto a tierra.  
430-37. Dispositivos diferentes de fusibles - en cuáles conductores.  Cuando se proteja un motor 
contra sobrecarga mediante dispositivos que no sean fusibles, el número mínimo permisible y la ubicación de 
las unidades de sobrecarga, como bobinas de disparo o releva dores, se determinan de acuerdo con la Tabla 
430-37. 
430-38. Número de conductores abiertos por el dispositivo de protección contra sobrecarga. Los 
dispositivos de protección contra sobrecarga de los motores, distintos de los fusibles o protectores térmico s, 
deben abrir simultáneamente un número suficiente de conductores de fase para que se interrumpa el flujo de 
corriente al motor.  
430-39. Controlador del motor como protección contra sobrecarga.  También se permitirá usar un 
controlador de motor como protec ción contra sobrecarga si el número de unidades de sobrecarga cumple con 
lo establecido en la Tabla 430 -37 y si esas unidades operan tanto durante el arranque como durante el 
funcionamiento del motor, en el caso de un motor de corriente continua, y durante  el funcionamiento del motor 
en el caso de un motor de corriente alterna  
Tabla 430 -37.- Dispositivos de sobrecarga para protección del motor  
Tipo de motor  Sistema de alimentación  Número y ubicación de los 
dispositivos de protección contra 
sobrecarga tales como bobinas 
de disparo o relevadores  
Monofásico de corriente 
alterna o corriente continua  De dos hilos, una fase de corriente alterna o 
corriente continua ninguno puesto a tierra.  1 en cualquier conductor.  
Monofásico de corriente 
alterna o corriente con tinua  De dos hilos, una fase de corriente alterna o 
corriente continua, un conductor puesto a tierra.  1 en el conductor de fase.  
Monofásico de corriente 
alterna o corriente continua  3 hilos, una fase de corriente alterna o corriente 
continua, con conducto r del neutro puesto a 
tierra.  1 en cualquier conductor de fase.  
Monofásico de corriente 
alterna  Cualquiera de las tres fases  1 en el conductor de fase.  
Dos fases de corriente alterna  3 hilos, dos fases ninguno puesto a tierra.  2, uno en cada fase.  
Dos f ases de corriente alterna  3 hilos, dos fases de corriente alterna, con un 
conductor puesto a tierra.  2 en los conductores de fase.  
Dos fases de corriente alterna  4 hilos, dos fases de corriente alterna, puesto a 
tierra. o no puesto a tierra  2, 1 por cada fase en los 
conductores de fase.  
Dos fases de corriente alterna  Neutro puesto a tierra o 5 hilos, dos fases de 
corriente alterna, no puesto a tierra.  2, 1 por fase en cualquier hilo de 
fase no puesto a tierra.  
Trifásico de corriente alterna  Cualquiera de  las tres fases  3, 1 en cada fase *  
*Excepción:  No se requerirá una unidad de protección contra sobrecarga en cada fase cuando se proporcione protección contra 
sobrecarga por otros medios aprobados.  
430-40. Relevadores de sobrecarga. Los relevadores de so brecarga y otros dispositivos para la 
protección de los motores contra sobrecarga, que no sean capaces de abrir cortocircuitos o fallas a tierra, 
deben estar protegidos por fusibles o interruptores automáticos con valores nominales o ajustes que cumplan 
lo establecido en 430 -52, o por un protector de motores contra cortocircuito, de acuerdo con 430 -52. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Excepción:  Cuando estén aprobados para su instalación en grupo y marcados con el tamaño máximo del 
fusible o interruptor automático de tiempo inverso mediant e el cual deben estar protegidos, los dispositivos de 
protección contra sobrecarga se deben proteger de acuerdo con este marcado.  
430-42. Motores conectados a circuitos derivados de uso general.  La protección contra sobrecarga de 
los motores conectados a c ircuitos derivados de uso general, tal como lo permite el Artículo 210, se debe 
brindar como se especifica en (a) hasta (d) siguientes:  
a) No mayores de 746 watts (1 hp).  Se permitirá conectar uno o más motores sin dispositivos individuales 
de protección c ontra sobrecarga a un circuito derivado de uso general, únicamente si la instalación cumple las 
condiciones limitantes especificadas en 430 -32(b) y 430 -32(d) y 430 -53(a)(1) y (a)(2).  
b) De más de 746 watts (1 hp).  Se permitirá conectar motores de valor nom inal mayor al especificado en 
430-53(a) a circuitos derivados de uso general, únicamente cuando cada motor esté protegido por un 
dispositivo de protección contra sobrecarga seleccionado para proteger el motor según lo especificado en 
430-32. Tanto el contr olador como el dispositivo de protección contra sobrecarga del motor deben estar 
aprobados para instalarlos en grupo con los dispositivos de protección contra cortocircuito y fallas a tierra 
seleccionados de acuerdo con 430 -53. 
c) Conectados con cordón y c lavija.  Cuando un motor sea conectado a un circuito derivado por medio 
de una clavija a un contacto y no tenga instalado un dispositivo individual de protección contra sobrecarga 
como se especifica en 430 -42(a), el valor nominal del contacto y de la clavij a de conexión no debe ser mayor 
de 15 amperes a 125 volts ó 250 volts. Cuando se exija un dispositivo individual de protección contra 
sobrecarga según lo establece 430 -42(b) para un motor o aparato operado a motor conectado al circuito 
derivado mediante un a clavija a un contacto, el dispositivo de protección contra sobrecarga debe formar parte 
integral del motor o del aparato. El valor nominal de la clavija de conexión y del contacto o del conector de 
cordón debe determinar el valor nominal del circuito al que se puede conectar el motor, tal como se establece 
en 210 -21(b).  
d) Retardo de tiempo.  El dispositivo protector del circuito derivado contra cortocircuito y fallas a tierra al 
cual está conectado el motor o el aparato operado a motor debe tener un tiemp o de retardo suficiente para 
permitir que el motor arranque y acelere su carga.  
430-43. Rearranque automático.  No se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecarga de 
motores que pueda volver a arrancar automáticamente el motor después de dis pararse, a no ser que dicho 
dispositivo esté aprobado para uso con el motor que protege. No se debe instalar un dispositivo de protección 
contra sobrecarga de motores que pueda rearrancar automáticamente un motor después de un disparo por 
sobrecarga, si el  rearranque automático puede ocasionar lesiones a las personas.  
430-44. Parada programada. Si la parada automática inmediata de un motor mediante un dispositivo de 
protección contra sobrecarga pudiera producir riesgos mayores o adicionales para las persona s y se necesita 
la operación continua del motor para que la parada de los equipos o procesos sea segura, se permitirá 
conectar uno o varios dispositivos de detección de sobrecarga del motor que cumplan con lo establecido en la 
Parte C de este Artículo, a u na alarma supervisada, en lugar de interrumpir inmediatamente el circuito del 
motor, con el fin de realizar una parada programada o tomar las medidas correctivas.  
Parte D. Protección de circuitos derivados para motores contra cortocircuito y fallas a tierr a 
430-51. Generalidades.  La Parte D especifica los dispositivos proyectados para proteger los conductores 
de los circuitos derivados de motores, los controladores de motores y los motores, contra sobrecorrientes 
debidas a cortocircuitos o fallas a tierra. Estas reglas complementan o modifican lo establecido en el Artículo 
240. Los dispositivos especificados en la Parte D no incluyen los tipos de dispositivos exigidos en 210 -8,  230-
95 y 590 -6. Las disposiciones de la Parte D no se deben aplicar a los circui tos de motores de más de 1000 
volts nominales.  
NOTA 1: Para tensiones de más de 1000 volts nominales, véase la Parte K.  
430-52. Capacidad nominal o ajuste para circuitos de un solo motor.  
a) Generalidades. Los dispositivos de protección contra cortocircuit o y fallas a tierra de los circuitos 
derivados de motores deben cumplir lo establecido en (b) y (c) o (d) siguientes, según sea aplicable.  
b) Todos los motores. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado 
del m otor debe ser capaz de soportar la corriente de arranque del motor.  
c) Capacidad nominal o ajuste.  
1) De acuerdo con la Tabla 430 -52. Se debe emplear un dispositivo de protección con valor nominal o un 
ajuste que no exceda el valor calculado de acuerdo con  los valores dados en la Tabla 430 -52.       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Excepción 1:  Cuando los valores de los dispositivos de protección contra cortocircuito y fallas a tierra de 
los circuitos derivados determinados según la Tabla 430 -52, no correspondan a los tamaños o valores 
nominales  estándar de los fusibles, interruptores automáticos y dispositivos térmicos de protección no 
ajustables o posibles ajustes de disparo de los interruptores automáticos ajustables, se permitirá utilizar el 
tamaño, valor nominal o posible ajuste que no exced a el valor nominal estándar de corriente inmediatamente 
superior.  
Excepción 2:  Cuando el valor nominal especificado en la Tabla 430 -52, o el valor nominal modificado por 
la Excepción 1, no sea suficiente para la corriente de arranque del motor:  
(1) Se perm itirá aumentar el valor nominal de un fusible sin retardo de tiempo que no exceda de 600 
amperes o de un fusible con retardo de tiempo de Clase C, pero en ningún caso debe exceder el 400 por 
ciento de la corriente de plena carga.  
(2) Se permitirá aumentar el valor nominal de un fusible de acción retardada (de elemento dual), pero en 
ningún caso debe exceder el 225 por ciento de la corriente de plena carga.  
(3) Se permitirá aumentar el valor nominal de un interruptor automático de tiempo inverso, pero sin qu e 
en ningún caso exceda el 400 por ciento para corrientes de plena carga de 100 amperes o menos, o el 300 
por ciento para corrientes de plena carga de más de 100 amperes.  
(4) Se permitirá aumentar la capacidad nominal de un fusible clasificado entre 601 a 6000 amperes, pero 
sin que en ningún caso exceda el 300 por ciento de la corriente de plena carga.  
Tabla 430 -52.- Ajuste máximo de los dispositivos de protección contra  cortocircuito y falla a tierra 
para circuitos derivados de motores  
Tipo de motor  En po rcentaje de la corriente a plena carga  
Fusible sin 
retardo de 
tiempo1 Fusible de 
dos 
elementos1 
(con retardo 
de tiempo)  Interruptor 
automático de 
disparo 
instantáneo  Interruptor 
automático  
de tiempo inverso2 
Motores monofásicos  300 175 800 250 
Motores polifásicos de corriente 
alterna distintos a los de rotor devanado  300 175 800 250 
De jaula de ardilla:  
diferentes de los de diseño B 
energéticamente eficientes  300 175 800 250 
De diseño B energéticamente 
eficientes  300 175 1100  250 
Sincrónicos3 300 175 800 250 
Con rotor devanado  150 150 800 150 
De corriente continua (tensión 
constante)  150 150 250 150 
Para algunas excepciones a los valores especificados, ver 430 -54. 
1 Los valores de la columna fusible sin retardo de tiempo se aplican a fusibles de Cl ase CC de acción retardada.  
2 Los valores de la última columna también cubren los valores nominales de los interruptores automáticos de tiempo inverso no 
ajustables, que se pueden modificar como se describe en 430 -52(c)(1), Excepción 1 y. 2.  
3 Los motores sincrónicos de bajo par y baja velocidad (usualmente 450 rpm o menos), como los utilizados para accionar compresores 
alternativos, bombas, etc. que arrancan sin carga, no requieren que el valor nominal de los fusibles o el ajuste de los inter ruptores 
autom áticos sea mayor al 200 por ciento de la corriente a plena carga.  
2) Tabla del relevador de sobrecarga. Cuando la capacidad nominal del dispositivo de protección contra 
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado se muestre en la tabla que propor ciona el fabricante del 
relevador de sobrecarga para su uso con el controlador del motor, o esté marcada de cualquier otra forma en 
el equipo, ese valor no se debe exceder aun cuando se permitan valores superiores en las disposiciones 
anteriores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
3) Interr uptor automático de disparo instantáneo.  Sólo se debe utilizar un interruptor automático de 
disparo instantáneo si es ajustable y forma parte de una combinación aprobada de motor y controlador con 
protección coordinada del motor contra sobrecarga y cortoci rcuito y falla a tierra en cada conductor, y si el 
ajuste se regula a no más del valor especificado en la Tabla 430 -52. 
NOTA: Para el propósito de este Artículo, los interruptores automáticos de disparo instantáneo pueden 
incorporar un medio de amortiguaci ón de corrientes transitorias de irrupción o de energización (Inrush current) 
del motor, sin disparos inconvenientes del interruptor automático.  
Excepción 1: Cuando el ajuste especificado en la Tabla 430 -52 no sea suficiente para la corriente de 
arranque d el motor, se permitirá aumentar el ajuste del interruptor automático de disparo instantáneo, pero sin 
que en ningún caso exceda el 1300 por ciento de la corriente de plena carga del motor para motores distintos 
de los de diseño B energéticamente eficientes , ni más del 1700 por ciento de la corriente de plena carga del 
motor para motores de diseño B energéticamente eficientes. Se permitirán ajustes de disparo mayores al 800 
por ciento para otros motores distintos de los del diseño B energéticamente eficiente s y mayor al 1100 por 
ciento para los motores del diseño B energéticamente eficientes, cuando su necesidad se haya demostrado 
por evaluación de ingeniería. En tales casos, no será necesario aplicar primero un interruptor automático con 
disparo instantáneo al 800 por ciento o al 1100 por ciento.  
Excepción 2: Cuando la corriente de plena carga del motor sea de 8 amperes o menos, se permitirá 
aumentar hasta el valor marcado en el controlador el ajuste del interruptor automático de disparo instantáneo 
con una c orriente nominal continua de 15 amperes o menos, en una combinación aprobada de controlador de 
motor que proporcione protección coordinada del circuito derivado del motor contra sobrecarga, cortocircuito y 
fallas a tierra.  
4) Motor de velocidades múltiples . Para motores de varias velocidades se permitirá instalar un solo 
dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra para dos o más devanados del motor, siempre 
que el valor nominal del dispositivo de protección no exceda los porcentajes apl icables anteriores del valor 
nominal en la placa de datos del devanado más pequeño protegido.  
Excepción: En un motor de varias velocidades se permitirá utilizar un solo dispositivo de protección contra 
cortocircuito y falla a tierra, dimensionado de acuerd o con la corriente de plena carga del devanado de mayor 
corriente, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:  
a. Cada devanado está equipado con protección individual contra sobrecargas dimensionada de 
acuerdo con su corriente de plena carga.  
b. Los conductores del circuito derivado que alimentan a cada devanado están dimensionados de 
acuerdo con la corriente de plena carga del devanado de mayor corriente de plena carga.  
c. El controlador de cada devanado tiene un valor nominal en caballos de fuerza no menor a la exigida 
para el devanado que posee el mayor valor nominal en caballos de fuerza.  
5) Dispositivos electrónicos de potencia. Fusibles semiconductores destinados a la protección de 
dispositivos electrónicos se permitirán, en lugar de los dispositivos indicados en la Tabla 430 -52 para 
dispositivos electrónicos de potencia, dispositivos electromecánicos asociados (como contactores de 
desviación (bypass) y contactores de aislamiento), y conductores de sistemas de controladores de estado 
sólido, siempre que los datos técnicos de los fusibles de repuesto se coloquen al lado de los fusibles.  
6) Controlador combinado auto -protegido.  Se permitirá un controlador combinado auto -protegido 
aprobado, en lugar de los dispositivos especificados en la Tabl a 430 -52. Los ajustes de disparo instantáneo 
regulables no deben exceder el 1300 por ciento de la corriente de plena carga del motor para motores 
diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes, ni más de 1700 por ciento de la corriente de plena 
carga de un motor, para motores de diseño B energéticamente eficientes.  
NOTA: Aplicación adecuada de combinación de controladores auto -protegidos en sistemas trifásicos, 
distintos de los puestos a tierra sólidamente en conexión estrella, particularmente en los sistemas de conexión 
delta puestos a tierra en una esquina, considerados los controladores de combinación auto -protegidos de polo 
individual con habilidad de interrupción.  
7) Protector del motor contra cortocircuito. Se permitirá un protector contra co rtocircuito del motor en 
lugar de los dispositivos especificados en la Tabla 430 -52, si dicho protector es parte de una combinación 
aprobada de controlador de motor que posee protección coordinada contra sobrecarga del motor y protección 
contra cortocircui to y fallas a tierra en cada conductor, y que abrirá el circuito a corrientes que exceden el 
1300 por ciento de la corriente de plena carga del motor para motores diferentes de los de diseño B 
energéticamente eficientes y el 1700 por ciento de la corriente  de plena carga para motores de diseño B 
energéticamente eficientes.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
d) Motores de alto par.  Los circuitos derivados de los motores de alto par se deben proteger a la corriente 
nominal de la placa de datos del motor, según 240 -4(b) 
430-53. Varios motores o  cargas en un circuito derivado. Se permitirá conectar al mismo circuito 
derivado dos o más motores o uno o más motores y otras cargas, bajo las condiciones especificadas a 
continuación. El dispositivo de protección del circuito derivado debe tener fusible s o interruptores automáticos 
de tiempo inverso.  
a) No mayor de 746 watts (1 hp).  En un circuito derivado de 120 volts nominales protegido a no más de 
20 amperes o en un circuito derivado de 1000 volts nominales o menos, protegido a no más de 15 amperes, 
se permitirá conectar varios motores, ninguno de los cuales exceda de 1 hp de potencia nominal, si se 
cumplen todas las condiciones siguientes:  
(1) La corriente nominal de plena carga de cada motor no excede los 6 amperes.  
(2) No se excede el valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del 
circuito derivado, marcada en cualquiera de los controladores.  
(3) La protección individual contra sobrecarga cumple lo establecido en 430 -32. 
b) Si se protege el motor de menor poten cia nominal.  Si se elige el dispositivo de protección contra 
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado, de modo que no exceda el valor permitido en 430 -52 para el 
motor más pequeño de valor nominal, se permitirá conectar al circuito derivado do s o más motores o uno o 
más motores y otra carga, siempre que cada motor tenga protección individual contra sobrecarga y cuando se 
pueda determinar que el dispositivo protector contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado no se 
abrirá en la s condiciones normales de servicio más fuertes que puedan darse.  
c) Otras instalaciones en grupos. Se permitirá conectar dos o más motores de cualquier valor nominal o 
uno o más motores y otra carga, con cada motor con protección individual contra sobrecar ga, a un circuito 
derivado cuando el controlador o controlador del motor y el dispositivo de sobrecarga: (1) estén instalados 
como un conjunto de fábrica aprobado y el dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del 
circuito derivado s ea parte del conjunto o esté especificado por el marcado en el ensamble; o (2) el dispositivo 
de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado del motor, el controlador o controladores 
de los motores y el o los dispositivos de sob recarga sean instalados en sitio como conjuntos separados 
aprobados para tal uso y con instrucciones del fabricante para usarse entre sí; y (3) se cumplan todas las 
condiciones siguientes:  
(1) Cada dispositivo de protección contra sobrecarga de motor esté ya sea: (a) aprobado para su 
instalación en grupo con un fusible o con un interruptor automático de tiempo inverso con valores nominales 
máximos especificados, o ambos, o (b) seleccionado de tal forma que el valor nominal de corriente del 
dispositivo de pr otección contra fallas a tierra y el corto circuito derivado del motor no exceda el valor nominal 
permitido en 430 -52 para ese dispositivo individual de protección contra sobrecarga del motor y la carga del 
motor correspondiente.  
(2) Todos los controladore s de los motores estén ya sea: (a) aprobados para instalación en grupo con un 
fusible o con un interruptor automático con valores nominales máximos especificados, o ambos, o (b) 
seleccionados de tal forma que el valor nominal de corriente del dispositivo d e protección contra fallas a tierra 
y el corto circuito derivado del motor no exceda el valor nominal permitido en 430 -52 para ese controlador 
individual y la carga del motor correspondiente.  
(3) Todos los interruptores automáticos sean del tipo de tiempo inverso y estén aprobados.  
(4) El circuito derivado debe estar protegido por fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso 
con un valor nominal que no exceda lo especificado en 430 -52 para el motor de mayor valor nominal 
conectado al circuito deri vado más una cantidad igual a la suma de los valores de corriente nominales de 
plena carga de todos los demás motores y los valores nominales de las otras cargas conectadas al circuito. 
Cuando este cálculo dé como resultado un valor nominal menor a la ampa cidad de los conductores de 
circuitos derivados, se permitirá aumentar el valor nominal máximo de los fusibles o del interruptor automático 
hasta un valor que no exceda el permitido por 240 -4(b). 
(5) Los fusibles del circuito derivado o los interruptores a utomáticos de tiempo inverso no sean mayores 
que los permitidos por 430 -40 para el relevador de sobrecarga que protege el motor de menor valor nominal 
del grupo.  
(6) La protección contra sobrecorriente para las cargas diferentes de las de motor debe estar de acuerdo 
con las Partes A hasta G del Artículo 240.  
NOTA: Respecto a la impedancia y otras características del circuito, véase 110 -10. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
d) Derivación para un solo motor. Para las instalaciones en grupo descritas anteriormente, no se exigirá 
que los conduc tores de cualquier derivación que alimenten un solo motor tengan un dispositivo individual de 
protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado, siempre que cumpla con alguna de las 
condiciones siguientes:  
(1) Ningún conductor al que vaya conectado el motor debe tener ampacidad menor que la de los 
conductores del circuito derivado.  
(2) Ningún conductor al que vaya conectado el motor debe tener ampacidad menor de un tercio de la de 
los conductores del circuito derivado, con un mínimo de  acuerdo con 430 -22; los conductores que van desde 
el punto de derivación hasta el dispositivo contra sobrecarga del motor no deben ser de una longitud mayor de 
7.50 metros y deben estar protegidos contra daños físicos al estar encerrados en una canalizaci ón aprobada o 
por el uso de otros medios aprobados.  
(3) Se permitirá que los conductores desde el punto de la derivación del circuito derivado hasta el 
controlador de motor manual, aprobado y adicionalmente marcado como “Adecuado para protección del 
conduc tor de derivación en instalaciones en grupo”, o a un dispositivo de protección del circuito derivado, 
tengan ampacidad no menor a un décimo del valor nominal o el ajuste del dispositivo de protección contra 
cortocircuito y fallas a tierra del circuito deri vado. Los conductores que van desde el controlador hasta el motor 
deben tener ampacidad de acuerdo con 430 -22. Los conductores que van desde el punto de derivación hasta 
los controladores deben: (1) Estar protegidos adecuadamente contra daños físicos y enc errados bien sea por 
un controlador cerrado o una canalización y tener una longitud máxima de 3.00 metros o (2) tener ampacidad 
no menor a la de los conductores del circuito derivado.  
(4) Se permitirá que los conductores de la derivación del circuito deriv ado a un controlador de motor 
manual aprobado adicionalmente marcado como "Adecuado para la protección del conductor de derivación en 
instalaciones en grupo" o a un dispositivo de protección de circuito derivado tengan una ampacidad no inferior 
a un tercio  de los conductores del circuito derivado. Los conductores que van desde el controlador hasta el 
motor deben tener ampacidad de acuerdo con 430 -22. Los conductores que van desde el punto de derivación 
hasta los controladores deben: (1) Estar protegidos ade cuadamente protegidos contra daños físicos y 
encerrados bien sea por un controlador cerrado o por una canalización y no deben tener más de 7.5 m de 
largo o (2) tienen una ampacidad no menor que la de los conductores del circuito derivado.  
430-54. Equipo c on varios motores y cargas combinadas.  El valor nominal del dispositivo de 
protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado para equipos con varios motores y cargas 
combinadas no debe ser mayor al valor nominal marcado en el equipo, según 430 -7(d). 
430-55. Protección combinada contra sobrecorriente.  Se permitirá combinar en un solo dispositivo la 
protección contra cortocircuito, fallas a tierra y sobrecarga del circuito derivado de motores, siempre que el 
valor nominal o el ajuste del  dispositivo proporcione la protección contra sobrecarga especificada en 430 -32. 
430-56. Conductores en los que se deben instalar dispositivos de protección del circuito derivado.  
Los dispositivos de protección de los circuitos derivados deben cumplir lo e stablecido en 240 -15. 
430-57. Tamaño del portafusibles.  Cuando se utilicen fusibles para la protección contra cortocircuito y 
fallas a tierra del circuito derivado de motores, los portafusibles deben ser de un tamaño no menor al 
necesario para alojar los f usibles especificados en la Tabla 430 -52. 
Excepción:  Cuando se utilicen fusibles que tengan un retardo de tiempo apropiado para las 
características de arranque del motor, se permitirá utilizar portafusibles dimensionados para ajustarse a los 
fusibles que s e usen.  
430-58. Capacidad nominal del interruptor automático.  Un interruptor automático para la protección 
contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado de motores debe tener una capacidad nominal de 
corriente de acuerdo con 430 -52 y 430 -110. 
Parte E. Protección del alimentador de motores contra cortocircuito y fallas a tierra  
430-61. Generalidades. En la Parte E se especifican los dispositivos de protección proyectados para 
proteger los conductores del alimentador de los motores contra sobre corrientes debidas a cortocircuitos o 
fallas a tierra.  
430-62. Capacidad o ajuste (carga del motor).  
a) Carga específica.  Un circuito alimentador que se utilice para la alimentación de unas cargas fijas 
específicas de motores y que conste de conductores di mensionados en base a 430 -24, debe estar dotado de 
un dispositivo de protección con un valor nominal o ajuste no mayor al mayor valor nominal o ajuste del 
dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado para cualquier  motor 
alimentado por el alimentador [con base en el valor máximo permitido para el tipo específico de uno de los       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
dispositivos protectores de acuerdo con 430 -52 ó 440 -22(a) para motocompresores con circuito hermético del 
refrigerante], más la suma de todas  las corrientes de plena carga de los demás motores del grupo. Para los 
cálculos anteriores, cuando en dos o más de los circuitos derivados del grupo se utilice un dispositivo de 
protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado del m ismo valor nominal o ajuste, uno de 
los dispositivos de protección se debe considerar como el de mayor corriente.  
Excepción 1: Cuando se utilicen uno o más interruptores automáticos de disparo instantáneo o 
protectores contra cortocircuito de motores para la protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito 
derivado de motores, tal como lo permite 430 -52(c), se debe aplicar el procedimiento descrito anteriormente 
para determinar el valor nominal máximo del dispositivo de protección del alimenta dor, con la siguiente 
prevención: Para efectos del cálculo, se debe asumir que todos los interruptores automáticos de disparo 
instantáneo o dispositivos de protección contra cortocircuito del motor tienen un valor nominal que no excede 
el porcentaje máximo  de la corriente de plena carga del motor que permite la Tabla 430 -52 para el tipo de 
dispositivo protector del alimentador empleado.  
Excepción 2: Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador también 
proporciona protección cont ra sobrecorriente para un centro de control de motores, se deben aplicar las 
disposiciones de 430 -94. 
b) Otras instalaciones.  Cuando los conductores del alimentador tengan una ampacidad mayor a la 
exigida en 430 -24, se permitirá que el valor nominal o de a juste del dispositivo de protección contra 
sobrecorriente del alimentador se base en la ampacidad de los conductores del alimentador.  
430-63. Capacidad o ajuste - Cargas de motor y otras cargas.  Cuando un alimentador alimente una 
carga de motor y otra carg a, el dispositivo protector del alimentador debe tener un valor nominal no menor al 
requerido para la suma de otra carga, más las siguientes:  
(1) Para un solo motor, el valor nominal permitido en 430 -52. 
(2) para un motocompresor hermético con refrigerante , el valor nominal permitido en 440 -22. 
(3) Para dos o más motores, el valor nominal permitido en 430 -62. 
Excepción:  Cuando el dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador proporciona la 
protección contra sobrecorriente para un centro de  control de motores, se deben aplicar las disposiciones de 
430-94. 
Parte F. Circuitos de control de motores  
430-71. Generalidades.  La Parte F contiene las modificaciones a los requisitos generales que se aplican a 
las condiciones particulares de los circui tos de control de motores.  
430-72. Protección contra sobrecorriente.  
a) Generalidades.  Un circuito de control de motores derivado del lado de la carga de un dispositivo o 
dispositivos de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito deriva do de motores y que funcione 
para controlar el motor o motores conectados a ese circuito derivado, debe estar protegido contra 
sobrecorriente de acuerdo con 430 -72. Dicho circuito de control conectado en derivación no se debe 
considerar como un circuito de rivado y se permitirá que esté protegido ya sea por un(os) dispositivo(s) de 
protección contra sobrecorriente del circuito derivado o por dispositivos de protección suplementaria. Un 
circuito de control de motores distinto del conectado en derivación debe estar protegido contra sobrecorriente 
de acuerdo con 725 -43 o con las Notas de las Tablas 11(a) y 11(b) del Capítulo 10, según sea aplicable.  
b) Protección de los conductores.  La protección contra sobrecorriente de los conductores se debe 
suministrar como se especifica en 430 -72(b)(1) o (b)(2).  
Excepción 1:  Cuando la apertura del circuito de control pudiera crear una situación de peligro, por 
ejemplo, el circuito de control de una bomba contra incendios y similares, los conductores de los circuitos de 
contr ol requerirán solamente protección contra cortocircuitos y fallas a tierra y se permitirá que estén 
protegidos por el dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra de los circuitos derivados.  
Excepción 2:  Se permitirá que los conductore s alimentados por el lado secundario de un transformador 
monofásico con secundario de sólo 2 hilos (una sola tensión) estén protegidos por el dispositivo de protección 
contra sobrecorriente del lado primario (alimentación) del transformador, siempre que es a protección no 
exceda el valor determinado al multiplicar el valor nominal máximo adecuado del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente para el conductor del secundario, según la Tabla 430 -72(b), por la relación de 
transformación de tensión del sec undario al primario. Los conductores del secundario del transformador 
(distintos de los de 2 hilos) no se deben considerar protegidos por la protección contra sobrecorriente del 
primario.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Tabla 430 -72(b). - Ajuste máximo de los dispositivos de protección co ntra sobrecorriente en 
amperes  
Conductores del 
circuito de control  Columna A  
Regla básica  Protección brindada por el dispositivo de protección de 
circuitos derivados del motor  
Columna B  
Conductores dentro del 
envolvente  Columna C  
Conductores que se 
extienden más allá del 
envolvente  
mm2 AWG  Cobre  Aluminio o 
aluminio 
recubierto 
de cobre  Cobre  Aluminio o 
aluminio 
recubierto 
de cobre  Cobre  Aluminio o 
aluminio 
recubierto 
de cobre  
0.824  18 7 — 25 — 7 — 
1.31 16 10 — 40 — 10 — 
2.08 14 Nota 1  — 100 — 45 — 
3.31 12 Nota 1  Nota 1  120 — 60 — 
5.26 10 Nota 1  Nota 1  160 — 90 — 
Mayor 
que 5.26  Mayor 
que 10  Nota 1  Nota 1  Nota 2  Nota 2  Nota 3  Nota 3  
NOTA 1. Valor especificado en 310 -15, según sea aplicable.  
NOTA 2. 400 por ciento del valor especificado en la Tabla 31 0-15(b)(17) para conductores a 60 °C.  
NOTA 3. 300 por ciento del valor especificado en la Tabla 310 -15(b)(16) para conductores a 60 °C.  
 
1) Protección independiente contra sobrecorriente.  Cuando el dispositivo de protección contra 
cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado del motor no brinda protección de acuerdo con 430 -72(b)(2), 
se debe suministrar una protección independiente contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente 
no debe exceder los valores especificados en la columna A  de la Tabla 430 -72(b).  
2) Dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado.  Se permitirá que los 
conductores estén protegidos por el dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito 
derivado del motor y s e requerirá solamente protección contra cortocircuitos y fallas a tierra. Cuando los 
conductores no se extienden más allá del envolvente del equipo de control del motor, el valor nominal del(los) 
dispositivo de protección no debe exceder el valor especific ado en la columna B de la Tabla 430 -72(b). 
Cuando los conductores se extienden más allá del envolvente del equipo de control del motor, el valor nominal 
del dispositivo de protección no debe exceder el valor especificado en la columna C de la Tabla 430 -72(b). 
c) Transformador del circuito de control.  Cuando se suministre un transformador para el circuito de 
control de motores, dicho transformador debe estar protegido de acuerdo con lo siguiente:  
Excepción:  La protección contra sobrecorriente se debe omitir cuando la apertura del circuito de control 
pudiera crear una situación de riesgo, como, por ejemplo, el circuito de control de un motor de una bomba 
contra incendios y similares.  
1) Conformidad con el Artículo 725.  Cuando el transformador alimenta un circu ito con potencia limitada 
Clase 1, un circuito de control remoto Clase 2 o Clase 3 que cumple los requisitos del Artículo 725, la 
protección debe cumplir con el Artículo 725.  
2) Conformidad con el Artículo 450.  Se permitirá proporcionar la protección de ac uerdo con 450 -3. 
3) Menos de 50 voltamperes.  Se permitirá que los transformadores de circuitos de control de menos de 
50 voltamperes nominales, que son parte integral del controlador del motor y que están ubicados dentro del 
envolvente del controlador del motor, estén protegidos por los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
del primario, medios de limitación por impedancia u otros medios de protección inherentes.  
4) Primario de menos de 2 amperes. Cuando la corriente nominal del primario del tran sformador del 
circuito de control es menor a 2 amperes, en el circuito primario se permitirá un dispositivo de protección 
contra sobrecorriente de valor nominal o ajustado para máximo el 500 por ciento de la corriente nominal del 
primario.  
5) Otros medios.  Se permitirá brindar protección por otros medios aprobados.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
430-73. Protección de conductores contra daños físicos.  Cuando el daño al circuito de control de 
motores se constituya en un riesgo, todos los conductores de dicho circuito de control remoto de m otores que 
estén fuera del propio dispositivo de control deben estar instalados en una canalización o estar protegidos de 
otra manera contra daños físicos.  
430-74. Disposición eléctrica de los circuitos de control. Cuando un conductor del circuito de contr ol 
del motor esté puesto a tierra, ese circuito debe estar dispuesto de modo que una falla a tierra del circuito de 
control remoto del controlador del motor:  
(1) no arranque el motor y  
(2) no evite la acción de los dispositivos manuales de parada o de los dispositivos de seguridad de 
parada automática.  
430-75. Desconexión.  
a) Generalidades. Los circuitos de control del motor deben estar instalados de modo que queden 
desconectados de todas las fuentes de alimentación cuando los medios de desconexión estén en  la posición 
abierta. Se permitirá que los medios de desconexión consten de dos o más dispositivos independientes, uno 
de los cuales desconecte el motor y el controlador de la fuente de alimentación del motor, y los demás 
desconecten el circuito de control  de motores de su fuente de alimentación. Cuando se utilicen dispositivos 
separados, deben estar ubicados inmediatamente adyacentes entre sí.  
Excepción 1: Cuando se requiera desconectar más de 12 conductores del circuito de control del motor, se 
permitirá que los medios de desconexión no estén localizados inmediatamente adyacentes entre sí, cuando se 
cumplen todas las condiciones siguientes:  
a. El acceso a las partes energizadas esté limitado a personas calificadas, de acuerdo con la Parte L de 
este Artícul o. 
b. Se coloque una señal permanente de advertencia en el exterior de todas las puertas o cubiertas de 
los envolventes de equipos que den acceso a partes vivas del circuito o circuitos de control de motores, que 
adviertan que el medio de desconexión del c ircuito de control del motor está ubicado a distancia y especifique 
la ubicación e identificación de cada medio de desconexión. Cuando las partes energizadas no estén en un 
envolvente de equipos, tal como lo permiten 430 -232 y 430 -233, se deben colocar una  o más señales 
adicionales de advertencia en lugar visible para las personas que puedan estar trabajando en el área donde 
haya partes energizadas.  
Excepción 2:  Se permitirá que el medio de desconexión del circuito de control del motor esté separado 
del med io de desconexión de la alimentación del controlador del motor, cuando la apertura de uno o más de 
los medios de desconexión del circuito de control del motor sea capaz de resultar en condiciones 
potencialmente inseguras para el personal o la propiedad, y se cumplan las condiciones de los incisos (a) y (b) 
de la Excepción 1 anterior.  
b) Transformador de control en el envolvente del controlador.  Cuando se use un transformador u otro 
dispositivo para obtener una tensión reducida para el circuito de control de l motor y esté ubicado en el 
envolvente del controlador, dicho transformador o dispositivo debe estar conectado al lado de la carga del 
medio de desconexión del circuito de control del motor.  
Parte G. Controladores de motores  
430-81. Generalidades.  En la P arte G se especifican los controladores adecuados para todo tipo de 
motores.  
a) Motores estacionarios de 93 watts ( ⅛ hp) o menos. Se permitirá que los medios de desconexión del 
circuito derivado sirvan como controlador de motores estacionarios de 93 watts (⅛ hp) o menos que 
normalmente se dejan funcionando y que estén construidos de modo que no se puedan dañar por 
sobrecargas o fallas al arrancar, tal como los motores de relojes y similares.  
b) Motores portátiles de 249 watts ( ⅓ hp) o menos. Para un motor p ortátil de 249 watts ( ⅓ hp) o menos, 
se permitirá que el controlador sea una clavija de conexión y un contacto o un conector de cordón.  
430-82. Diseño del controlador.  
a) Arranque y paro.  Cada controlador debe tener la capacidad de arrancar y parar el moto r que controla y 
de interrumpir la corriente de rotor bloqueado del motor.  
b) Autotransformador. Un arranque mediante autotransformador debe tener una posición de abierto “off”, 
una posición de marcha y como mínimo una posición de arranque, y debe estar di señado de modo que no 
pueda permanecer en la posición de arranque o en cualquier otra posición que pueda dejar inoperante el 
dispositivo de protección contra sobrecarga del circuito.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
c) Reóstatos.  Los reóstatos deben cumplir los siguientes requisitos:  
(1) Los reóstatos de arranque del motor deben estar diseñados de modo que el brazo de contacto no 
pueda quedar sobre segmentos intermedios. El punto o placa en la cual descansa el brazo cuando está en 
posición de arranque no debe estar conectado eléctricamente  con la resistencia.  
(2) Los reóstatos de arranque para motores de corriente continua operados desde una fuente de 
alimentación de tensión constante, deben estar equipados con dispositivos automáticos que interrumpan la 
alimentación antes de que la velocid ad del motor haya caído a menos de 1/3 de su valor nominal normal.  
430-83. Capacidades nominales.  El controlador debe tener un valor nominal tal como se especifica a 
continuación bajo las condiciones especificadas.  
a) Generalidades.  
1) Capacidades nominale s en kilowatts (hp) a la tensión de suministro.  Los controladores, diferentes 
de los interruptores automáticos de tiempo inverso y de los interruptores de caja moldeada, deben tener una 
capacidad nominal, a la tensión de suministro, no menor a la potencia nominal del motor.  
2) Interruptor automático. Se permitirá como controlador para todos los motores un interruptor 
automático de tiempo inverso del circuito derivado, clasificado en amperes. Cuando este interruptor 
automático se usa también para protección contra sobrecarga, debe cumplir con las disposiciones 
correspondientes de este Artículo concernientes a la protección contra sobrecarga.  
3) Interruptor de caja moldeada. Se permitirá un interruptor de caja moldeada clasificado en amperes 
como controlador p ara todos los tipos de motores.  
b) Motores pequeños.  Se permitirá instalar como controladores dispositivos como los especificados en 
430-81(a) y (b).  
c) Motores estacionarios de 1.5 kilowatts (2 hp) o menos.  Para los motores estacionarios de 1.5 kW  (2 
hp) nominales o menos y 300 volts o menos, se permitirá que funcione como controlador cualquiera de los 
siguientes:  
(1) Un interruptor para uso general con un valor nominal en amperes no menor al doble del valor nominal 
de corriente de plena carga del motor.  
(2) En circuitos de corriente alterna, un interruptor de acción rápida para uso general, adecuado 
solamente para uso en corriente alterna (no interruptores de acción rápida de corriente alterna y corriente 
continua para uso general), cuando el valor nomina l de corriente de plena carga del motor no es mayor del 80 
por ciento del valor nominal del interruptor, en amperes.  
d) Motores de alto par.  Para motores de alto par, el controlador debe tener un valor nominal de corriente 
de plena carga en servicio contin uo no menor al valor nominal de corriente de la placa de datos del motor. 
Para un controlador de motor clasificado en caballos de fuerza, pero no marcado con el anterior valor nominal 
de corriente, el valor nominal de corriente equivalente se debe determin ar a partir del valor nominal en 
caballos de fuerza, utilizando las Tablas 430 -247, 430 -248, 430 -249 ó 430 -250. 
e) Tensión nominal. Se permitirá instalar un controlador de una sola tensión nominal, por ejemplo, 240 
volts ó 480 volts, en un circuito en el q ue la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no exceda el 
valor nominal de tensión del controlador. Si el controlador fuera de tensión dual, por ejemplo: 120/240 volts ó 
480Y/277 volts, sólo se debe instalar en un circuito sólidamente puesto a tierra cuya tensión nominal entre 
cualquier conductor y tierra no sea mayor al menor de los dos valores de valor nominal del controlador, y la 
tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no exceda el valor más alto del valor nominal de tensión 
del c ontrolador.  
430-84. No es necesario que abra todos los conductores. No se exigirá que el controlador abra todos 
los conductores del motor.  
Excepción:  Cuando el controlador se utilice también como medio de desconexión, debe abrir todos los 
conductores de fa se del motor, según establece 430 -111. 
430-85. En conductores puestos a tierra . Se permitirá que un polo del controlador esté ubicado en un 
conductor puesto a tierra permanentemente, siempre que el controlador esté diseñado de modo que el polo 
del conducto r puesto a tierra no se pueda abrir sin que se abran simultáneamente todos los demás 
conductores del circuito.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
430-87. Número de motores alimentados por cada controlador.  Cada motor debe tener su propio 
controlador individual.  
Excepción 1:  Para motores de 1000 volts nominales o menos, se permitirá utilizar un solo controlador de 
valor nominal no menor al valor en caballos de fuerza equivalente de todos los motores del grupo, 
determinada de acuerdo con 430 -110(c)(1), bajo cualquiera de las condiciones siguie ntes:  
(1) Cuando varios motores accionen distintas partes de una sola máquina o pieza de aparato, como 
máquinas herramientas para el trabajo del metal o de la madera, grúas, montacargas y aparatos similares.  
(2) Cuando un grupo de motores esté protegido po r un solo dispositivo de sobrecorriente, como se 
permite en 430 -53(a).  
(3) Cuando un grupo de motores esté ubicado en un solo cuarto al alcance de la vista desde la ubicación 
del controlador.  
Excepción 2:  Se permitirá que el medio de desconexión del circui to derivado que sirve como controlador, 
tal como lo permite 430 -81(a), alimente a más de un motor.  
430-88. Motores de velocidad ajustable.  Los motores de velocidad ajustable que son controlados por 
medio de un regulador de campo deben estar equipados y con ectados de modo que no se puedan arrancar 
con un campo reducido.  
Excepción:  Se permitirá arrancar con un campo reducido, cuando el motor esté diseñado para arrancar 
de esa forma.  
430-89. Limitación de la velocidad.  Las máquinas de los siguientes tipos debe n estar provistas de 
dispositivos u otros medios limitadores de velocidad:  
(1) Motores de corriente continua excitados separadamente.  
(2) Motores en serie.  
(3) Grupos motor - generador y convertidores que puedan ser accionados a una velocidad excesiva del 
lado de corriente continua, ya sea por invertirse el sentido de la corriente o por una reducción de la carga.  
Excepción:  No se exigirán dispositivos o medios de limitación de velocidad separados bajo ninguna de las 
condiciones siguientes:  
(1) Cuando las ca racterísticas intrínsecas de las máquinas, del sistema o de la carga y sus conexiones 
mecánicas sean tales que limiten la velocidad con seguridad.  
(2) Cuando la máquina esté siempre bajo el control manual de un operario calificado.  
430-90. Combinación de p ortafusibles y desconectador como controlador.  El valor nominal de 
cualquier combinación de portafusibles y desconectador que se utilice como controlador de un motor debe ser 
tal que el portafusibles admita el tamaño de fusible especificado en la Parte C d e este Artículo para la 
protección contra sobrecargas del motor.  
Excepción:  Cuando se utilicen fusibles con un tiempo de retardo adecuado para las características de 
arranque del motor, se permitirá utilizar portafusibles de menor tamaño al especificado en  la Parte C de este 
Artículo.  
Parte H. Centros de control de motores  
430-92. Generalidades.  La Parte H trata de los centros de control de motores instalados para el control de 
motores, alumbrado y circuitos de potencia.  
430-94. Protección contra sobrecorri ente.  Los centros de control de motores deben estar dotados con 
protección contra sobrecorriente de acuerdo con las Partes A, B y G del Artículo 240. El valor nominal en 
amperes o el ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente no debe excede r el valor nominal de la 
barra conductora común de potencia. Esta protección debe ser proporcionada por:  
(1) Un dispositivo de protección contra sobrecorriente ubicado antes del centro de control de motores o  
(2) un dispositivo principal de protección cont ra sobrecorriente ubicado dentro del centro de control de 
motores.  
430-95. Equipo de acometida.  Si se utiliza como equipo de acometida, cada centro de control de motores 
debe estar equipado de un solo medio principal de desconexión que desconecte todos los  conductores de 
fase de acometida.  
Excepción: Se permitirá un segundo medio de desconexión de acometida para alimentar equipos 
adicionales.  
Cuando se proporcione un conductor puesto a tierra, el centro de control de motores debe tener un puente 
de unión pr incipal, dimensionado de acuerdo con 250 -28(d), dentro de una de las secciones para la conexión 
del conductor puesto a tierra, en el lado de alimentación, a la barra conductora de puesta a tierra de equipos 
del centro de control de motores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Excepción:  Se permitirá que se conecte como se indica en 250 -36 los sistemas con neutro puesto a tierra 
a través de una alta impedancia.  
430-96. Puesta a tierra.  Los centros de control de motores que consten de varias secciones deben estar 
conectados entre sí con un cond uctor de puesta a tierra de equipos o a una barra equivalente de puesta a 
tierra de equipos dimensionada de acuerdo con la Tabla 250 -122. Los conductores de puesta a tierra de 
equipos se deben conectar a esta barra de puesta a tierra de equipos o a un punt o terminal de puesta a tierra 
instalado en un centro de control de motores de una sola sección.  
430-97. Barras colectoras y conductores.  
a) Soporte y disposición.  Las barras colectoras deben estar protegidas contra daños físicos y sostenidas 
firmemente en su sitio. En una sección vertical sólo deben estar ubicados los conductores proyectados para 
terminar en esa sección, además de los necesarios para las interconexiones y el alambrado de control.  
Excepción: Se permitirá que los conductores atraviesen horizo ntalmente las secciones verticales siempre 
que estén separados de las barras colectoras, por una barrera.  
b) Disposición de las fases.  La disposición de las fases en las barras conductoras comunes de potencia 
trifásica, horizontales y verticales, debe ser A, B y C del frente hacia atrás, de arriba hacia abajo o de 
izquierda a derecha vistas desde la parte frontal del centro de control de motores. La fase B debe ser la fase 
que tiene la mayor tensión a tierra en sistemas trifásicos 4 hilos conectados en delt a. Se permitirán otras 
disposiciones de las barras colectoras para adiciones a instalaciones existentes, y se deben marcar.  
Excepción: Se permitirá que las unidades montadas por detrás conectadas a una barra conductora 
vertical que es común a las unidades montadas por el frente tengan las fases en orden C, B, A, siempre que 
estén debidamente identificadas.  
c) Espacio mínimo para el doblado de los cables.  El espacio mínimo para el doblado de las terminales 
en el centro de control de motores y el espacio míni mo en las canales, deben ser los requeridos en el Artículo 
312. 
d) Separación.  La separación entre las terminales de la barra conductora del centro de control de motores 
y otras partes metálicas desnudas, no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 430 -97. 
e) Barreras.  En todos los centros de control de motores de acometida se deben instalar barreras que 
separen las barras colectoras de acometida y las terminales del resto del centro de control de motores.  
430-98. Marcado.  
a) Centros de control de motor es. Los centros de control de motores deben estar marcados según  110-
21, y tales marcas deben estar claramente visibles después de la instalación. Las marcas deben incluir 
también el valor nominal de corriente de las barras conductoras comunes de potencia  y el valor nominal de 
cortocircuito del centro de control de motores.  
b) Unidades de control de motores.  Las unidades de control de motores instaladas en un centro de 
control de motores deben cumplir lo establecido en 430 -8. 
430-99. Corriente de falla dis ponible. La corriente de corto circuito disponible en el centro de control de 
motores y la fecha en que se realizó el cálculo de la corriente de cortocircuito, deberán ser documentadas y 
estar disponibles para las personas autorizadas para la verificación de la instalación  
Tabla 430 -97.- Espacio mínimo entre partes metálicas desnudas  
Tensión nominal  Entre partes vivas de polaridad opuesta.  
Partes vivas a tierra  
Sobre la superficie  Libres en el aire  
milímetros  
120 volts nominales máximo  19 12 12 
250 v olts nominales máximo  31 19 12 
600 volts nominales máximo  51 25 25 
 
Parte I. Medios de desconexión  
430-101. Generalidades.  La Parte I está prevista para exigir los medios de desconexión capaces de 
desconectar los motores y controladores del circuito.  
430-102. Ubicación.  
a) Controlador.  Se debe proporcionar un medio de desconexión individual para cada controlador.  El 
medio de desconexión se debe ubicar al alcance de la vista desde el lugar en que se encuentra el controlador.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Excepción 1:  En los circuitos de motores de más de 1000 volts nominales, se permitirá un medio de 
desconexión que pueda ser bloqueado de acuerdo con lo establecido en 110 -25 que esté fuera del alcance de 
la vista desde el controlador, siempre que el controlador esté marcado con una eti queta de advertencia que 
indique la ubicación del medio de desconexión.  
Excepción 2:  Se permitirá un solo medio de desconexión para un grupo de controladores coordinados 
que accionan varias partes de una sola máquina o pieza de un aparato. El medio de desc onexión debe estar 
ubicado al alcance de la vista desde los controladores, y tanto el medio de desconexión como los 
controladores deben estar ubicados al alcance de la vista desde la máquina o aparato.  
Excepción 3:  No se exigirá que el medio de desconexión  esté al alcance de la vista desde ensambles de 
válvulas activadas por motor que contengan el controlador donde tal ubicación introduce riesgos adicionales o 
los incrementa para las personas o la propiedad y se cumplan las condiciones de los literales (a) y (b).  
a. El ensamble de válvulas activadas por motor está marcado con una etiqueta de advertencia que 
indica la ubicación del medio de desconexión.  
b. El medio de desconexión pueda ser bloqueado de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
b) Motor . Se debe proporcionar un medio de desconexión para un motor de acuerdo con (b)(1) o (b)(2).  
1) Desconectador independiente para el motor.  Un medio de desconexión para el motor se debe ubicar 
al alcance de la vista desde el motor y la maquinaria accionada.  
2) Desconectador controlador. Se permitirá que el medio de desconexión del controlador que se exige 
según 430 -102(a) sirva como el medio de desconexión para el motor si está al alcance de la vista desde la 
ubicación del motor y de la maquinaria accionada.  
Excepción para (1) y (2):  No se exigirá el medio de desconexión para el motor bajo la condición (a) o la 
condición (b), que se describen a continuación, siempre que el medio de desconexión del controlador que se 
exige según 430 -102(a) se pueda bloquear de  acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25.  
a. Cuando dicha ubicación del medio de desconexión para el motor no es factible o introduce peligros 
adicionales o los incrementa para las personas o la propiedad.  
NOTA 1: Algunos ejemplos de peligros adic ionales o incrementados incluyen, pero no se limitan a motores 
con valor nominal mayor a 74.6 kW (100 hp), equipos de múltiples motores, motores sumergibles, motores 
asociados con accionamientos de velocidad ajustable y motores ubicados en lugares (clasifi cados) peligrosos.  
b. En instalaciones industriales, cuando las condiciones de mantenimiento y de supervisión garantizan 
por medio de procedimientos de seguridad escritos, que únicamente personas calificadas prestan servicio al 
equipo.  
430-103. Operación. El medio de desconexión debe abrir todos los conductores de fase de la 
alimentación y debe estar diseñado de modo que ningún polo se pueda operar independientemente. Se 
permitirá que el medio de desconexión esté en el mismo envolvente con el controlador. E l medio de 
desconexión debe estar diseñado de modo que no se pueda cerrar automáticamente.  
430-104. Indicadores.  El medio de desconexión debe indicar claramente si está en la posición abierta (off) 
o cerrada (on).  
430-105. Conductores puestos a tierra.  Se permitirá que un polo del medio de desconexión desconecte 
un conductor puesto permanentemente a tierra, siempre que el medio de desconexión esté diseñado de modo 
que el polo del conductor puesto a tierra no se pueda abrir sin desconectar simultáneamente to dos los 
conductores del circuito.  
430-107. Fácilmente accesible.  Por lo menos uno de los medios de desconexión debe ser fácilmente 
accesible.  
430-108. Todos los medios de desconexión.  Cada medio de desconexión en el circuito del motor entre 
el punto de uni ón al alimentador o al circuito derivado y el punto de conexión al motor, deben cumplir los 
requisitos de 430 -109 y 430 -110. 
430-109. Tipos de medios de desconexión. El medio de desconexión debe ser de uno de los tipos 
especificados en (a) siguiente a meno s que se permita algo diferente en (b) hasta (g), bajo las condiciones 
especificadas.  
a) Generalidades.  
1) Interruptor del circuito del motor.  Un interruptor aprobado de circuito de motor de valor nominal en 
caballos de fuerza.  
2) Interruptor automático de  caja moldeada.  Un interruptor automático aprobado de caja moldeada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
3) Interruptor de caja moldeada.  Un interruptor de caja moldeada aprobado.  
4) Interruptor automático de disparo instantáneo.  Un interruptor automático de disparo instantáneo que 
sea parte  de una combinación aprobada de controlador de motor.  
5) Combinación de controlador autoprotegido.  Una combinación aprobada de controlador 
autoprotegido.  
6) Controlador manual de motor.  Como medios de desconexión se permitirán controladores manuales 
aproba dos de motores, marcados adicionalmente como “adecuados como desconectadores de motores”, 
cuando estén instalados entre el dispositivo final de protección contra cortocircuito del circuito derivado del 
motor y el motor. Como medios de desconexión se permit irán controladores manuales aprobados de motores, 
marcados adicionalmente como “adecuados como desconectadores de motores”, en el lado de alimentación 
de los fusibles permitidos en 430 -52(c)(5). En este caso, los fusibles permitidos en 430 -52(c)(5) se debe n 
considerar fusibles suplementarios, y se deben instalar dispositivos adecuados de protección contra 
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado en el lado de alimentación de los controladores manuales de 
motores, marcados adicionalmente como “a decuados como desconectadores de motores”.  
7) Equipo de seccionamiento del sistema.  El equipo de seccionamiento del sistema debe estar 
aprobado para fines de desconexión. El equipo de seccionamiento del sistema se debe instalar en el lado de 
carga de la pr otección contra sobrecorriente y su medio de desconexión. El medio de desconexión debe ser 
uno de los tipos permitidos por 430 -109 (a)(1) hasta (a)(3).  
b) Motores estacionarios de 93 watts (1/8 hp) o menos.  Para motores estacionarios de 93 watts  (1/8 
hp) o menos, se permitirá que el dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito derivado sirva 
como el medio de desconexión.  
c) Motores estacionarios de 1.50 kilowatts (2 hp) o menos.  Para motores estacionarios de 1.50 
kilowatts (2 hp) o menos y 300 volts o menos, se permitirá que el medio de desconexión sea uno de los 
dispositivos especificados en (1), (2) o (3).  
(1) Un interruptor de uso general con un valor nominal en amperes no menor al doble del valor nominal 
de corriente de plena carga del m otor. 
(2) En circuitos de corriente alterna, un interruptor de acción rápida para uso general adecuado 
solamente para uso en corriente alterna (no interruptores de acción rápida de corriente alterna y corriente 
continua para uso general), cuando el valor n ominal de corriente de plena carga del motor no sea mayor del 
80 por ciento del valor nominal del interruptor, en amperes.  
(3) Un controlador manual aprobado de un motor, con un valor de potencia nominal no menor al valor 
nominal del motor, y marcado como “adecuado como desconectador del motor”.  
d) Motores con controladores tipo autotransformador. Para motores de más de 1.50 kilowatts (2 hp) 
hasta 74.60 kilowatts (100 hp) inclusive, se permitirá que el medio de desconexión separado exigido para un 
motor con  un controlador de tipo autotransformador, sea un interruptor para uso general, si se cumplen todas 
las disposiciones siguientes:  
(1) El motor acciona un generador equipado con protección contra sobrecarga.  
(2) El controlador es capaz de interrumpir la cor riente de rotor bloqueado del motor, está provisto de un 
relevador por falla de tensión eléctrica, y posee un dispositivo de protección contra sobrecarga del motor con 
ajuste no mayor que el 125 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del motor.  
(3) En el circuito derivado del motor, se proporcionan fusibles separados o un interruptor automático de 
tiempo inverso con valor nominal o ajustado a máximo el 150 por ciento de la corriente de plena carga  del 
motor.  
e) Desconectador de aislamient o (seccionador).  Para motores estacionarios de más de 30 kilowatts  
(40 hp) en corriente continua o de 75 kilowatts (100 hp) en corriente alterna, se permitirá que el medio de 
desconexión sea un interruptor para uso general o un desconectador, si están mar cados claramente con la 
advertencia: “No operar bajo carga”.  
f) Motores conectados con cordón y clavija. Para motores conectados con cordón y clavija, se permitirá 
que sirva como medio de desconexión una clavija de conexión y un contacto clasificados en ca ballos de 
fuerza, unas entradas superficiales con brida y un conector de cordón, o una clavija de conexión y un conector 
de cordón, cuyos valores nominales no sean menores a los del motor. No se requiere clavija de conexión, 
entradas superficiales con brid a, contactos o conectores de cordón con valor nominal en caballos de fuerza, 
para un aparato conectado con cordón y clavija, de acuerdo con 422 -33, un aire acondicionado para 
habitación, de acuerdo con 440 -63, o un motor portátil con valor nominal de 248.6 6 watts (1/3 de hp) o menos.  
g) Motores de alto par.  Para los motores de alto par, se permitirá que el medio de desconexión sea un 
interruptor para uso general.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
430-110. Capacidad nominal de corriente y capacidad de interrupción.  
a) Generalidades. El medio  de desconexión para los circuitos de motores de 1000 volts nominales o 
menos debe tener un valor nominal de corriente que sea como mínimo el 115 por ciento del valor nominal de 
corriente de plena carga del motor.  
Excepción:  Se permitirá que un interruptor  de circuito de motor, sin fusibles, con un valor nominal de 
potencia en caballos de fuerza no menor a la potencia del motor en caballos de fuerza, tenga un valor nominal 
en amperes menor al 115 por ciento del valor nominal de corriente de plena carga del motor.  
b) Para motores de alto par.  El medio de desconexión para un motor de alto par debe tener un valor 
nominal de corriente que sea como mínimo el 115 por ciento de la corriente que aparece en la placa de datos 
del motor.  
c) Para cargas combinadas. Cuando se usen juntos dos o más motores o cuando uno o más motores se 
usen en combinación con otras cargas, tales como calefactores de resistencia, y la carga combinada pueda 
estar simultáneamente sobre un solo medio de desconexión, el valor nominal de corrie nte y de potencia 
nominal en caballos de fuerza de la carga combinada se debe calcular como sigue:  
1) Valor nominal en caballos de fuerza.  El valor nominal del medio de desconexión se debe calcular 
sumando todas las corrientes, incluidas las cargas resisti vas, en la condición de plena carga y también en la 
condición de rotor bloqueado. Para los propósitos de este requisito, la corriente combinada a plena carga y la 
corriente combinada con rotor bloqueado así obtenida, se deben considerar como un solo motor de acuerdo 
con lo siguiente:  
La corriente de plena carga equivalente al valor de potencia nominal en caballos de fuerza de cada motor 
se debe seleccionar de las Tablas 430 -247, 430 -248, 430 -249 ó 430 -250. Estas corrientes de plena carga se 
deben sumar al v alor nominal de corriente en amperes de las demás cargas, para obtener la corriente 
equivalente de plena carga para la carga combinada.  
La corriente con rotor bloqueado equivalente al valor de potencia nominal en caballos de fuerza de cada 
motor se debe se leccionar de las Tablas 430 -251(a) o 430 -251(b). Las corrientes con rotor bloqueado se 
deben sumar al valor nominal en amperes de las demás cargas, para obtener una corriente equivalente con 
rotor bloqueado para la carga combinada.  
Cuando no se puedan arra ncar simultáneamente dos o más motores u otras cargas, se permitirá utilizar la 
mayor suma de corrientes con rotor bloqueado de un motor o grupo de motores que se puedan arrancar 
simultáneamente, y las corrientes de plena carga de otras cargas concurrentes , para determinar la corriente 
equivalente con rotor bloqueado, de las cargas combinadas simultáneamente. En los casos en que se 
obtienen corrientes nominales diferentes al aplicar estas tablas, se debe utilizar el valor más grande obtenido.  
Excepción:  Cuando parte de la carga concurrente es una carga resistiva y cuando el medio de 
desconexión es un interruptor con valor nominal en caballos de fuerza y en amperes, se permitirá que el 
interruptor utilizado tenga un valor de potencia nominal en caballos de fu erza no menor a la carga combinada 
de los motores, siempre que el valor nominal del interruptor en amperes no sea menor que la corriente con 
rotor bloqueado del motor o motores más la carga resistiva.  
2) Valor nominal en amperes. El valor nominal en ampere s del medio de desconexión no debe ser menor 
al 115 por ciento de la suma de todas las corrientes de la condición de plena carga determinada de acuerdo 
con 430 -110(c)(1).  
Excepción:  Se permitirá que un interruptor aprobado de circuito de motor, sin fusible s, con un valor de 
potencia nominal en caballos de fuerza igual o mayor a la potencia equivalente de las cargas combinadas, 
determinada de acuerdo con 430 -110(c)(1), tenga un valor nominal en amperes menor al 115 por ciento de la 
suma de todas las corrient es de la condición de plena carga.  
3) Motores pequeños.  Para los motores pequeños no tratados en las Tablas 430 -247, 430 -248, 430 -249 
ó 430 -250, se debe asumir que la corriente con rotor bloqueado es seis veces la corriente de plena carga.  
430-111. Descone ctador o interruptor automático utilizado como controlador y como medio de 
desconexión.  Se permitirá utilizar como controlador y como medio de desconexión un desconectador o 
interruptor automático que cumpla lo establecido en 430 -111(a) y que sea de uno de  los tipos especificados 
en 430 -111(b).  
a) Generalidades. El desconectador o interruptor automático cumple los requisitos para controladores 
especificados en 430 -83, abre todos los conductores de fase del motor, y está protegido por un dispositivo de 
prote cción contra sobrecorriente (el cual se permitirá que sea los fusibles del circuito derivado) en cada 
conductor de fase. Se permitirá que el dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege al 
controlador, sea parte del conjunto del controlador,  o sea separado. Un controlador de tipo autotransformador 
se debe suministrar con un medio de desconexión separado.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
b) Tipo.  El dispositivo debe ser de uno de los tipos especificados a continuación:  
(1) Interruptor de ruptura en aire. Un interruptor de rup tura en aire que se accione directamente al jalar 
de una palanca o manija.  
(2) Interruptor automático de tiempo inverso. Un interruptor automático de tiempo inverso que se accione 
directamente al jalar de una palanca o manija. Se permitirá que el interrupt or automático sea operable tanto 
manualmente como eléctricamente.  
(3) Interruptor en aceite. Un interruptor en aceite usado en un circuito cuyo valor nominal no exceda los 
1000 volts o 100 amperes, o en un circuito que exceda ese valor, cuando esté supervi sado por personal 
experto. Se permitirá que el interruptor en aceite sea operable tanto manualmente como eléctricamente.  
430-112. Motores con un solo medio de desconexión.  Cada motor debe estar equipado con un medio 
de desconexión individual.  
Excepción:  Se permitirá que un solo medio de desconexión alimente a un grupo de motores si se cumple 
cualquiera de las condiciones (a), (b) o (c). El medio de desconexión debe tener un valor nominal de acuerdo 
con 430 -110(c).  
(a) Cuando varios motores accionen distinta s partes de una sola máquina o pieza de aparato, tales 
como máquinas herramientas para el trabajo del metal o de la madera, grúas y montacargas.  
(b) Cuando un grupo de motores esté protegido por un conjunto de dispositivos para protección del 
circuito deri vado, como lo permite 430 -53(a).  
(c) Cuando un grupo de motores esté ubicado en un solo cuarto al alcance de la vista desde el lugar 
donde se encuentran los medios de desconexión.  
430-113. Energía desde más de una fuente.  Los motores y los equipos accionad os por motores que 
reciban energía eléctrica desde más de una fuente deben estar dotados de medios de desconexión en cada 
una de las fuentes de alimentación, ubicado inmediatamente al lado del equipo alimentado. Se permitirá que 
cada fuente tenga un medio de desconexión separado.  
Cuando se suministran múltiples medios de desconexión, se debe proporcionar un anuncio permanente de 
advertencia sobre o adyacente a cada medio de desconexión.  
Excepción 1:  Cuando un motor reciba energía eléctrica desde más de una fuente, no se exigirá que el 
medio de desconexión de la fuente principal de alimentación al motor esté colocado inmediatamente al lado 
del motor, siempre que el medio de desconexión del controlador pueda ser bloqueado de acuerdo a lo 
establecido en 110 -25. 
Excepción 2: No se exigirá un medio de desconexión separado para circuitos de control remoto de Clase 
2 que cumplan con el Artículo 725, que no tengan más de 30 volts nominales, estén aislados y no puestos a 
tierra.  
Parte J. Sistemas de accionamiento de v elocidad ajustable  
430-120. Generalidades.  Las disposiciones de instalación de las Partes A hasta I son aplicables a menos 
que estén modificadas o complementadas por la Parte J:  
NOTA:  Se puede presentar resonancia eléctrica como resultado de la interacción  de corrientes no 
sinusoidales de este tipo de carga con capacitores de corrección del factor de potencia.  
430-122. Conductores - ampacidad y tamaño mínimos.  
a) Conductores del alimentador/circuito derivado.  Los conductores del circuito que alimentan equip os 
de conversión de potencia incluidos como parte de un sistema de accionamiento de velocidad ajustable deben 
tener una ampacidad no menor a 125 por ciento de la corriente de entrada nominal al equipo de conversión de 
potencia.  
NOTA: El equipo de conversió n de potencia puede tener valores nominales múltiples de potencia y 
corrientes de entradas correspondientes.  
b) Dispositivo para derivación (bypass).  Para un sistema de accionamiento de velocidad ajustable que 
utiliza un dispositivo para derivación (bypass ), la ampacidad del conductor no debe ser menor a la exigida por 
430-6. La ampacidad de los conductores del circuito que alimentan al equipo de conversión de potencia 
incluido como parte de un sistema de accionamiento de velocidad ajustable que utiliza un dispositivo para 
derivación (bypass) debe ser la mayor de las siguientes:  
(1) 125 por ciento de la corriente de entrada nominal al equipo de conversión de fuerza.  
(2) 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga del motor tal como se determina en 430-6.       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
430-124. Protección contra sobrecarga. Se debe suministrar protección contra sobrecarga del motor.  
a) Incluida en el equipo de conversión de potencia.  Cuando el equipo de conversión de potencia está 
marcado para indicar que se incluye la protección contra sobrecarga del motor, no se exigirá protección 
adicional contra sobrecarga.  
b) Circuitos de desviación (bypass).  Para sistemas de accionamiento de velocidad ajustable que utilizan 
un dispositivo de desviación para permitir el funcionamiento del moto r a la velocidad nominal de plena carga, 
se debe suministrar protección contra sobrecarga del motor, como la descrita en el Artículo 430, Parte C, en el 
circuito de desviación.  
c) Aplicaciones con múltiples motores.  Para aplicaciones con múltiples motores,  se debe proporcionar 
protección individual contra sobrecarga del motor de acuerdo con el Artículo 430, Parte C.  
430-126. Protección contra sobretemperatura del motor.  
a) Generalidades. Los sistemas de accionamiento de velocidad ajustable deben proteger co ntra 
condiciones de sobretemperatura del motor cuando el motor no tiene el valor nominal para operar a la 
corriente nominal de la placa de datos en el intervalo de velocidad exigido por la aplicación. Esta protección se 
debe suministrar además de la protec ción del conductor exigida en 430 -32. La protección se debe brindar por 
uno de los siguientes medios:  
(1) Protector térmico del motor, de acuerdo con 430 -32. 
(2) Sistema de accionamiento de velocidad ajustable con protección contra sobrecarga sensible a la  
velocidad y a la carga y memoria de retención de la temperatura a la parada o la pérdida de la energía.  
Excepción para (2):  Para las cargas de servicio continuo no se exigirá memoria de retención de la 
temperatura a la parada o la pérdida de la energía.  
(3) Relevador de protección contra sobretemperatura que utilice detectores térmicos en el motor y que 
cumple con los requisitos de 430 -32(a)(2) o (b)(2).  
(4) Detector térmico en el motor cuyas comunicaciones son recibidas por el sistema de accionamiento 
de velocidad ajustable que actúa de acuerdo con éstas.  
NOTA:  La relación entre la corriente del motor y la temperatura del motor cambia cuando el motor es 
operado por un accionamiento de velocidad ajustable. En algunas aplicaciones, el sobrecalentamiento de l os 
motores se puede presentar cuando operan a velocidad reducida, incluso en niveles de corriente menores a la 
corriente nominal de plena carga de los motores. El sobrecalentamiento puede ser el resultado de la reducida 
refrigeración disminuida del motor c uando el ventilador montado en su eje funciona a una velocidad menor de 
las revoluciones por minuto de la placa de datos. Como parte del análisis para determinar si se producirá 
sobrecalentamiento, es necesario considerar las curvas de capacidad de par con tinuo del motor dadas las 
condiciones de la aplicación. Esto facilitará el determinar si la protección contra so brecarga del motor podrá, 
por sí  misma, brindar la protección contra el sobrecalentamiento. Estos requisitos de protección contra el 
sobrecalent amiento están previstos únicamente para aplicaciones en las que se usan accionamientos de 
velocidad ajustable, tal como se define en el Artículo 100.  
 Para motores que emplean sistemas externos de refrigeración por líquido o aire forzado, se puede 
presenta r sobretemperatura si el sistema de refrigeración no está funcionando.  
Aunque este problema no es único de las aplicaciones de velocidad ajustable, con más frecuencia se 
encuentran motores con refrigeración externa con tales aplicaciones. En estos casos, s e recomienda  la 
protección contra sobretemperatura que usa la detección directa de la temperatura [por ejemplo,  430-
126(a)(1), (a)(3) o (a)(4)], o deben suministrar medios adicionales para garantizar que el sistema de 
refrigeración esté funcionando (dete cción de flujo o presión, enclavamiento del sistema de accionamiento de 
velocidad ajustable y el sistema de refrigeración, etc.)  
b) Aplicaciones de múltiples motores.  Para aplicaciones de múltiples motores, se debe proporcionar 
protección individual contra  sobretemperatura del motor, según se requiere en 430 -126(a).  
c) Rearranque automático y parada sistemática.  Las disposiciones de 430 -43 y 430 -44 se deben aplicar 
a los medios de protección contra sobretemperatura del motor.  
430-128. Medios de desconexión.  Se permitirá que los medios de desconexión estén en la línea de 
entrada al equipo de conversión y deben tener un valor nominal no menor al 115 por ciento de la corriente 
nominal de entrada de la unidad de conversión.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
430-130. Protección contra fallas a ti erra y cortocircuitos de un circuito derivado para circuitos de 
un solo motor que contengan equipos de conversión de potencia.  
a) Circuitos que contienen equipos de conversión de potencia.  Los circuitos que contengan equipos 
de conversión de potencia deben  estar protegidos mediante un dispositivo de protección contra fallas a tierra y 
cortocircuitos de circuitos derivados, de acuerdo con lo siguiente:  
(1) El valor nominal y tipo de protección deben determinarse según lo establecido en las secciones  430-
52(c)(1), (c)(3), (c)(5) o (c)(6), mediante la aplicación del valor nominal de la corriente de plena carga de la 
carga del motor, según se determina en 430 -6.  
(2) Donde los valores máximos nominales de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del ci rcuito 
derivado estén estipulados para tipos de dispositivos específicos en las instrucciones del fabricante para los 
equipos de conversión de potencia o estén de algún otro modo marcados en el equipo, no se deben exceder, 
aún si se permiten valores más al tos en la sección 430 -130(a)(1).  
(3) Se permitirá un controlador combinado autoprotegido únicamente donde esté específicamente 
identificado en las instrucciones del fabricante para equipos de conversión de potencia o si estuviera marcado 
de algún otro modo  en el equipo.  
NOTA : El tipo de dispositivo de protección, su valor nominal y sus ajustes generalmente están marcados o 
se suministran en el equipo de conversión de potencia.  
(4) Cuando un interruptor de disparo instantáneo o fusibles semiconductores estén  permitidos de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante del variador para su uso como dispositivo de protección contra 
cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado para equipos de conversión de potencia, deben ser provistos 
como parte integral de un solo conjunto aprobado que incorpora tanto el dispositivo de protección como el 
equipo de conversión de potencia.  
b) Dispositivo de circuito en derivación (bypass).  La protección contra cortocircuito y fallas a tierra de 
un circuito derivado también debe ser provista para uno o más dispositivos/de circuitos en derivación (bypass). 
Donde un solo dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra de un circuito derivado esté 
provisto para circuitos que contengan tanto equipos de conversión  de potencia como un circuito en derivación 
(bypass), el tipo de dispositivo de protección del circuito derivado y su valor nominal o ajuste debe cumplir con 
lo determinado para el equipo de conversión de potencia y para el equipo del dispositivo del circu ito en 
derivación (bypass) . 
430-131. Varios motores o cargas en un circuito derivado que incluye equipos de conversión de 
potencia.  Para instalaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en la sección 430 -53, que 
incluyan uno o más convertido res de potencia, los fusibles de protección contra cortocircuito y fallas a tierra  de 
un circuito derivado o los interruptores automáticos de circuitos de tiempo inverso deben ser de un tipo y un 
valor nominal o ajuste que estén permitidos para uso con equ ipos de conversión de potencia, mediante la 
aplicación del valor nominal de corriente de plena carga de la carga del motor conectado de acuerdo con lo 
establecido en la sección 430 -53. Para los fines de las secciones 430 -53 y 430 -131, el equipo de conversi ón 
de potencia debe ser considerado un controlador de motor.  
Parte K. Circuitos de motores de más de 1000 volts nominales  
430-221. Generalidades.  La Parte K considera los riesgos adicionales debidos al uso de tensiones altas. 
Complementa o modifica las otr as disposiciones de este Artículo.  
430-222. Identificación de los controladores. Además del marcado que requiere 430 -8, el controlador 
debe tener identificado la tensión de control.  
430-223. Conexión de la canalización a los motores.  Se permitirá emplear t ubo conduit metálico flexible 
o tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, que no tenga más de 1.80 metros de longitud, para la 
conexión de las canalizaciones al envolvente de las terminales del motor.  
430-224. Tamaño de los conductores. Los conductores que alimentan los motores deben tener una 
ampacidad no menor a la corriente a la cual se ajusta el disparo del dispositivo o dispositivos de protección 
contra sobrecarga de los motores.  
430-225. Protección contra sobrecorriente del circuito del  motor.  
a) Generalidades.  Todos los circuitos de motor deben incluir protección coordinada para interrumpir 
automáticamente las corrientes de falla y de sobrecarga en el motor, los conductores del circuito del motor y 
los aparatos de control del motor.  
Excepción:  Cuando un motor sea crítico para una operación y el motor deba funcionar hasta que falle, si 
fuera necesario, para evitar un riesgo mayor a las personas, se permitirá conectar el dispositivo de detección a 
un indicador o alarma supervisados, en lug ar de interrumpir el circuito del motor.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
b) Protección contra sobrecarga.  
1) Tipo del dispositivo de protección contra sobrecarga. Todos los motores deben estar protegidos 
contra el calentamiento peligroso debido a sobrecargas o fallas al arrancar el motor , mediante un protector 
térmico integrado en el motor o dispositivos exteriores detectores de corriente, o ambos. Se deben determinar 
bajo supervisión de ingeniería los ajustes del dispositivo de protección para cada circuito de motor.  
2) Motores de corrie nte alterna de rotor devanado.  Se debe considerar que los circuitos del secundario 
de los motores de corriente alterna de rotor devanado, incluidos sus conductores, controladores y resistencias, 
clasificados para esta aplicación, están protegidos contra so brecorriente por los medios de protección contra 
sobrecarga del motor.  
3) Operación.  La operación del dispositivo de interrupción de sobrecarga debe desconectar 
simultáneamente todos los conductores de fase.  
4) Restablecimiento automático.  Los dispositivos  detectores de sobrecarga no se deben restablecer 
automáticamente después de dispararse, a menos que su restablecimiento no produzca un rearranque 
automático del motor o no exista riesgo para las personas si se rearranca el motor y su maquinaria conectada.  
c) Protección contra corrientes de falla.  
1) Tipo de protección. Todos los circuitos de motores deben estar protegidos contra corrientes de falla tal 
como se especifica en (1)(a) o (1)(b).  
a) Un interruptor automático de un tipo y valor nominal adecuados y dispuesto de modo que pueda 
recibir servicio sin ningún riesgo . El interruptor automático debe desconectar simultáneamente todos los 
conductores de fase. Se permitirá que el interruptor automático detecte la corriente de falla por medio de 
elementos sens ores integrados o externos.  
b) Fusibles de un tipo y valor nominal adecuados, instalados en cada conductor de fase.  Los 
fusibles se deben usar con un medio de desconexión adecuado, o deben ser de un tipo que permita usarlos 
también como el medio de descone xión. Deben estar instalados de modo que no se pueda efectuar su 
servicio mientras estén energizados.  
2) Recierre. Los dispositivos de interrupción de la corriente de falla no deben volver a cerrar 
automáticamente el circuito.  
Excepción:  Se permitirá el re cierre automático de un circuito cuando el circuito esté expuesto a fallas 
transitorias y cuando su recierre automático no cree peligro para las personas.  
3) Protección combinada.  Se permitirá que el mismo dispositivo proporcione la protección contra 
sobre cargas y contra corrientes de falla.  
430-226. Capacidad nominal de los dispositivos de control de motores.  La corriente máxima de 
disparo de los relevadores de sobrecorriente (sobrecarga) o de otros dispositivos de protección de los motores 
no debe exceder  el 115 por ciento del valor nominal continuo de corriente del controlador. Cuando el medio de 
desconexión del circuito derivado del motor sea independiente del controlador, el valor nominal de corriente 
del medio de desconexión no debe ser menor la corrie nte máxima de disparo de los relevadores de 
sobrecorriente que haya en el circuito.  
430-227. Medio de desconexión. El medio de desconexión del controlador debe ser capaz de ser 
bloqueado de acuerdo con lo establecido en 110 -25. 
Parte L. Protección de parte s vivas para todas las tensiones  
430-231. Generalidades. La Parte L especifica que las partes vivas deben estar protegidas de una 
manera que se considere aprobada para los peligros involucrados.  
430-232. Donde se requiera.  Las partes vivas expuestas de los  motores y controladores que funcionen a 
50 volts o más entre terminales, deben estar resguardadas contra contactos accidentales, mediante una 
envolvente o por su ubicación, como se indica a continuación:  
(1) Mediante su instalación en un local o envolvent e que sea accesible sólo a personas calificadas.  
(2) Mediante su instalación en un balcón, galería o plataforma elevadas y que no permitan el acceso a 
personas no calificadas.  
(3) Mediante su elevación a una altura de 2.50 metros o más sobre el piso.  
Excep ción: No se exigirá que las partes vivas de los motores que operan a más de 50 volts entre 
terminales tengan protección adicional para motores estacionarios que tienen conmutadores, colectores y 
montajes de escobillas ubicados dentro de los soportes del ex tremo del motor y no conectados 
conductivamente a circuitos de alimentación que operan a más de 150 volts a tierra.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
430-233. Protección para operadores.  Cuando las partes vivas de los motores o controladores que 
funcionen a más de 50 volts a tierra, estén resguardadas contra el contacto accidental sólo por su ubicación 
tal como se especifica en 430 -232, y cuando sea necesario hacer ajustes u otros trabajos de mantenimiento 
durante el funcionamiento de los aparatos, se deben instalar tapetes o tarimas aislan tes de modo que la 
persona encargada no pueda tocar fácilmente las partes vivas a menos que esté parada sobre el tapete o la 
tarima aislada.  
NOTA: En cuanto al espacio de trabajo, véase 110 -26 y 110 -34. 
Parte M. Puesta a tierra para todas las tensiones  
430-241. Generalidades.  La Parte M especifica la puesta a tierra de las partes metálicas expuestas no 
portadoras de corriente que se puedan llegar a energizar, de los bastidores de los motores y controladores, 
para evitar una tensión mayor con respecto a tier ra en el caso de un contacto accidental entre las partes 
energizadas y los bastidores. El aislamiento, la separación o el resguardo son alternativas adecuadas para la 
puesta a tierra de motores bajo ciertas condiciones.  
430-242. Motores estacionarios.  Los armazones de los motores estacionarios se deben poner a tierra en 
cualquiera de las circunstancias siguientes:  
(1) Cuando estén alimentados por conductores con envolvente metálico.  
(2) Cuando estén en un lugar mojado y no estén aislados o resguardados.  
(3) Cuando estén en un lugar (clasificado) peligroso.  
(4) Si el motor funciona con algún terminal a más de 150 volts a tierra. Cuando el armazón del motor no 
esté puesto a tierra, debe estar aislado de la tierra en forma permanente y eficaz.  
430-243. Motores portátiles.  Los armazones de los motores portátiles que funcionen a más de 150 volts 
a tierra se deben poner a tierra o resguardar.  
NOTA 1 : Para la puesta a tierra de aparatos portátiles en lugares no residenciales, véase 250 -114(4).  
NOTA 2:  Para el color de los conductores de puesta a tierra de los equipos, véase 250 -119(c).  
Excepción 1:  No se exigirá que las herramientas aprobadas accionadas por motor, los aparatos 
aprobados accionados por motor y el equipo aprobado accionado por motor estén puestos a tie rra si están 
protegidos por un sistema de doble aislamiento o su equivalente. El equipo con doble aislamiento debe estar 
marcado.  
Excepción 2:  Las herramientas aprobadas accionadas por motor, los aparatos aprobados accionados por 
motor y el equipo aprobado  accionado por motor conectados con cordón y clavija de conexión diferentes a los 
que se exige poner a tierra de acuerdo con 250 -114. 
430-244. Controladores.  Las cubiertas o gabinetes de los controladores se deben conectar al conductor 
de puesta a tierra d e equipos, independientemente de la tensión. Los envolventes de los controladores deben 
tener medios para conectar una terminación de un conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo con 
250-8. 
Excepción:  No se exigirá poner a tierra los envolventes unidos a equipos portátiles no puestos a tierra.  
430-245. Método de puesta a tierra. La conexión al conductor de puesta a tierra de equipos se debe 
hacer según se especifica en la Parte F del Artículo 250.  
a) Puesta a tierra a través de la caja de terminal es. Cuando el alambrado a un motor conste de cables 
con envolvente metálico o canalizaciones metálicas, se deben instalar cajas de empalme para alojar las 
terminales de los motores, y la armadura del cable o las canalizaciones metálicas se deben conectar a  ellas 
de la manera especificada en 250 -96(a) y 250 -97. 
b) Separación entre la caja de empalmes y el motor. Se permitirá que la caja de empalme exigida en 
430-245(a) esté separada del motor a no más de 1.80 m, siempre que las terminales hasta el motor sean  
conductores trenzados dentro de un cable tipo AC, cable tipo MC de cinta metálica entrelazada, si están 
aprobados e identificados de acuerdo con 250 -118(10)(a), o cordones armados o sean terminales trenzadas 
encerradas en tubo conduit metálico flexible he rmético a los líquidos, tubo conduit metálico flexible, tubo 
conduit metálico semipesado, tubo conduit metálico pesado o Tubo conduit metálico ligero  con Designación 
métrica no menor al 12 (tamaño comercial 3/8 de pulgada), con la armadura o canalización c onectados tanto 
al motor como a la caja. Se permitirá utilizar tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos y tubo 
conduit no metálico pesado, para encerrar las terminales hasta el motor, siempre que esas terminales sean 
trenzadas y que el co nductor exigido para la puesta a tierra de equipos esté conectado tanto al motor como a 
la caja.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Cuando se utilicen conductores terminales trenzadas, protegidas como se indica anteriormente, cada hilo 
dentro del conductor no debe ser de un tamaño mayor al 5.26 mm2 (10 AWG) y deben cumplir los demás 
requisitos de esta NOM relativos a los conductores usados en canalizaciones.  
c) Puesta a tierra de los dispositivos instalados en controladores.  Los secundarios de los 
transformadores para instrumentos y las part es metálicas expuestas no portadoras de corriente u otras partes 
conductoras o las cajas de los transformadores para instrumentos, medidores, instrumentos y relevadores, se 
deben poner a tierra tal como se especifica en 250 -170 hasta 250 -178. 
Parte N. Tabl as 
Tabla 430 -247.- Corriente a plena carga para motores de corriente continua  
Los siguientes valores de corriente a plena carga* son para motores que funcionan a su velocidad básica.  
Valor nominal en  Tensión nominal de armadura  
kW hp 120 volts  240 volts  500 volts  
Amperes  
0.19 ¼ 3.1 1.6 — 
0.25 ⅓ 4.1 2 — 
0.37 ½ 5.4 2.7 — 
0.56 ¾ 7.6 3.8 — 
0.75 1 9.5 4.7 — 
1.12 1 ½ 13.2 6.6 — 
1.5 2 17 8.5 — 
2.25 3 25 12.2 — 
3.75 5 40 20 — 
5.6 7 ½ 58 29 13.6 
7.5 10 76 38 18 
11.2 15 — 55 27 
14.9 20 — 72 34 
18.7 25 — 89 43 
22.4 30 — 106 51 
29.8 40 — 140 67 
37.3 50 — 173 83 
44.8 60 — 206 99 
56 75 — 255 123 
75 100 — 341 164 
93 125 — 425 205 
112 150 — 506 346 
149 200 — 675 330 
* Estos valores son promedios para corriente continua . 
 
Tabla 430 -248.- Corrient e a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna  
Los siguientes valores de corriente a plena carga corresponden a motores que funcionan a la velocidad 
usual y motores con características normales de par. Las tensiones listadas son las nominales de los motores. 
Las corrientes listadas deben utilizarse para sistemas de tensiones nominales de 110 a 120 volts y de 220 a 
240 volts.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
kW hp 115 volts  127 volts  208 volts  230 volts  
Amperes  
0.12 1/6 4.4 4 2.4 2.2 
0.19 ¼ 5.8 5.3 3.2 2.9 
0.25 ⅓ 7.2 6.5 4 3.6 
0.37 ½ 9.8 8.9 5.4 4.9 
0.56 ¾ 13.8 11.5 7.6 6.9 
0.75 1 16 14 8.8 8 
1.12 1 ½ 20 18 11 10 
1.5 2 24 22 13.2 12 
2.25 3 34 31 18.7 17 
3.75 5 56 51 30.8 28 
5.6 7 ½ 80 72 44 40 
7.5 10 100 91 55 50 
 
Tabla 430 -249.- Corriente a plena carga para moto res de dos fases de corriente alterna (4 hilos)  
Los siguientes valores de corriente a plena carga corresponden a motores que funcionan a las velocidades 
usuales de motores con bandas y a motores con características normales de par. La corriente en el condu ctor 
común de un sistema de dos fases de 3 hilos será de 1.41 veces el valor dado. Las tensiones relacionadas 
son las nominales de los motores. Las corrientes enumeradas se permitirán para sistemas con intervalos de 
tensión de 110 a 120 volts, 220 a 240 vo lts, 440 a 480 volts y 550 a 600 volts.  
kW hp Tipo de inducción de jaula de ardilla y de rotor devanado  
115 volts  230 volts  460 volts  575 volts  2300 volts  
Amperes  
0.37 ½ 4 2 1 0.8 — 
0.56 ¾ 4.8 2.4 1.2 1 — 
0.75 1 6.4 3.2 1.6 1.3 — 
1.12 1 ½ 9 4.5 2.3 1.8 — 
1.5 2 11.8 5.9 3 2.4 — 
2.25 3 — 8.3 4.2 3.3 — 
3.75 5 — 13.2 6.6 5.3 — 
5.6 7 ½ — 19 9 8 — 
7.5 10 — 24 12 10 — 
11.2 15 — 36 18 14 — 
14.9 20 — 47 23 19 — 
18.7 25 — 59 29 24 — 
22.4 30 — 69 35 28 — 
29.8 40 — 90 45 36 — 
37.3 50 — 113 56 45 — 
44.8 60 — 133 67 53 14 
56 75 — 166 83 66 18 
75 100 — 218 109 87 23 
93 125 — 270 135 108 28 
120 150 — 312 156 125 32 
149 200 — 416 208 167 43 
       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Tabla 430 -250.- Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna  
Los siguientes valores d e corrientes de plena carga son típicos para motores que funcionan a las 
velocidades usuales de motores con bandas y motores con características normales de par.  
Las tensiones enumeradas son las nominales de los motores. Las corrientes enumeradas se permit irán 
para sistemas con intervalos de tensión de 110 a 120 volts, 220 a 240 volts, 440 a 480 volts y 550 a 600 volts.  
kW hp Tipo de inducción de jaula de ardilla y de rotor devanado. 
(amperes)  Tipo síncrono de factor de 
potencia unitario* (amperes)  
115 
volts 200 
volts  208 
volts  230 
volts  460 
volts  575 
volts  2300 
volts  230 
volts  460 
volts  575 
volts  2300 
volts  
0.37 ½ 4.4 2.5 2.4 2.2 1.1 0.9 — — — — — 
0.56 ¾ 6.4 3.7 3.5 3.2 1.6 1.3 — — — — — 
0.75 1 8.4 4.8 4.6 4.2 2.1 1.7 — — — — — 
1.12 1 ½ 12 6.9 6.6 6 3 2.4 — — — — — 
1.5 2 13.6 7.8 7.5 6.8 3.4 2.7 — — — — — 
2.25 3 — 11 10.6 9.6 4.8 3.9 — — — — — 
3.75 5 — 17.5 16.7 15.2 7.6 6.1 — — — — — 
5.6 7 ½ — 25.3 24.2 22 11 9 — — — — — 
7.5 10 — 32.2 30.8 28 14 11 — — — — — 
11.2 15 — 48.3 46.2 42 21 17 — — — — — 
14.9 20 — 62.1 59.4 54 27 22 — — — — — 
18.7 25 — 78.2 74.8 68 34 27 — 53 26 21 — 
22.4 30 — 92 88 80 40 32 — 63 32 26 — 
29.8 40 — 120 114 104 52 41 — 83 41 33 — 
37.3 50 — 150 143 130 65 52 — 104 52 42 — 
44.8 60 — 177 169 154 77 62 16 123 61 49 12 
56 75 — 221 211 192 96 77 20 155 78 62 15 
75 100 — 285 273 248 124 99 26 202 101 81 20 
93 125 — 359 343 312 156 125 31 253 126 101 25 
112 150 — 414 396 360 180 144 37 302 151 121 30 
150 200 — 552 528 480 240 192 49 400 201 161 40 
187 250 — --- --- --- 302 242 60 — — — — 
224 300 — — — — 361 289 72 — — — — 
261 350 — — — — 414 336 83 — — — — 
298 400 — — — — 477 382 95 — — — — 
336 450 — — — — 515 412 103 — — — — 
373 500 — — — — 590 472 118 — — — — 
*Para factores de potencia de 90 por ciento y 80 por ciento, las cifras anteriores se deben multiplicar respectivamente 
por 1.10 y 1.25  
 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Tabla 430 -251(a). - Conversión de corrientes monofásicas a rotor bloqueado, para  la selección de los 
medios de desconexión y controladores de los motores,  de acuerdo a lo s valores nominales de 
tensión y potencia en kW  
Para su uso solamente con 430 -110, 440 -12, 440 -41 y 455 -8(c). 
kW hp Corriente monofásica máxima a rotor bloqueado  
115 volts  208 volts  230 volts  
Amperes  
0.37 ½ 58.8 32.5 29.4 
0.56 ¾ 82.8 45.8 41.4 
0.75 1 96 53 48 
1.12 1 ½ 120 66 60 
1.5 2 144 80 72 
2.25 3 204 113 102 
3.75 5 336 186 168 
5.6 7 ½ 480 265 240 
7.5 10 600 332 300 
 
Tabla 430 -251(b). - Conversión de corriente polifásica máxima a rotor bloqueado, diseños  B, C, y D, 
para la selección de me dios de desconexión y controladores, determinados  a partir del valor nominal 
de potencia en caballos de fuerza y la letra de diseño  
Para su uso solamente con 430 -110, 440 -12, 440 -41 y 455 -8(c). 
kW hp Corriente máxima a rotor bloqueado, en amperes motores de dos y tres fases 
de diseño B, C y D*  
115 volts  200 volts  208 volts  230 volts  460 volts  575 volts  
B, C, D  B, C, D  B, C, D  B, C, D  B, C, D  B, C, D  
Amperes  
0.37 ½ 40 23 22.1 20 10 8 
0.56 ¾ 50 28.8 27.6 25 12.5 10 
0.75 1 60 34.5 33 30 15 12 
1.12 1 ½ 80 46 44 40 20 16 
1.5 2 100 57.5 55 50 25 20 
2.25 3 — 73.6 71 64 32 25.6 
3.75 5 — 105.8  102 92 46 36.8 
5.6 7 ½ — 146 140 127 63.5 50.8 
7.5 10 — 186.3  179 162 81 64.8 
11.2 15 — 267 257 232 116 93 
14.9 20 — 334 321 290 145 116 
18.7 25 — 420 404 365 183 146 
22.4 30 — 500 481 435 218 174 
29.8 40 — 667 641 580 290 232 
37.3 50 — 834 802 725 363 290 
44.8 60 — 1001  962 870 435 348 
56 75 — 1248  1200  1085  543 434 
75 100 — 1668  1603  1450  725 580 
93 125 — 2087  2007  1815  908 726 
112 150 — 2496  2400  2170  1085  868 
150 200 — 3335  3207  2900  1450  1160  
187 250 — — — — 1825  1460  
224 300 — — — — 2200  1760  
261 350 — — — — 2550  2040  
298 400 — — — — 2900  2320  
336 450 — — — — 3250  2600  
373 500 — — — — 3625  2900  
*Los motores de diseño A no están limitado s a una corriente máxima de arranque o una corriente de rotor bloqueado.         (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
ARTÍCULO 440  
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN  
Parte A. Generalidades  
440-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo se aplican a los equipos de aire acondicionad o y de 
refrigeración accionados por motor y a los circuitos derivados y controladores de dichos equipos. En este 
Artículo se establecen las consideraciones especiales necesarias para los circuitos de alimentación de 
motocompresores herméticos de refrigerac ión y de todos los equipos de aire acondicionado o refrigeración 
alimentados desde un circuito derivado que alimenta un motocompresor hermético de refrigeración.  
440-2. Definiciones.  
Corriente de carga nominal. La corriente para un motocompresor hermético de refrigeración es la 
corriente resultante cuando es operado a la carga nominal, tensión nominal y frecuencia nominal del equipo 
que acciona.  
Corriente para selección del circuito derivado. Valor en amperes que se utiliza en lugar de la corriente 
de la ca rga nominal, para calcular los valores nominales de los conductores del circuito derivado para 
motores, medios de desconexión, controladores y dispositivos de protección contra cortocircuito y fallas a 
tierra de los circuitos derivados, siempre que el disp ositivo de protección en funcionamiento contra 
sobrecargas permita una corriente sostenida mayor al porcentaje especificado de la corriente de la carga 
nominal. El valor de la corriente de selección del circuito derivado será siempre igual o mayor que la c orriente 
de carga nominal marcada.  
Interruptor/detector de corriente de fuga. Dispositivo provisto en un cordón de alimentación de fuerza o 
un conjunto de cordones, que detecta la corriente de fuga que fluye entre o desde los conductores del cordón 
e inter rumpe el circuito en un nivel predeterminado de la corriente de fuga.  
440-3. Otros Artículos.  
a) Artículo 430. Estas disposiciones son adicionales o modifican las disposiciones del Artículo 430 y otros 
Artículos de esta NOM, que se aplican excepto como se modifican en este Artículo.  
b) Artículos 422, 424 ó 430. Las reglas de los Artículos 422, 424 ó 430, según el caso, se deben aplicar a 
los equipos de aire acondicionado y refrigeración que no incluyen un motocompresor hermético de 
refrigeración. Este equip o incluye dispositivos que emplean compresores de refrigeración accionados por 
motores convencionales, hornos con serpentines evaporadores para aire acondicionado, unidades 
manejadoras de aire, condensadores remotos enfriados por aire a circulación forzada , refrigeradores 
comerciales remotos, etc.  
c) Artículo 422. Los equipos tales como los aparatos de aire acondicionado para habitaciones, 
refrigeradores y congeladores domésticos, enfriadores de agua potable y dispensadores de bebidas, se deben 
considerar c omo aparatos, por lo que se les debe aplicar también las disposiciones del Artículo 422.  
d) Otros Artículos aplicables. Los motocompresores herméticos de refrigeración, circuitos, controladores 
y equipos deben cumplir también las disposiciones de la Tabla 440-3(d). 
Tabla 440 -3(d). - Otros artículos  
Equipo/ocupación  Artículo  Sección  
Capacitores   460-9 
Estudios de cine, televisión y lugares similares  530  
Talleres automotrices, hangares de aviones, gasolineras y estaciones de 
servicio, plantas de almacenami ento a granel, procesos de aplicación por 
pulverización, inmersión y recubrimiento, y lugares donde se inhalen gases 
anestésicos  511, 513, 514, 515, 
516 y 517 Parte D   
Lugares peligrosos (clasificados)  500-503, 505 y 506   
Resistencias y reactancias  470  
 
440-4. Placa de datos de motocompresores herméticos de refrigeración y equipos  
a) Placa de datos de motocompresores herméticos de refrigeración. Un motocompresor hermético de 
refrigeración debe estar dotado de una placa de datos que indique el nombre de l fabricante, la marca o 
símbolo comercial, la designación de identificación, el número de fases, la tensión y la frecuencia.  El 
fabricante del equipo con el que se utiliza el motocompresor debe marcar la corriente de carga nominal en Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
amperes del motocomp resor en la placa de datos de éste o del equipo, o en ambas. En la placa de datos de 
los motocompresores se debe marcar también la corriente con rotor bloqueado de cada motocompresor 
monofásico con una corriente de carga nominal de más de 9 amperes a 115 v olts, o más de 4.50 amperes a 
230 volts y de todos los motocompresores polifásicos.  
Cuando se utilice un protector térmico que cumpla lo establecido en 440 -52(a)(2) y (b)(2), en la placa de 
datos del motocompresor o del equipo se deben marcar también con l as palabras “Protegido térmicamente”. 
Cuando se utilice un sistema de protección que cumpla lo establecido en 440 -52(a)(4) y (b)(4) y se suministra 
con el equipo, la placa de datos del equipo se debe marcar también con las palabras “Sistema protegido 
térmi camente”. Cuando se especifique un sistema de protección que cumpla con lo establecido en  440-
52(a)(4) y (b)(4), la placa de datos del equipo debe estar marcada adecuadamente.  
b) Equipos con varios motores y carga combinada. Los equipos con varios motores  y carga combinada 
deben tener una placa de datos visible, marcada con el nombre del fabricante, la tensión nominal del equipo, 
la frecuencia y el número de fases, la ampacidad de los conductores del circuito de alimentación, el valor 
nominal máximo del di spositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra del circuito derivado y el valor 
nominal de corriente de cortocircuito de los controladores del motor o del panel de control industrial.  
La ampacidad se debe calcular de acuerdo con la Parte D, contando todos los motores y otras cargas que 
operen al mismo tiempo. El valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del 
circuito derivado no debe exceder el valor calculado según la Parte C. Si se utilizan equipos co n varios 
motores o carga combinada conectados a dos o más circuitos, deben estar marcados con la anterior 
información para cada uno de los circuitos.  
Excepción 1:  Se permitirá que un equipo con varios motores y carga combinada que es adecuado bajo 
las disp osiciones de este Artículo, para conectarlo a un solo circuito derivado monofásico de 15 o 20 amperes, 
120 o 127 volts o de 15 amperes, 208, 220 o 240 volts, en circuito de una fase, esté marcado como una  sola 
carga.  
Excepción 2:  No se exigirá marcar la a mpacidad mínima de los conductores del circuito de alimentación y 
el valor nominal máximo del dispositivo de protección contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado, 
en un acondicionador de aire para habitaciones que cumpla con 440 -62(a).  
Excepción 3:  No se exigirá que los equipos con varios motores y carga combinada usados en viviendas 
unifamiliares o bifamiliares, los equipos conectados con cordón y clavija de conexión estén marcados con el 
valor nominal de corriente de corto circuito.  
c) Corriente de selección del circuito derivado. Un motocompresor hermético de refrigeración o un 
equipo que incluya un compresor de ese tipo, con sistema de protección aprobado para su uso con el 
motocompresor que protege, y que permita una corriente perman ente mayor al porcentaje especificado de la 
corriente de carga nominal que aparece en la placa de datos dada en 440 -52(b)(2) o (b)(4), debe también 
estar marcado con la corriente de selección del circuito derivado que cumpla lo establecido en 440 -52(b)(2) o 
(b)(4). Este marcado lo debe proporcionar el fabricante del equipo en la(s) placa(s) de datos en las que 
aparezca(n) la(s) corriente de carga nominal.  
440-5. Marcado en los controladores. Un controlador se debe marcar con el nombre del fabricante, 
marca o símbolo comercial, designación de identificación, tensión, número de fases, corriente nominal de 
plena carga (o caballos de fuerza) y de rotor bloqueado; y con los demás datos que sean necesarios para 
indicar claramente el motocompresor con el cual se pu eden utilizar.  
440-6. Ampacidad y valor nominal. El tamaño de los conductores de los equipos a los que se refiere 
este Artículo, se debe seleccionar de las Tablas 310 -15(b)(16) a 310 -15(b)(19), o calcular según 310 -15, 
según corresponda. La ampacidad exigi da para los conductores y el valor nominal de los equipos se debe 
determinar de acuerdo con 440 -6(a) y 440 -6(b). 
a) Motocompresor hermético de refrigeración. Para un motocompresor hermético de refrigeración, la 
corriente de carga nominal que aparezca en la  placa de datos del equipo en el que esté instalado el 
motocompresor, se debe usar para determinar la ampacidad nominal o de corriente del medio de 
desconexión, de los conductores del circuito derivado, del controlador, del dispositivo de protección contra  
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado y del dispositivo separado de protección contra sobrecarga 
del motor. Cuando no se indique la corriente de carga nominal en la placa de datos del equipo, se debe usar 
la corriente de carga nominal marc ada en la placa de datos del motocompresor.  
Excepción 1:  Cuando esté así marcado, se debe usar la corriente de selección del circuito derivado en 
lugar de la corriente de carga nominal, para determinar la ampacidad o valor nominal de corriente del medio 
de desconexión, de los conductores del circuito derivado, del controlador y del dispositivo de protección contra 
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Excepción 2:  Para equipos conectados con cordón y clavija, se debe usar el dato de la plac a de datos de 
acuerdo con 440 -22(b), Excepción 2.  
b) Equipos con varios motores. Para determinar la ampacidad o el valor nominal del medio de 
desconexión, de los conductores del circuito derivado, del controlador, del dispositivo de protección contra 
corto circuito y fallas a tierra del circuito derivado y del dispositivo independiente de protección contra 
sobrecarga del motor, en los equipos con varios motores que utilicen un motor para ventilador o soplador del 
tipo de inducción de polos sombreados o de in ducción de fase dividida con capacitores, se debe usar la 
corriente de plena carga de dicho motor indicada en la placa de datos del equipo en el que se utilice el motor 
del ventilador o del soplador, en lugar de la potencia nominal en kilowatts o (en cabal los de fuerza. Este dato 
en la placa de datos del equipo no debe ser menor a la corriente indicada en la placa de datos del motor del 
ventilador o del soplador.  
440-7. Motor de potencia nominal más grande. Al determinar la conformidad con este Artículo y c on las 
secciones 430 -24, 430 -53(b) y (c) y 430 -62(a), se debe considerar que el motor con el mayor valor nominal (el 
más grande) es el que tiene la mayor corriente de carga nominal. Cuando haya dos o más motores que 
tengan la misma y más alta corriente de carga nominal, sólo uno de ellos se debe considerar como el motor 
de más alto valor nominal de corriente (el más grande). Para motores distintos de los de motocompresores 
herméticos de refrigeración y los de ventiladores o sopladores, a los que se refiere 440-6(b), la corriente de 
plena carga usada para determinar el motor del más alto valor nominal debe ser el valor equivalente y 
correspondiente a la potencia nominal del motor en caballos de fuerza, seleccionado de las Tablas 430 -248, 
430-249 ó 430 -250. 
Excepción:  Cuando así se indique, se debe usar la corriente de selección del circuito derivado en lugar de 
la corriente de carga nominal, para determinar cuál es el motocompresor con el valor nominal más alto (el más 
grande).  
440-8. Una sola máquina. Para ef ectos de lo establecido en 430 -87, Excepción 1 y 430 -112, Excepción, 
un sistema de aire acondicionado o de refrigeración se debe considerar como una sola máquina. Se permitirá 
que los motores estén ubicados remotamente uno del otro.  
440-9. Puesta a tierra y unión.  Cuando el equipo con varios motores y carga combinada se instala al aire 
libre sobre un techo, se instalará un conductor de puesta a tierra del equipo del tipo de alambre en porciones 
exteriores de sistemas de canalizaciones metálicas que utilicen  accesorios sin rosca.  
440-10. Corriente de cortocircuito nominal.  
a) Instalación.  No se instalarán controladores de motores de equipos de varios motores y de carga 
combinada cuando la corriente de cortocircuito disponible exceda su corriente de cortocircu ito nominal 
marcada de acuerdo con 440.4(b).  
b) Documentación.  Cuando los controladores de motor o los tableros de control de motores de los 
equipos con varios motores y carga combinada se requieran sean marcados con un valor nominal de la 
corriente de cor tocircuito, la corriente de cortocircuito disponible y la fecha en que se realizó el cálculo de  la 
corriente de cortocircuito deberán documentarse y ponerse a disposición de las personas autorizadas para 
inspeccionar la instalación.  
Parte B. Medios de de sconexión  
440-11. Generalidades. Las disposiciones de la Parte B especifican los medios de desconexión con 
capacidad para desconectar los equipos de aire acondicionado y refrigeración incluidos los motocompresores 
y controladores.  
440-12. Capacidad nominal  y capacidad de interrupción.  
a) Motocompresor hermético de refrigeración. Un medio de desconexión para un motocompresor 
hermético de refrigeración se debe seleccionar con base en la corriente de carga nominal o en la corriente de 
selección del circuito de rivado, que aparezcan en la placa de datos, la que sea mayor, y en la corriente a rotor 
bloqueado, respectivamente, del motocompresor, de acuerdo con lo siguiente:  
1) Valor nominal en amperes. El valor nominal en amperes debe ser como mínimo el 115 por cie nto de la 
corriente de carga nominal o de la corriente de selección del circuito derivado, tomadas de la placa de datos, 
la que sea mayor.  
Excepción:  Se permitirá que un interruptor aprobado de circuito de motor, sin fusibles y sin portafusibles, 
que tenga  un valor nominal en caballos de fuerza no menor a la potencia en caballos de fuerza equivalente 
determinada de acuerdo con 440 -12(a)(2), tenga un valor nominal en amperes menor al 115 por ciento de la 
corriente especificada.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
2) Caballos de fuerza equivale ntes. Para determinar los kilowatts o caballos de fuerza equivalentes de 
acuerdo con los requisitos de 430 -109, el valor nominal en kilowatts o caballos de fuerza se debe seleccionar 
en las Tablas 430 -248, 430 -249 ó 430 -250 correspondiente a la corriente d e carga nominal o la corriente de 
selección del circuito derivado, el que sea mayor, y también el valor nominal de kilowatts o caballos de fuerza 
según las Tablas 430 -251(a) ó 430 -251(b) correspondiente a la corriente de rotor bloqueado. Cuando la 
corrient e de carga nominal o la corriente de selección del circuito derivado y la corriente con rotor bloqueado, 
de la placa de datos, no correspondan a las corrientes de las Tablas 430 -248, 430 -249, 430 -250, 430 -251(a) ó 
430-251(b), se debe seleccionar el valor n ominal en kilowatts o caballos de fuerza correspondiente al valor 
inmediatamente superior. En caso de que se obtengan valores nominales diferentes en kilowatts o caballos de 
fuerza al aplicar estas tablas, se debe seleccionar uno que como mínimo sea igual al mayor de los valores 
obtenidos.  
b) Cargas combinadas. Cuando la carga combinada de dos o más motocompresores herméticos de 
refrigeración o uno o más motocompresores herméticos de refrigeración con otros motores o cargas puedan 
estar conectadas simultáne amente a un solo medio de desconexión, el valor nominal del medio de 
desconexión se debe determinar de acuerdo con (1) y (2) siguientes.  
1) Valor nominal en kilowatts o en caballos de fuerza. El valor nominal en kilowatts o en caballos de 
fuerza del medio de desconexión se debe determinar sumando todas las corrientes, incluidas las cargas 
resistivas, en la condición de carga nominal y también en la condición con rotor bloqueado. Para los 
propósitos de este requisito, la corriente de carga nominal combinada y la corriente con rotor bloqueado 
combinada, así calculadas, se deben considerar como un solo motor, tal como se exige en (a) y (b) siguientes.  
a. La corriente de plena carga equivalente al valor en caballos de fuerza de cada motor, diferente de los 
motoc ompresores herméticos de refrigeración, y de los motores para ventilador o soplador tratados en  440-
6(b), se debe seleccionar de las Tablas 430 -248, 430 -249 ó 430 -250. Estas corrientes de plena carga se 
deben sumar al mayor de los siguientes valores: la c orriente o corrientes de los motocompresores a carga 
nominal o a la corriente o corrientes de selección del circuito derivado, y además al valor nominal en amperes 
de las demás cargas, para obtener una corriente equivalente de plena carga para la carga com binada.  
b. La corriente con rotor bloqueado equivalente al valor nominal en kilowatts o en caballos de fuerza de 
cada motor, diferente de los motocompresores herméticos de refrigeración, se debe seleccionar de Tablas 
430-251(a) ó 430 -251(b), y para los mot ores del tipo polos sombreados o de inducción de fase dividida con 
capacitor para ventiladores y sopladores, identificados con la corriente con rotor bloqueado, se debe usar el 
valor indicado. Las corrientes de rotor bloqueado se deben sumar a la corriente  o corrientes de rotor 
bloqueado de los motocompresores y a la corriente nominal en amperes de las demás cargas, para obtener 
una corriente equivalente de rotor bloqueado para la carga combinada. Un método aceptable para calcular la 
corriente equivalente d e rotor bloqueado para la carga combinada simultánea, cuando no se puedan arrancar 
simultáneamente dos o más motores u otras cargas, tales como calentadores con resistencias, o ambos, debe 
ser el tomar las combinaciones adecuadas de las corrientes de rotor  bloqueado y las corrientes de cargas 
nominales, o las corrientes de selección del circuito derivado, la que sea mayor.  
Excepción: Cuando parte de las cargas concurrentes sea una carga resistiva y el medio de desconexión 
sea un interruptor con valor nomina l en caballos de fuerza y amperes, se permitirá que el interruptor usado 
tenga un valor nominal en caballos de fuerza no menor a las cargas combinadas de los motocompresores y 
otros motores en la condición de rotor bloqueado, si el valor nominal en amperes  del interruptor no es menor a 
esta carga con rotor bloqueado más la carga resistiva.  
2) Equivalente de la corriente de plena carga. El valor en amperes nominal del medio de desconexión 
debe ser como mínimo el 115 por ciento de la suma de todas las corrien tes en la condición de carga nominal, 
determinada de acuerdo con 440 -12(b)(1).  
Excepción:  Se permitirá que un interruptor aprobado de circuito de motor, sin fusible y sin portafusibles, 
que tenga un valor nominal en caballos de fuerza no menor al equivalen te, en caballos de fuerza, determinada 
de acuerdo con 440 -12(b)(1), tenga un valor nominal en amperes menor al 115 por ciento de la suma de todas 
las corrientes.  
c) Motocompresores pequeños. Para motocompresores pequeños que no tienen marcada en su placa 
de datos la corriente con rotor bloqueado, o para motores pequeños no incluidos en las Tablas 430 -247,  430-
248, 430 -249 ó 430 -250, se debe asumir que la corriente de rotor bloqueado es seis veces la corriente de 
carga nominal.  
d) Medios de desconexión. Todos los medios de desconexión del circuito del motocompresor de 
refrigeración, instalados entre el punto de conexión al alimentador y el punto de conexión al motocompresor, 
deben cumplir lo establecido en 440 -12.       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
e) Medio de desconexión con valor nominal ma yor a 75 kilowatts (100 hp). Cuando la corriente con 
rotor bloqueado o la corriente de carga nominal, calculada según los anteriores apartados, indique que el 
medio de desconexión tiene un valor nominal de más de 75 kilowatts (100 hp), se debe aplicar lo e stablecido 
en 430 -109(e).  
440-13. Equipos conectados con cordón. Para los equipos conectados con cordón, tales como 
acondicionadores de aire para habitaciones, refrigeradores y congeladores domésticos, enfriadores de agua 
potable y dispensadores de bebidas , se permitirá utilizar como medio de desconexión un conector separable o 
una clavija de conexión y un contacto.  
NOTA:  Con relación a los acondicionadores de aire para habitación, véase 440 -63. 
440-14. Ubicación. El medio de desconexión debe estar ubicado a la vista desde el equipo de aire 
acondicionado o de refrigeración y debe ser fácilmente accesible desde éstos. Se permitirá que el medio de 
desconexión esté instalado en o dentro del equipo de aire acondicionado o refrigeración. El medio de 
desconexión n o se debe ubicar en los paneles diseñados para permitir el acceso al equipo de aire 
acondicionado o de refrigeración, ni de modo que la placa de datos quede oculta.  
Excepción 1:  Cuando el medio de desconexión suministrado de acuerdo con 430 -102(a), pueda s er 
bloqueado conforme a lo descrito en 110 -25, y el equipo de refrigeración o aire acondicionado sea esencial 
para un proceso industrial en una instalación con procedimientos escritos de seguridad, y cuyas condiciones 
de mantenimiento y supervisión asegure n que los equipos sólo son atendidos por personas calificadas, no se 
exigirá un medio de desconexión que esté a la vista desde el equipo.  
Excepción 2:  Cuando se utilizan una clavija de conexión y un contacto como el medio de desconexión de 
acuerdo con 440 -13, su ubicación debe ser accesible, pero no se requerirá que sea fácilmente accesible.  
NOTA 1:  Para otros requisitos adicionales, véase el Artículo 430 Partes G e I.  
NOTA 2:  Véase 110 -26. 
Parte C. Protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circ uito derivado  
440-21. Generalidades. Las disposiciones de la Parte C especifican los dispositivos para proteger los 
conductores del circuito derivado, aparatos de control y motores de circuitos que alimentan motocompresores 
herméticos de refrigeración, con tra la sobrecorriente debida a cortocircuitos y fallas a tierra. Estas 
disposiciones son complementarias o modifican las del Artículo 240.  
440-22. Aplicación y selección.  
a) Capacidad nominal o ajuste para motocompresores individuales. El dispositivo de pr otección 
contra cortocircuitos y fallas a tierra del circuito derivado debe ser capaz de conducir la corriente de arranque 
del motor. Se permitirá un dispositivo de protección cuya corriente nominal o de ajuste no exceda el 175 por 
ciento de la corriente d e carga nominal del motocompresor, o la corriente de selección del circuito derivado, de 
estos dos valores el que sea mayor, cuando la protección especificada no sea suficiente para la corriente de 
arranque del motor, se permitirá aumentar la corriente nom inal o ajuste, pero sin exceder el 225 por ciento de 
la corriente de carga nominal del motocompresor o de la corriente de selección del circuito derivado, de estos 
dos valores el que sea mayor.  
Excepción:  No se exigirá que el valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a 
tierra del circuito derivado sea menor a 15 amperes.  
b) Capacidad nominal o ajuste para los equipos. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas 
a tierra del circuito derivado debe ser capaz de co nducir la corriente de arranque de los equipos. Cuando la 
única carga del circuito sea un motocompresor hermético de refrigeración, la protección debe cumplir lo 
establecido en 440 -22(a). Cuando el equipo incluya más de un motocompresor hermético de refrig eración o 
un motocompresor hermético de refrigeración y otros motores o cargas, la protección contra cortocircuito y 
fallas a tierra del equipo debe cumplir lo establecido en 430 -53 y 440 -22(b)(1) y (b)(2).  
1) El motocompresor es la carga más grande. Cuand o la carga más grande conectada al circuito sea un 
motocompresor hermético de refrigeración, el valor nominal o ajuste del dispositivo de protección contra 
cortocircuito y fallas a tierra el circuito derivado no debe exceder el valor especificado en 440 -22(a) para el 
motocompresor más grande, más la suma de la corriente de carga nominal o la corriente de selección del 
circuito derivado, la que sea mayor, de todos los demás motocompresores y las capacidades nominales de las 
otras cargas alimentadas.  
2) El mo tocompresor no es la carga más grande. Cuando la carga más grande conectada al circuito no 
sea un motocompresor hermético de refrigeración, el valor nominal o ajuste del dispositivo de protección 
contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado  no debe exceder un valor igual a la suma de la 
corriente de carga nominal o la corriente de selección del circuito derivado, de estos dos valores el mayor, el 
valor nominal del motocompresor, más el valor especificado en 430 -53(c)(4) cuando se alimenten o tras cargas 
de motores, o el valor especificado en 240 -4, cuando solamente se alimenten cargas que no sean de motores, 
además del motocompresor o motocompresores.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Excepción 1:  Se permitirá que un equipo conectado a un circuito derivado monofásico, que arra nque y 
funcione a 15 ó 20 amperes, 120 volts o a 15 amperes, 208 ó 240 volts, esté protegido por el dispositivo de 
protección contra sobrecorriente de 15 ó 20 amperes del circuito derivado, pero si la corriente nominal máxima 
del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado, marcada en el equipo, es 
menor a estos valores, el dispositivo de protección del circuito no debe exceder el valor marcado en la placa 
de datos del equipo.  
Excepción 2:  Para determinar los requi sitos del circuito derivado se deben utilizar los valores nominales 
marcados en la placa de datos de los equipos conectados con cordón y clavija, para circuitos monofásicos de 
máximo 250 volts, tales como refrigeradores y congeladores domésticos, enfriador es de agua potable y 
dispensadores de bebidas, y cada unidad se debe considerar como un solo motor, excepto si se indica otra 
cosa en la placa de datos.  
c) Valor nominal de los dispositivos de protección que no exceda los valores del fabricante. Cuando 
el valor nominal máximo del dispositivo de protección, que aparece en la tabla de relevadores de sobrecarga 
suministrada por el fabricante para uso con un controlador de motor, sea menor al valor nominal o de ajuste 
seleccionado de acuerdo con 440 -22(a) y (b) , la corriente nominal del dispositivo de protección no debe 
exceder los valores marcados por el fabricante en el equipo.  
Parte D. Conductores del circuito derivado  
440-31. Generalidades. Las disposiciones de la Parte D y del Artículo 310 especifican la am pacidad de 
los conductores, necesaria para conducir la corriente del motor sin sobrecalentamiento bajo las condiciones 
especificadas, excepto lo modificado por 440 -6(a), Excepción 1. Las disposiciones de estos Artículos no se 
deben aplicar a los conductore s integrales de los motores, controladores de motores y similares, ni a los 
conductores que formen parte integral de un equipo aprobado.  
440-32. Un solo motocompresor. Los conductores de los circuitos derivados que alimentan un solo 
motocompresor deben ten er una ampacidad no menor al 125 por ciento de la corriente de carga nominal del 
motocompresor o de la corriente de selección del circuito derivado, de estos dos valores el que sea mayor.  
Para un motocompresor de arranque en estrella y funcionamiento en de lta, se permitirá que la selección 
de los conductores del circuito derivado entre el controlador y el motocompresor se base en el 72 por ciento 
de la corriente de carga nominal del motocompresor o de la corriente de selección del circuito derivado, de 
estos dos valores el que sea mayor.  
NOTA:  Los conductores individuales del circuito del motor de un motocompresor de arranque en estrella y 
funcionamiento en delta conducen el 58 por ciento de la corriente de carga nominal. El multiplicador de 72 por 
ciento se  obtiene al multiplicar 58 por ciento por 1.25.  
440-33. Motocompresor con o sin cargas adicionales de motores. Los conductores que alimenten uno 
o más motocompresores con o sin carga adicional de motores, deben tener una ampacidad no menor que la 
suma de c ada uno de los siguientes:  
(1) La suma de los valores de carga nominal o del valor de corriente nominales de selección del circuito 
derivado, de estos valores el que sea mayor, de todos los motocompresores,  
(2) La suma de las corrientes nominales de plena carga de los demás motores,  
(3) El 25 por ciento de la corriente a plena carga del motor o motocompresor más grande en el grupo.  
Excepción 1:  Cuando el circuito esté bloqueado, de manera que se impida el arranque y funcionamiento 
de un segundo motocompreso r o grupo de motocompresores, el tamaño de los conductores se debe 
determinar a partir del mayor motocompresor o grupo de motocompresores que pueda estar funcionando en 
un momento dado.  
Excepción 2:  Los conductores de circuitos derivados de acondicionadore s de aire para cuartos, deben 
estar de acuerdo con la Parte G del Artículo 440.  
440-34. Cargas combinadas. Los conductores que alimenten una carga de motocompresores, adicional a 
otra carga de alumbrado o de aparatos, tal como se calcula en el Artículo 220  y otros Artículos aplicables, 
deben tener una ampacidad suficiente para la otra carga de alumbrado o de aparatos más la ampacidad 
necesaria para la carga del motocompresor, determinada de acuerdo con 440 -33 o, si se trata de un solo 
motocompresor, 440 -32. 
Excepción:  Cuando el circuito esté bloqueado, de manera que se impida la operación simultánea del 
motocompresor y todas las demás cargas conectadas, el tamaño de los conductores se debe determinar a 
partir del mayor tamaño exigido para que el motocompreso r o motocompresores y otras cargas puedan operar 
en un momento dado.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
440-35. Equipos con varios motores y cargas combinadas. La ampacidad de los conductores que 
alimentan equipos con varios motores y cargas combinadas no debe ser menor a la ampacidad mínim a del 
circuito, indicada en la placa de datos del equipo, de acuerdo con 440 -4(b). 
Parte E. Controladores para motocompresores  
440-41. Capacidad nominal.  
a) Controlador de un motocompresor. Un controlador de un motocompresor debe tener un valor 
nominal de corriente de plena carga y servicio continuo y un valor nominal de corriente con rotor bloqueado, 
no menores a la corriente de carga nominal de la placa de datos o a la corriente de selección del circuito 
derivado, de estos dos valores el que sea mayor, y a la corriente de rotor bloqueado del motocompresor, 
respectivamente. Si el valor nominal del controlador del motor está dado en caballos de fuerza y no se dan 
uno o los dos de los anteriores valores nominales de corriente equivalente, se deben determinar a partir de los 
valores nominales como se indica a continuación. Se deben usar las Tablas 430 -248, 430 -249 ó 430 -250, 
para determinar el valor nominal de corriente equivalente de plena carga. Y se deben usar las Tablas  430-
251(a) y (b), para determinar la  corriente nominal equivalente de rotor bloqueado.  
b) Controlador que sirve a más de una carga. Un controlador que sirve a más de un motocompresor o a 
un motocompresor y otras cargas, debe tener un valor nominal de corriente de plena carga a servicio conti nuo 
y un valor nominal de corriente de rotor bloqueado no menor a las cargas combinadas, determinadas de 
acuerdo con 440 -12(b).  
Parte F. Protección contra sobrecarga del motocompresor y del circuito derivado  
440-51. Generalidades. Las disposiciones de la P arte F especifican los dispositivos proyectados para 
proteger el motocompresor, los aparatos de control del motor y los conductores del circuito derivado, contra el 
calentamiento excesivo debido a sobrecargas del motor y fallas al arrancar.  
NOTA:  Véase 240 -4(g) con relación a las aplicaciones de las Partes C y F del Artículo 440.  
440-52. Aplicación y selección.  
a) Protección del motocompresor. Todos los motocompresores deben estar protegidos contra 
sobrecargas y fallas al arrancar, por uno de los siguientes  medios:  
(1) Un relevador de sobrecarga separado que sea sensible a la corriente del motocompresor. Este 
dispositivo se debe seleccionar para que se dispare a una corriente no mayor al 140 por ciento de la corriente 
de carga nominal del motocompresor.  
(2) Un dispositivo de protección térmica integrado con el motocompresor, aprobado para su uso con el 
motocompresor que protege, de modo que prevenga el sobrecalentamiento peligroso debido a sobrecargas o 
a fallas al arrancar. Si el dispositivo de interrupción de corriente está separado del motocompresor y su 
circuito de control es operado por un dispositivo de protección integrado en el motocompresor, se debe 
instalar de modo que al abrirse el circuito de control se produzca una interrupción de la corriente hac ia el 
motocompresor.  
(3) Un fusible o interruptor automático de tiempo inverso que sea sensible a la corriente del motor, al que 
también se le permitirá servir como dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito 
derivado. Est e dispositivo debe tener un valor nominal no mayor al 125 por ciento de la corriente de carga 
nominal del motocompresor. Debe tener un tiempo de retardo suficiente para permitir que el motocompresor 
arranque y acelere su carga. El equipo o el motocompresor  deben estar identificados con valor nominal 
máximo del fusible o del interruptor automático de tiempo inverso del circuito derivado.  
(4) Un sistema de protección suministrado o especificado y aprobado para su uso con el motocompresor 
que protege, de modo que prevenga el sobrecalentamiento peligroso debido a sobrecargas o fallas al 
arrancar. Si el dispositivo de interrupción de corriente está separado del motocompresor y su circuito de 
control es operado por un dispositivo de protección que no está integrad o al dispositivo de interrupción de 
corriente, se debe instalar de modo que al abrirse el circuito de control se produzca una interrupción de la 
corriente hacia el motocompresor.  
b) Protección de los aparatos de control de los motocompresores y de los cond uctores del circuito 
derivado.  
Los controladores, los medios de desconexión y los conductores de los circuitos derivados de 
motocompresores, se deben proteger contra sobrecorrientes debidas a sobrecargas y fallas al arrancar del 
motor, por uno de los sigui entes medios. Se permitirá que estos medios de protección sean el mismo 
dispositivo o sistema de protección del motocompresor, de acuerdo con 440 -52(a).  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Excepción:  Se permitirá que la protección contra sobrecarga de los motocompresores y equipos 
conectados  a circuitos derivados monofásicos de 15 ó 20 amperes, estén de acuerdo con 440 -54 y 440 -55. 
(1) Un relevador de sobrecarga seleccionado de acuerdo con 440 -52(a)(1).  
(2) Un protector térmico aplicado de acuerdo con 440 -52(a)(2) y que no permita una corrien te 
permanente mayor al 156 por ciento de las corrientes de carga nominal o de selección del circuito derivado 
marcadas.  
(3) Un fusible o interruptor automático de tiempo inverso, seleccionado de acuerdo con 440 -52(a)(3).  
(4) Un sistema de protección de acu erdo con 440 -52(a)(4), que no permita una corriente permanente 
mayor al 156 por ciento de la corriente de carga nominal o de la corriente de selección del circuito derivado 
marcadas.  
440-53. Relevadores de sobrecarga. Los relevadores de sobrecarga y otros dispositivos para la 
protección contra sobrecarga de los motores, que no son capaces de abrir cortocircuitos, deben estar 
protegidos por fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso cuya corriente nominal o ajuste cumplan 
lo establecido en la Par te C, a menos que estén identificados para su instalación en grupo o para motores con 
devanado dividido y marcados de modo que se indique el tamaño máximo del fusible o interruptor automático 
de tiempo inverso por los cuales deben estar protegidos.  
Excepci ón: Se permitirá que el tamaño del fusible o del interruptor automático de tiempo inverso esté 
marcado en la placa de datos de los equipos en los que se usen relevadores u otro dispositivo de protección 
contra sobrecarga.  
440-54. Motocompresores y equipos en circuitos derivados de 15 ó 20 amperes, no conectados con 
cordón y clavija.  
Se permitirá la protección contra sobrecarga, tal como se indica en 440 -54(a) y 440 -54(b), para 
motocompresores y equipos conectados a circuitos derivados monofásicos de 15 ó 20  amperes, 120 volts o 
15 amperes, 208 ó 240 volts, tal como se permite en el Artículo 210.  
a) Protección contra sobrecarga. El motocompresor debe tener protección contra sobrecarga, 
seleccionada tal como se especifica en 440 -52(a). Tanto el controlador com o el dispositivo de protección 
contra sobrecarga del motor deben estar identificados para su instalación con el dispositivo de protección 
contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado al cual esté conectado el equipo.  
b) Retardo de tiempo. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra que protege al 
circuito derivado debe tener un retardo de tiempo suficiente para permitir que el motocompresor y otros 
motores arranquen y aceleren sus cargas.  
440-55. Motocompresores y equ ipos en circuitos derivados de 15 ó 20 amperes, conectados 
mediante cordón y clavija. Se permitirá la protección contra sobrecarga tal como se indica en 440 -55(a), (b) 
y (c), para motocompresores y equipos conectados con cordón y clavija a circuitos deriva dos monofásicos de 
15 ó 20 amperes, 120 volts o 15 amperes, 208 ó 240 volts, según se permite en el Artículo 210.  
a) Protección contra sobrecarga. El motocompresor debe estar equipado con protección contra 
sobrecarga, tal como se especifica en 440 -52(a). T anto el controlador como el dispositivo de protección  contra 
sobrecarga del motor deben estar identificados para su instalación con el dispositivo de protección contra  
cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado al cual esté conectado el equipo.  
b) Capacidad de la clavija y del contacto o del conector de cordón. El valor nominal de la clavija y del 
contacto o del conector de cordón no debe ser mayor a 20 amperes para 120 volts o 15 amperes para  250 
volts.  
c) Retardo de tiempo. El dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra que protege al 
circuito derivado debe tener un retardo de tiempo suficiente para permitir que el motocompresor y otros 
motores arranquen y aceleren sus cargas.  
Parte G. Disposiciones para acondicionadores d e aire para habitación  
440-60. Generalidades. Las disposiciones de la Parte G se deben aplicar a los acondicionadores de aire 
eléctricos para habitación, que controlan la temperatura y la humedad. Para el propósito de esta Parte G, se 
debe considerar que u n acondicionador de aire para habitación (con o sin previsiones para calefacción) es un 
aparato de corriente alterna, de tipo de ventana, de consola o de pared, que se instala en la habitación que 
debe acondicionar y que incluye uno o más motocompresores h erméticos de refrigeración. Las disposiciones 
de la Parte G se aplican a los equipos monofásicos hasta de 250 volts máximo y se permitirá que estos 
equipos estén conectados con cordón y clavija.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Un acondicionador de aire para habitación, trifásico o para m ás de 250 volts nominales debe ir conectado 
directamente a un método de alambrado reconocido en el Capítulo 3 y no se deben aplicar las disposiciones 
de la Parte G.  
440-61. Puesta a tierra. Los envolventes de los acondicionadores de aire para habitación se  deben 
conectar al conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250 -110, 250 -112 y 250 -114. 
440-62. Requisitos de los circuitos derivados.  
a) Acondicionadores de aire para habitación como unidad con un solo motor. Al determinar los 
requisitos de sus circuitos derivados, un acondicionador de aire para habitación se debe considerar como una 
sola unidad de motor cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
(1) Está conectado con cordón y clavija.  
(2) Su valor nominal no es mayor a 40 amperes y  250 volts, monofásico.  
(3) En su placa de datos se muestra la corriente total de carga nominal, en lugar de las corrientes 
individuales del motor.  
(4) El valor nominal del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito deriv ado 
no excede la ampacidad de los conductores del circuito derivado o el valor nominal del contacto, de estos 
valores el que sea menor.  
b) Cuando no se alimentan otras cargas. Cuando no se alimenten otras cargas, el valor nominal de 
corriente total marcado  de los acondicionadores de aire para cuartos conectados con cordón y clavija, no debe 
exceder el 80 por ciento de valor nominal del circuito derivado.  
c) Cuando también se alimentan unidades de alumbrado u otros aparatos. Cuando se alimenten 
salidas de al umbrado, otros aparatos o contactos para uso general, el valor nominal total marcado de los 
acondicionadores de aire para habitación, conectados con cordón y clavija, no debe exceder el 50 por ciento 
de valor del circuito derivado. Cuando el circuito está bloqueado para evitar el funcionamiento simultáneo del 
acondicionador de aire para habitación y la energización de otras salidas en el mismo circuito derivado, un 
acondicionador de aire para habitación conectado con cordón y clavija no debe exceder el 80 p or ciento de 
valor nominal del circuito derivado.  
440-63. Medios de desconexión. Se permitirá que la clavija de conexión y el contacto o el conector de 
cordón de un acondicionador de aire para habitación, monofásico a 250 volts o menos, sirvan como el medi o 
de desconexión, si:  
(1) los controles manuales del acondicionador de aire para habitación son fácilmente accesibles y están 
ubicados a una distancia no mayor de 1.80 metros del piso, o  
(2) se instala un medio de desconexión manual, en un lugar fácilmente  accesible y al alcance de la vista 
desde el acondicionador de aire para habitaciones.  
440-64. Cordones de alimentación. Cuando se utilice un cordón flexible para alimentar un 
acondicionador de aire para habitación, su longitud no debe ser mayor que 3.00 m etros para 
acondicionadores de 120 volts nominales, o de 1.80 metros para una tensión nominal de 208 ó 240 volts.  
440-65. Dispositivos de protección. Los acondicionadores de aire para habitación monofásicos 
conectados con cordón y clavija estarán equipados  con uno de los siguientes dispositivos instalados  en 
fábrica:  
(1) Interruptor/detector de corriente de fuga (LCDI)  
(2) interruptor de circuito por falla de arco (AFCI)  
(3) Interruptor de circuito por detección de calor (HDCI)  
El dispositivo de protecció n debe ser parte integral de la clavija de conexión o estar ubicada en el cordón 
de alimentación a una distancia máxima de 30 centímetros de la clavija de conexión.  
ARTÍCULO 445  
GENERADORES  
445-1. Alcance. Este Artículo contiene la instalación y los requis itos para los generadores.  
445-10. Ubicación. Los generadores deben ser de un tipo adecuado para el lugar donde vayan a estar 
instalados. Además, deben cumplir los requisitos para motores que establece 430 -14. Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
445-11. Marcado. Todos los generadores deben t ener una placa de datos en la que conste el nombre del 
fabricante, la frecuencia nominal, el factor de potencia, el número de fases si son de corriente alterna, el valor 
nominal en kilowatt o kilovoltampere, la tensión y corriente normales correspondientes  a su valor nominal, la 
temperatura ambiente nominal y el aumento de temperatura nominal.  
Las placas de datos o la ficha técnica proporcionarán la información siguiente para todos los generadores 
estacionarios y generadores portátiles, de un valor nominal de más de 15 kW  
(1) Reactancias subtransitorias, transitorias, síncrona y de secuencia cero  
(2) Clasificación de potencia nominal  
(3) Clase del sistema de aislamiento  
(4) Indicación si el generador está protegido contra sobrecargas por propio diseño, un re lé de protección 
de sobrecorriente, un cortacircuitos o fusible  
(5) Corriente de cortocircuito máxima para los generadores basados en inversores, en lugar de las 
reactancias síncrona, subtransitoria y transitoria  
El marcado debe ser hecho por el fabricante , con el fin de indicar si el neutro del generador está o no 
unido al bastidor del generador. Cuando la unión de un generador sea modificada en campo, deben requerirse 
marcas adicionales para indicar si el neutro del generador está o no unido al bastidor d el generador.  
445-12. Protección contra sobrecorriente.  
a) Generadores de tensión constante. Los generadores de tensión constante, excepto los excitadores 
de generadores de corriente alterna, deben estar protegidos contra sobrecargas por su propio diseño, con 
interruptores automáticos, fusibles, relevadores de protección u otro medio identificado de protección contra 
sobrecorriente adecuado para las condiciones de uso.  
b) Generadores de 2 hilos. Se permitirá que los generadores de 2 hilos de corriente conti nua estén 
protegidos contra sobrecorriente en sólo un conductor, si el dispositivo de protección es accionado por toda la 
corriente generada distinta de la del campo en derivación. El dispositivo de protección contra sobrecorriente 
no debe abrir el campo e n derivación.  
c) De 65 volts o menos. Los generadores que operen a 65 volts o menos y son accionados por motores 
individuales, se deben considerar como protegidos por el dispositivo de protección contra sobrecorriente del 
motor si ese dispositivo opera cua ndo los generadores estén entregando no más del 150 por ciento de su 
corriente nominal de plena carga.  
d) Sistemas compensadores. Los generadores de 2 hilos de corriente continua que se utilicen junto con 
sistemas compensadores para obtener puntos neutros para sistemas de 3 hilos deben estar equipados con 
dispositivos de protección contra sobrecorriente que desconecten el sistema de 3 hilos si se produce un 
desequilibrio excesivo de tensiones o corrientes.  
e) Generadores de 3 hilos de corriente continua. Los generadores de 3 hilos de corriente continua, ya 
sea con devanado compuesto o en derivación, deben estar equipados con dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, uno en cada punta de la armadura y conectadas de modo que sean accionados por toda la  
corriente de la armadura. Dichos dispositivos de protección contra sobrecorriente deben ser interruptores 
automáticos bipolares y de doble bobina, o de 4 hilos conectados a las terminales principales y del 
compensador y que sean disparados por dos disposi tivos de protección contra sobrecorriente, uno en cada 
punta de la armadura. Dichos dispositivos de protección deben estar bloqueados de modo que no se pueda 
abrir ningún polo sin que se desconecten simultáneamente del sistema las dos terminales de la arma dura.  
Excepción para (a) hasta (e):  Cuando se considere que un generador es vital para el funcionamiento de 
una instalación eléctrica y debe funcionar hasta que falle, para evitar mayores riesgos a las personas, se 
permitirá que el dispositivo sensor de so brecarga esté conectado a un indicador o alarma supervisados por 
personal autorizado, en lugar de interrumpir el circuito del generador.  
445-13. Ampacidad de los conductores.  
a) General. La ampacidad de los conductores, desde las terminales de salida del g enerador hasta el 
primer dispositivo de distribución que contiene protección contra sobrecorriente, no debe ser menor al 115 por 
ciento de la corriente nominal marcada en la placa de datos del generador. Se permitirá dimensionar los 
conductores del neutro de acuerdo con 220 -61. Los conductores que deban conducir las corrientes de falla a 
tierra no deben ser más pequeños de lo requerido en 250 -30(a). Los conductores del neutro de generadores 
de corriente continua que deban conducir las corrientes de falla a tierra no deben tener un tamaño menor al 
tamaño mínimo requerido al conductor más grande.  
Excepción:  Cuando el diseño y funcionamiento del generador eviten las sobrecargas, la ampacidad de los 
conductores no debe ser menor al 100 por ciento de la corriente  nominal indicada en la placa de datos del 
generador.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
b) Protección de sobrecorriente proporcionada.  Cuando el grupo generador esté equipado con un 
dispositivo de protección contra sobrecorriente o una combinación de un transformador de corriente y un relé  
de sobrecorriente, se permitirá que los conductores sean derivados desde el lado de la carga de los 
terminales protegidos de acuerdo con 240 -21(b).  
No se admitirán derivaciones de conductores para generadores portátiles de potencia nominal igual o 
inferio r a 15 kW cuando no estén accesibles los terminales de conexión del cableado de campo.  
445-14. Protección de las partes vivas. Las partes vivas de los generadores que funcionen a más de 50 
volts de corriente alterna o 60 volts de corriente directa a tierra , no deben estar expuestas a contactos 
accidentales cuando sean accesibles a personas no calificadas.  
445-15. Protección para los operadores. Cuando sea necesario para la seguridad de las personas 
encargadas del equipo, se deben aplicar los requisitos de 4 30-233. 
445-16. Pasacables. Cuando el cableado instalado en campo pase por la abertura de un envolvente, una 
caja de conexiones del equipo o una barrera, se deben proteger de los bordes cortantes de dicha abertura 
mediante un pasacables. La superficie del pasacables que pueda estar en contacto con los cables, debe ser 
lisa y redondeada. Si el pasacables se usa en lugares donde pueda haber aceite, grasa u otros 
contaminantes, el pasacables debe estar hecho de un material que no resulte afectado por ellos.  
445-17. Cajas de las terminales de los generadores. Las cajas de las terminales de los generadores 
deben cumplir con 430 -12. Cuando se necesite el valor nominal en caballos de fuerza para determinar el 
tamaño mínimo requerido de la caja de las terminales del  generador, la corriente de plena carga del generador 
se debe comparar con motores similares en las Tablas 430 -247 hasta 430 -250. Se debe usar el valor nominal 
en caballos de fuerza más alto de las Tablas 430 -247 y 430 -250 siempre que la selección del gene rador esté 
entre dos valores nominales.  
Excepción:  Esta sección no debe aplicarse a generadores de más de 600 volts nominales.  
445-18. Medios de desconexión y parada del primo motor.  
a) Medios de desconexión. Los generadores portátiles que no sean conectad os con cordón y clavija 
deberán tener uno o más medios de desconexión. Cada medio de desconexión debe abrir simultáneamente 
todos los conductores no conectados a tierra asociados. Cada medio de desconexión deberá poder 
bloquearse en la posición abierta de acuerdo con 110 -25. 
b) Apagado del primo motor.  Los generadores tendrán disposiciones para apagar el primo motor. Los 
medios de apagado deberán cumplir con lo siguiente:  
(1) Estar equipado con disposiciones para desactivar todos los circuitos de control de  arranque del primo 
motor para hacer que el primo motor sea capaz de arrancar.  
(2) Iniciar un mecanismo de apagado que requiere un restablecimiento mecánico  
Se permitirá que las disposiciones para apagar el primo motor cumplan con los requisitos de 445 -18 (a) 
cuando pueda ser bloqueada en la posición abierta de acuerdo con 110 -25. 
Los generadores con una potencia superior a 15 kW deberán disponer de un requisito adicional para 
apagar el primo motor. Estos medios de apagado adicionales deberán estar ubicados  fuera de la sala de 
equipos o del recinto del generador y cumplir también con los requisitos de 445 -18(b)(1) y (b)(2).  
c) Generadores instalados en paralelo.  Cuando un generador esté instalado en paralelo con otros 
generadores, las disposiciones del incis o (a) inmediato anterior deberán ser capaces de aislar las terminales 
de salida del generador del equipo paralelo. No se requerirá que los medios de desconexión estén situados en 
el generador.  
 445-20. Protección con interruptores de circuito por falla a t ierra para contactos de generadores 
portátiles de 15 kW o menos.  Todas las salidas de contactos que sean parte de un generador portátil de  15 
kW o menos deben tener protección para el personal mediante un interruptor de circuito por falla a tierra 
(GFCI),  integrada al generador o al contacto como se indica en cualquiera de los dos (a) y (b) siguientes:  
a) Generadores no unidos (neutro flotante).  Los generadores no unidos con salidas para contactos de 
125 y 250 volts deben tener una protección GFCI para el personal integrado en el generador o en el contacto 
en todas las salidas para contactos de 125 volts, 15 y 20 amperes.  
Excepción:  No se requerirá protección GFCI cuando las salidas de contacto de 125 volts  estén 
enclavadas de tal manera que no estén dispo nibles para su uso cuando se utilice un contacto de 125/250 
volts.  
b) Generadores con neutros unidos.  Los generadores unidos deben estar provistos de protección GFCI 
en todas las salidas para contactos de 125 volts, 15 y 20 amperes.  
NOTA:  Refiérase a 590 -6(a)(3) para requerimientos de GFCI para generadores portátiles de 15 kW o 
menos usados para energía eléctrica temporal e iluminación.  
Excepción a (a) y (b): S e permitirán los juegos de cables o los dispositivos que incorporen la protección 
GFCI para el pe rsonal identificado para uso portátil.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
ARTÍCULO 450  
TRANSFORMADORES Y BÓVEDAS PARA TRANSFORMADORES  
(INCLUIDOS LOS ENLACES DEL SECUNDARIO)  
Parte A. Generalidades  
450-1. Alcance. Este Artículo trata sobre la instalación de todos los transformadores.  
Excepció n 1: Los transformadores de corriente.  
Excepción 2:  Los transformadores de tipo seco que formen parte de otro aparato y cumplan los requisitos 
para tal aparato.  
Excepción 3:  Los transformadores que formen parte integral de aparatos de rayos X, de alta frec uencia o 
de galvanizado.  
Excepción 4:  Los transformadores utilizados con circuitos Clase 2 y Clase 3 que cumplan con el Artículo 
725. 
Excepción 5:  Los transformadores de anuncios luminosos e iluminación de contorno que cumplan con el 
Artículo 600.  
Excepció n 6: Los transformadores de equipos de alumbrado por descarga eléctrica que cumplan con el 
Artículo 410.  
Excepción 7:  Los transformadores utilizados con circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada 
que cumplan con la Parte C del Artículo 760.  
Excepción 8:  Los transformadores utilizados en investigación, desarrollo o pruebas cuando se hayan 
tomado las medidas necesarias para proteger a las personas del contacto con sus partes energizadas.  
Este Artículo comprende la instalación de transformadores  dedicados al suministro de potencia a 
instalaciones de bombas contra incendios, según las modificaciones del Artículo 695.  
Este Artículo trata también de la instalación de transformadores en lugares (clasificados) peligrosos, según 
las modificaciones de l os Artículos 501 a 504.  
450-2. Definiciones. Para el propósito de este Artículo, se debe aplicar la siguiente definición.  
Transformador. Mientras no se indique otra cosa en este Artículo, transformador individual, monofásico o 
polifásico, identificado por una sola placa de datos.  
450-3. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente de los transformadores 
debe cumplir (a), (b) o (c) siguientes. Tal como se usa en esta sección, la palabra transformador significará un 
transformador o un  banco polifásico de dos o más transformadores monofásicos que funcionan como una 
unidad.  
NOTA 1:  Para la protección contra sobrecorriente de los conductores véase 240 -4, 240 -21, 240 -100  y 
240-101. 
NOTA 2:  Las cargas no lineales pueden aumentar el calenta miento de un transformador sin que opere su 
dispositivo de protección contra sobrecorriente.  
a) Transformadores de más de 1000 volts nominales. La protección contra sobrecorriente se debe 
suministrar de acuerdo con la Tabla 450 -3(a). 
b) Transformadores de 1000 volts nominales o menos. La protección contra sobrecorriente se debe 
suministrar de acuerdo con la Tabla 450 -3(b). 
Excepción:  Cuando el transformador esté instalado como un transformador del circuito de control de 
motores, de acuerdo con 430 -72(c)(1) hasta (c)(5).  
c) Transformadores de potencial. Los transformadores de potencial instalados en interiores o en 
envolventes, deben estar protegidos con fusibles en el primario.  
NOTA:  Para la protección de circuitos de instrumentos que incluyen transformadore s de potencial,  véase 
408-52. 
450-4. Autotransformadores de 1000 volts nominales o menos.  
a) Protección contra sobrecorriente. Todos los autotransformadores de 1000 volts nominales o menos 
deben estar protegidos por dispositivos separados de protección co ntra sobrecorriente instalados en serie con 
cada conductor de entrada no puesto a tierra. Este dispositivo de protección debe tener un valor nominal o 
ajuste no mayor al 125 por ciento de la corriente de entrada nominal de plena carga del autotransformador .       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Cuando este cálculo no corresponda al valor nominal estándar de un fusible o interruptor automático no 
ajustable, y la corriente nominal de entrada sea de 9 amperes o más, se permitirá elegir el valor nominal 
estándar inmediatamente superior descrito en 240-6. No se debe instalar un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente en serie con el devanado en derivación (el devanado común a los circuitos de entrada y de 
salida) del autotransformador, es decir, entre los puntos A y B como se ilustra en la Fi gura 450 -4. 
Excepción:  Cuando la corriente nominal de entrada del autotransformador sea menor a 9 amperes, se 
permitirá instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente de corriente nominal o ajuste no mayor al 
167 por ciento de la corriente de entrada.  
 
Figura 450 -4.- Autotransformador  
Tabla 450 -3(a).- Valor nominal o ajuste máximo de la protección contra sobrecorriente para 
transformadores de más de 1000 volts (como porcentaje de la corriente nominal del transformador).  
 Protección del secunda rio (ver la Nota 2)  
 Protección del primario, 
más de 1000 volts  Más de 1000 volts  1000 volts o 
menos  
Limitaciones sobre 
el lugar  Impedancia 
nominal del 
transformador  Interruptor 
automático  
(ver Nota 4)  Valor 
nominal 
del fusible  Interruptor 
automático  
(ver Nota 4)  Valor 
nominal del 
fusible  Valor nominal 
del interruptor 
automático o 
fusible  
Cualquier lugar  No más del 6%  600%  
(ver Nota 1)  300%  
(ver Nota 1)  300%  
(ver Nota 1)  250%  
(ver Nota 1)  125%  
(ver Nota 1)  
Más del 6%, pero 
máximo el 10%  400%  
(ver Nota 1) 300%  
(ver Nota 1)  250%  
(ver Nota 1)  225%  
(ver Nota 1)  125%  
(ver Nota 1)  
Solo lugares 
supervisados  
(ver Nota 3).  Cualquiera  300%  
(ver Nota 1)  250%  
(ver Nota 1)  No se exige  No se exige  No se exige  
No más del 6%  600%  300%  300%  
(ver Nota 5)  250%  
(ver No ta 5) 250%  
(ver Nota 5)  
Más del 6% pero 
máximo el 10%  400%  300%  250%  
(ver Nota 5)  225%  
(ver Nota 5)  250%  
(ver Nota 5)  
NOTAS:  
1. Cuando el valor nominal del fusible o el ajuste del interruptor automático exigido no correspondan a un valor nominal o aj uste 
normalizado, se permitirá tomar el valor nominal o ajuste más alto que no exceda de:  
a. El siguiente valor nominal o ajuste normalizado más alto para fusibles e interruptor automático de 1000 volts y menos, o  
b. El siguiente valor nominal o ajuste más al to comercialmente disponible para fusibles e interruptores de circuitos de más de 1000 volts.  
2. Cuando se exija protección contra sobrecorriente del secundario, se permitirá que el dispositivo de protección contra sobr ecorriente del 
secundario esté compue sto por un máximo de seis interruptores automáticos o seis grupos de fusibles agrupados en un lugar. Cuando se 
utilicen dispositivos múltiples de protección contra sobrecorriente, el total de los valores nominales de los dispositivos no  debe exceder el 
valor permitido para un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente. Si como dispositivo de protección contra sobrecorr iente se utilizan 
tanto interruptores como fusibles, el total de los valores nominales del dispositivo no debe exceder el permitido  para los fusibles.  
3. Un lugar supervisado es aquel en que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que solamente personal califi cado 
supervisará y prestará servicio a la instalación de transformadores.  
4. Los fusibles accionados electrónic amente que se puedan ajustar para abrir a una corriente específica se deben ajustar de acuerdo con 
los ajustes para interruptores automáticos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
5. Se permitirá que un transformador equipado por el fabricante con protección térmica coordinada contra sobrecar ga no tenga 
protección independiente del secundario.  
b) Transformador conectado en campo como autotransformador.  Un transformador conectado en 
campo como un autotransformador, debe estar identificado para su uso a una tensión elevada.  
NOTA:  Para más inform ación sobre los usos permitidos de los autotransformadores, véase 210 -9  y 215 -
11. 
450-5. Autotransformadores para puesta a tierra. Los autotransformadores de puesta a tierra de los que 
trata esta sección son transformadores conectados en zigzag o en T y c onectados a sistemas trifásicos, 3 
conductores de fase, con el fin de crear un sistema de distribución trifásico, 4 hilos, o para proporcionar un 
punto neutro para fines de puesta a tierra. Estos transformadores deben tener un valor de corriente nominal 
permanente por cada fase y un valor de corriente nominal permanente del neutro. Los transformadores 
conectados en zigzag no se deben instalar en el lado carga de cualquier conexión de puesta a tierra del 
sistema, incluso aquellos elaborados de acuerdo con 25 0-24(b), 250 -30(a)(1) o 250 -32(b), Excepción 1.  
NOTA:  La corriente de fase en un autotransformador de puesta a tierra es un tercio de la corriente  del 
neutro.  
a) Sistemas trifásicos de 4 hilos. Un autotransformador de puesta a tierra usado para crear un s istema 
de distribución trifásico 4 hilos a partir de un sistema trifásico y de 3 conductores de fase, debe cumplir con (1) 
hasta (4) siguientes:  
1) Conexiones. El transformador se debe conectar directamente a los conductores de fase y no se debe 
conectar o  equipar con un interruptor o un sistema de protección contra sobrecorriente que sea independiente 
del interruptor principal y del dispositivo de protección contra sobrecorriente de disparo común del sistema de 
3 fases, 4 hilos.  
2) Protección contra sobrec orriente. Se debe instalar un dispositivo de detección de sobrecorriente, que 
cause la apertura del interruptor principal o del dispositivo de protección contra sobrecorriente de disparo 
común especificado en 450 -5(a)(1), cuando la carga del autotransforma dor alcance o exceda el 125 por ciento 
de su corriente nominal permanente por fase o su valor nominal del neutro. Se permitirá el disparo retardado 
cuando se detecten sobrecorrientes transitorias en el dispositivo de protección contra sobrecorriente del 
autotransformador, con el propósito de permitir la operación adecuada de los dispositivos de protección  del 
alimentador o del derivado en los sistemas de 4 hilos.  
Tabla 450 -3(b). - Valor nominal o ajuste máximo de la protección contra sobrecorriente  para lo s 
transformadores de 1000 volts y menos (como un porcentaje de la  corriente  nominal del 
transformador)  
Método de 
protección  Protección del primario  Protección del secundario  (ver Nota 
2) 
Corrientes de 9 
amperes o más  Corrientes de 
menos de 9 
amperes  Corrientes de 
menos de 2 
amperes  Corrientes de 9 
amperes o más  Corrientes de 
menos de 9 
amperes  
Protección del 
primario 
solamente  125 %  
(Ver NOTA 1)  167%  300%  No se requiere  No se requiere  
Protección del 
primario y 
secundario  250 %  
(Ver NOTA  3) 250 %  
(Ver NOTA  3) 250 %  
(Ver NOTA  3) 125 %  
(Ver NOTA  1) 167 %  
NOTAS:  
1. Cuando el 125 por ciento de la corriente no corresponde a un valor estándar de un fusible o interruptor automático no ajus table, se 
permitirá elegir el valor nominal estándar inmediatamente sup erior.  
2. Cuando se exija protección contra sobrecorriente en el secundario, se permitirá que el dispositivo de sobrecorriente del s ecundario 
esté compuesto por máximo seis interruptores automáticos o seis grupos de fusibles agrupados en un lugar. Cuando s e utilicen dispositivos 
múltiples de protección contra sobrecorriente, el total de todos los valores nominales de los dispositivos no deben exceder e l valor permitido 
para un solo dispositivo de protección contra sobrecorriente.  
3. Se permitirá que un tran sformador equipado por el fabricante con protección térmica coordinada contra sobrecarga y dispuesta para 
interrumpir la corriente del primario, tenga protección contra sobrecorriente en el primario con valor nominal o ajuste a un valor de corriente 
que no  sea más de seis veces la corriente nominal del transformador, para transformadores que no tienen una impedancia de más del 6 por       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
ciento y no más de cuatro veces la corriente nominal del transformador, para transformadores que tienen una impedancia de más  del 6 por 
ciento pero no más del 10 por ciento.  
3) Detección de fallas del transformador. En los sistemas trifásicos de 4 hilos se debe instalar un 
sistema de detección de fallas que ocasione la apertura del interruptor principal o del dispositivo de prote cción 
contra sobrecorriente de disparo común para proteger la instalación contra fallas monofásicas o internas.  
NOTA:  Esta protección se puede conseguir mediante el uso de dos transformadores de corriente, tipo 
toroidal (dona), conectados sustractivamente e instalados de modo que detecten e indiquen si se produce un 
desequilibrio en la corriente de línea al autotransformador de 50 por ciento o más de la corriente nominal.  
4) Capacidad nominal. El autotransformador debe tener un valor nominal de corriente pe rmanente del 
neutro  no menor que la corriente máxima posible de carga de desbalanceo del neutro en los sistemas de  4 
hilos.  
b) Referencia de puesta a tierra para los dispositivos de protección contra fallas. Un 
autotransformador de puesta a tierra que se utilice para suministrar una magnitud especificada de corriente de 
falla a tierra para la operación de un dispositivo de protección sensible a fallas a tierra en sistemas trifásicos 3 
hilos no puestos a tierra, debe cumplir los requisitos de (b)(1) y (b)(2 ) siguientes.  
1) Capacidad nominal. El autotransformador debe tener un valor nominal permanente de corriente del 
neutro no menor que la corriente de falla a tierra especificada.  
2) Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente debe cumplir lo indicado en los 
literales (a) y (b) siguientes:  
a. Capacidad nominal de operación e interrupción.  En el circuito derivado de un autotransformador de 
puesta a tierra se debe aplicar un dispositivo de protección contra corriente, que tenga una cap acidad nominal 
de interrupción conforme con 110 -9 y que cuando opere abra simultáneamente todos los conductores de fase.  
b. Capacidad nominal en amperes.  La protección contra sobrecorriente debe tener un valor nominal o 
ajuste de un valor de corriente que no exceda el 125 por ciento de la capacidad de corriente nominal 
permanente por fase del autotransformador, o del 42 por ciento del valor de corriente nominal permanente de 
cualquier dispositivo conectado en serie con el neutro del autotransformador. Se pe rmitirá el disparo retardado 
para corrientes temporales, con el fin de permitir la correcta operación de los dispositivos de disparo sensibles 
a fallas a tierra del sistema principal, pero no debe exceder los valores que serían mayores que un valor 
nominal  de corriente de corta duración del autotransformador de puesta tierra, o de cualquier dispositivo 
conectado en serie con el neutro del mismo.  
Excepción:  Para los sistemas puestos a tierra con alta impedancia tratados en 250 -36, en donde se 
diseña la corri ente máxima de falla a tierra para que sea como máximo de 10 amperes, y cuando el 
autotransformador de puesta a tierra y la impedancia de puesta a tierra están clasificadas para servicio 
continuo, se permitirá instalar un dispositivo de protección contra s obrecorriente, con valor nominal máximo de 
20 amperes y que abra simultáneamente todos los conductores de fase, en el lado de alimentación del 
autotransformador de puesta a tierra.  
c) Referencia de puesta a tierra para la amortiguación de sobretensiones tr ansitorias. Un 
autotransformador de puesta a tierra utilizado para limitar sobretensiones transitorias debe tener un valor 
nominal adecuado y debe estar conectado de acuerdo con 450 -5(a)(1).  
450-6. Enlaces del secundario. Tal como se usa en este Artículo, un enlace del secundario es un circuito 
que funciona a 1000 volts nominales o menos entre fases, que conecta dos fuentes de alimentación o puntos 
de alimentación de potencia, tales como los secundarios de dos transformadores. Se permitirá que el enlace 
conste de uno o más conductores por fase o neutro. Los conductores que conectan los secundarios de los 
transformadores de acuerdo con 450 -7 no se deben considerar enlaces del secundario. Como se usa en esta 
sección, la palabra “transformador” hace referencia a un transformador o a un banco de transformadores que 
funcionan como una unidad.  
a) Circuitos de enlace. Los circuitos de enlace deben estar equipados con protección contra 
sobrecorriente en cada extremo, tal como se exige en las partes A, B y H del Artíc ulo 240. En las condiciones 
descritas en 450 -6(a)(1) y 450 -6(a)(2) se permitirá que la protección contra sobrecorriente esté de acuerdo 
con lo que se establece en 450 -6(a)(3).  
1) Cargas conectadas sólo en los puntos de alimentación del transformador.  Cuand o todas las 
cargas estén conectadas en los puntos de alimentación del transformador en cada extremo del enlace y no se Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
proporcione protección contra sobrecorriente según las Partes A, B y H del Artículo 240, la ampacidad del 
enlace no debe ser menor al 67 por ciento de la corriente nominal del secundario del transformador con un 
valor nominal más grande que alimente al sistema de enlace del secundario.  
2) Cargas conectadas entre los puntos de alimentación del transformador. Cuando haya una carga 
conectada a l enlace en cualquier punto entre los puntos de alimentación del transformador y no se 
proporcione protección contra sobrecorriente según las Parte A, B y H del Artículo 240, la ampacidad nominal 
del enlace no debe ser menor al 100 por ciento de la corrien te nominal del secundario del transformador con 
el valor nominal más grande que alimente al sistema de enlace del secundario.  
Excepción:  Se permitirá que los circuitos de enlace que constan de múltiples conductores por fase estén 
dimensionados y protegidos  de acuerdo con 450 -6(a)(4).  
3) Protección del circuito de enlace. Bajo las condiciones descritas en 450 -6(a)(1) y (a)(2), los dos 
extremos de alimentación de cada conductor no puesto a tierra del enlace deben estar equipados con un 
dispositivo de protecci ón que se abra a una temperatura predeterminada del conductor del enlace bajo 
condiciones de cortocircuito. Esta protección debe consistir en uno de los siguientes:  
(1) Un conector de cable, terminal o lengüeta con un enlace fusible, conocido como un limit ador, de un 
tamaño correspondiente al del conductor y de construcción y características de acuerdo con la tensión de 
funcionamiento y el tipo de aislamiento de los conductores del enlace, o  
(2) Interruptores automáticos accionados por dispositivos con cara cterísticas comparables de corriente - 
tiempo.  
4) Interconexión de los conductores de fase entre los puntos de alimentación del transformador. 
Cuando el enlace consta de más de un conductor por fase o neutro, los conductores de cada fase o del neutro 
deben  cumplir con una de las siguientes disposiciones:  
a. Interconectados. Los conductores se deben interconectar para establecer un punto de alimentación 
de la carga y se debe proporcionar el dispositivo protector especificado en 450 -6(a)(3) en cada conductor no 
puesto a tierra del enlace en ese punto en ambos lados de la interconexión. Los medios de interconexión 
deben tener una ampacidad no menor a la carga que se va a alimentar.  
b. No interconectados. Las cargas se deben conectar a uno o más conductores indi viduales de un 
enlace con conductores en paralelo, sin interconectar los conductores de cada fase o neutro y sin la 
protección especificada en 450 -6(a)(3) en los puntos de conexión de la carga. Cuando se hace esto, los 
conductores de enlace de cada fase o neutro deben tener una ampacidad de capacidad combinada no menor 
al 133 por ciento de la corriente nominal del secundario del transformador con el valor nominal más grande 
que alimenta al sistema de enlace del secundario; la carga total de estas derivacion es no debe exceder la 
corriente nominal del secundario del transformador con el valor nominal más grande y las cargas deben estar 
divididas equitativamente entre cada fase y entre los conductores individuales de cada fase, en la medida de 
lo posible.  
5) Co ntrol del circuito de enlace. Cuando la tensión de operación exceda los 150 volts a tierra, los 
enlaces del secundario equipados con limitadores deben tener un interruptor en cada extremo que, cuando se 
abran, desenergicen los conductores de enlace y los l imitadores asociados. La ampacidad del interruptor no 
debe ser menor a la ampacidad de la corriente nominal de los conductores conectados al mismo. El interruptor 
debe ser capaz de interrumpir su corriente nominal y debe estar construido de modo que no se abra por las 
fuerzas magnéticas resultantes de la corriente de cortocircuito.  
b) Protección contra sobrecorriente para las conexiones del secundario. Cuando se utilicen enlaces 
del secundario, en las conexiones del secundario de cada transformador que alim enta al sistema de enlace, 
se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente con valor nominal o ajuste no mayor al 250 
por ciento de la corriente nominal del secundario de los transformadores. Además, en la conexión del 
secundario de cad a transformador se debe instalar un interruptor automático accionado por un relevador  de 
corriente inversa ajustado para que abra el circuito a una corriente no mayor a la corriente nominal del 
secundario del transformador.  
c) Puesta a tierra. Cuando el s istema de enlace del secundario esté puesto a tierra, el secundario de cada 
transformador que alimenta al sistema de enlace debe estar puesto a tierra de acuerdo con los requisitos de 
250-30 para sistemas derivados separados.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
450-7. Funcionamiento en paral elo. Se permitirá que los transformadores funcionen en paralelo y 
desconectados como una unidad, siempre que el dispositivo de protección contra sobrecorriente para cada 
transformador cumpla los requisitos de 450 -3(a) para dispositivos de protección del pr imario y del secundario 
de más de 1000 volts, o con 450 -3(b) para dispositivos de protección del primario y del secundario de 1000 
volts o menos.  
450-8. Resguardo. Los transformadores se deben resguardar según se especifica en (a) hasta (d).  
a) Protección mecánica. Cuando los transformadores estén expuestos a daños físicos, se deben adoptar 
las medidas adecuadas para reducir al mínimo la posibilidad de daños a los transformadores por causas 
externas.  
b) Caja o envolvente. Los transformadores tipo seco deben  estar instalados en un tanque o en un 
envolvente no combustible y resistente a la humedad que ofrezca protección contra la inserción accidental de 
objetos extraños.  
c) Partes energizadas expuestas. Se permitirá que los interruptores u otros equipos que fu ncionen a 
1000 volts nominales o menos y que estén conectados únicamente a equipos dentro del tanque del 
transformador, estén instalados dentro de este tanque si sólo son accesibles a personas calificadas.  
Todas las partes energizadas se deben resguardar s egún lo establecido en 110 -27 y 110 -34. 
d) Advertencia de tensión. La tensión de funcionamiento de las partes vivas expuestas en las 
instalaciones de transformadores se debe indicar por anuncios o marcas visibles colocadas en los equipos o 
estructuras.  
450-9. Ventilación. La ventilación debe eliminar las pérdidas del transformador a plena carga sin provocar 
aumentos de temperatura que excedan sus valores nominales.  
450-10. Puesta a tierra.  
a) Envolventes de transformadores de tipo seco. Donde se instalen co nductores de puesta a tierra de 
equipos y puentes de unión del lado de la alimentación separados, debe ser fijada una barra de terminal, para 
todas las conexiones de conductores de puesta a tierra y de unión, de manera segura en el interior del 
envolvente del transformador. La barra del terminal se debe unir al envolvente de acuerdo con lo establecido 
en la sección 250 -12 y no debe ser instalada ni en ni sobre ningún sector ventilado del envolvente.  
Excepción:  Donde un transformador de tipo seco esté equipa do con conexiones de tipo cable, debe 
permitirse que las conexiones de puesta a tierra y de unión se conecten mediante la aplicación de cualquiera 
de los métodos descritos en 250 -8 y deben estar unidas al envolvente, si es de metal.  
b) Otras piezas metálic as. Cuando estén puestas a tierra, las partes metálicas expuestas no portadoras 
de corriente de las instalaciones de transformadores, incluidas las cercas, barreras, protecciones, etc., se 
deben poner a tierra y unirse en las condiciones y con los métodos especificados en las Partes E, F y G del 
Artículo 250 para los equipos eléctricos y otras partes metálicas expuestas. Para puesta a tierra de cercas 
metálicas ver además la sección 921 -26. 
450-11. Marcado.  
a) General. Todos los transformadores deben tener una placa de datos en la que conste la siguiente 
información:  
(1) Nombre del fabricante,  
(2) Valor nominal en kilovoltamperes,  
(3) Frecuencia,  
(4) Tensión del primario y del secundario,  
(5) Impedancia de los transformadores de 25 kilovoltamperes y mayores,  
(6) Distancias necesarias para los transformadores con aberturas de ventilación,  
(7) Cantidad y el tipo del líquido de aislamiento, cuando se use y  
(8) Para transformadores de tipo seco se debe incluir la clase de temperatura del sistema de aislamiento.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
b) Marcado de origen. Se permitirá que un transformador sea alimentado a la tensión secundaria 
marcada, siempre que la instalación cumpla con lo establecido en las instrucciones del fabricante.  
450-12. Espacio para el alambrado de las terminales. El espacio  mínimo para el doblado y alambrado 
en las terminales fijas de conexión de la alimentación y de la carga de los transformadores de 1000 volts 
nominales y menos debe ser como se requiere en 312 -6. El espacio de alambrado para conexiones flexibles 
debe cumpl ir lo establecido en la Tabla 314 -16(b).  
450-13. Accesibilidad. Todos los transformadores y las bóvedas para transformadores deben ser 
fácilmente accesibles al personal calificado para su inspección y mantenimiento, o deben cumplir los 
requisitos de (a) o (b): 
a) Instalaciones abiertas. No se exigirá que los transformadores tipo seco de 1000 volts nominales o 
menos, instalados en lugares abiertos sobre paredes, columnas o estructuras, sean fácilmente accesibles.  
b) Instalaciones en espacios huecos. Se permi tirá instalar transformadores tipo seco de 1000 volts 
nominales o menos y que no excedan los 50 kilovoltamperes, en espacios huecos de edificios no cerrados 
permanentemente por la estructura, siempre que cumplan los requisitos de ventilación de 450 -9 y los  
requisitos sobre separación de materiales combustibles de 450 -21(a). No se exigirá que los transformadores 
así instalados sean fácilmente accesibles.  
450-14. Medios de desconexión.  Los transformadores, diferentes a los transformadores Clase 2 o Clase 
3, deben tener un medio de desconexión localizado ya sea a la vista del transformador o en un lugar remoto. 
Cuando esté localizado en un lugar remoto, el medio de desconexión debe poder bloquearse de acuerdo con 
la sección 110 -25, y la ubicación debe ser marca da en campo en el transformador.  
Parte B. Disposiciones específicas aplicables a diferentes tipos de transformadores  
450-21. Transformadores tipo seco instalados en interiores.  
a) No más de 112.5 kilovoltamperes. Los transformadores de tipo seco instalados  en interiores y de 
112.5 kilovoltamperes nominales o menos, deben instalarse con una separación mínima de 30 centímetros de 
materiales combustibles, a menos que estén separados de ellos por una barrera resistente al fuego y aislante 
del calor.  
Excepción:  Esta regla no se debe aplicar a transformadores para 1000 volts nominales o menos que 
están completamente encerrados, excepto por las aberturas de ventilación.  
b) De más de 112.5 kilovoltamperes. Los transformadores individuales de tipo seco de más de 112. 5 
kilovoltamperes nominales se deben instalar en un cuarto de transformadores de construcción resistente al 
fuego. A menos que se especifique algo diferente en este Artículo, el término resistente al fuego significa una 
construcción con un valor nominal mí nimo de 1 hora de resistencia al fuego.  
Excepción 1:  Los transformadores con sistemas de aislamiento Clase 155 o mayor, y separados de 
materiales combustibles por una barrera resistente al fuego y aislante del calor, o por no menos de 1.83 
metros horizonta lmente y 3.70 metros verticalmente.  
Excepción 2:  Los transformadores con sistemas de aislamiento Clase 155 o mayor y encerrados 
completamente, excepto por las aberturas de ventilación.  
c) Para más de 35 000 volts. Los transformadores de tipo seco de más de  35 000 volts nominales se 
deben instalar en una bóveda que cumpla lo establecido en la Parte C de este Artículo.  
450-22. Transformadores de tipo seco instalados en exteriores. Los transformadores de tipo seco 
instalados en exteriores deben tener un envolv ente a prueba de la intemperie. Los transformadores de más de 
112.5 kilovoltamperes no se deben ubicar a una distancia menor de 30 centímetros de los materiales 
combustibles de los edificios, a menos que el transformador tenga sistemas de aislamiento Clase  155 o 
mayores y esté encerrado completamente, excepto por las aberturas de ventilación.  
450-23. Transformadores aislados con líquidos de baja inflamabilidad. Se permitirá instalar 
transformadores aislados con líquidos aprobados cuyo punto de inflamación n o sea menor a 300 °C, de 
acuerdo con (a) o (b) siguientes:  
a) Instalaciones en interiores. Las instalaciones en interiores se permitirán de acuerdo con una de las 
siguientes:  
(1) En edificios Tipo I o Tipo II, en áreas donde se cumplan todos los requisitos  siguientes:  
a. El transformador sea para 35 000 volts nominales o menos.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
b. No se almacenen materiales combustibles.  
c. Se proporcione un área de confinamiento de líquidos.  
d. La instalación cumpla todas las restricciones previstas en el aprobado del líqu ido. 
NOTA: Estas restricciones pueden incluir, pero no están limitadas a: presión máxima del tanque, uso de 
una válvula de alivio de presión, tipos de fusibles apropiados y dimensionamiento adecuado de protección 
contra sobrecorriente.  
(2) Con un sistema a utomático de extinción de incendios y un área de confinamiento de líquidos, 
siempre que el transformador sea para 35 000 volts nominales o menos.  
(3) De acuerdo con 450 -26. 
b) Instalaciones en exteriores. Se permitirá instalar transformadores aislados con líquidos de baja 
inflamabilidad en exteriores, sujetos a, adyacentes a, o sobre el techo de edificios, siempre que estén 
instalados de acuerdo con (1) ó (2):  
(1) En edificios Tipo I y Tipo II, la instalación debe cumplir todas las restricciones previstas e n el 
aprobado del líquido.  
NOTA 1:  Las instalaciones adyacentes a materiales combustibles, salidas de incendios o a las aberturas 
de puertas y ventanas, pueden requerir protección adicional tal como se indica en 450 -27. 
Nota 2:  Estas restricciones pueden i ncluir, pero no están limitadas a: presión máxima del tanque, uso de 
una válvula de alivio de presión, tipos de fusibles apropiados y dimensionamiento adecuado de protección 
contra sobrecorriente.  
(2) De acuerdo con 450 -27. 
NOTA:  Véase la definición de apr obado en el Artículo 100.  
450-24. Transformadores aislados en líquidos no inflamables. Se permitirá instalar transformadores 
aislados con fluidos dieléctricos, identificados como no inflamables, tanto en interiores como en exteriores. 
Tales transformadores  instalados en interiores y de más de 35 000 volts nominales deben estar instalados en 
una bóveda. Cuando tales transformadores estén instalados en interiores, deben estar provistos con un área 
para confinamiento de líquidos y una válvula de alivio de pres ión. Los transformadores deben estar equipados 
con un medio para absorber los gases generados por cualquier arco eléctrico que se produzca dentro del 
tanque, o la válvula de alivio de presión debe estar conectada a una chimenea o salida de humos que dirija  
estos gases a un área ambientalmente segura.  
NOTA:  La seguridad se puede aumentar si se hacen análisis de riesgo de incendio para dichas 
instalaciones de transformadores. Para los propósitos de esta sección, un fluido dieléctrico no inflamable es el 
que n o tiene punto de inflamación o punto de chispa y no es inflamable en el aire.  
450-25. Transformadores aislados con Askarel. No se permite el uso de bifenilos policlorados (Askarel) 
como medio aislante en transformadores.  
450-26. Transformadores aislados co n aceite instalados en interiores. Los transformadores aislados 
con aceite e instalados en interiores, se deben instalar en una bóveda construida como se indica en la Parte C 
de este Artículo.  
Excepción 1 : Cuando la capacidad total no exceda los 112.5 kilo voltamperes, se permitirá que la bóveda 
especificada en la Parte C de este Artículo esté hecha en concreto reforzado de no menos de 10 centímetros 
de espesor.  
Excepción 2 : Cuando la tensión nominal no exceda los 1000 volts, no se exigirá una bóveda si se t oman 
las medidas adecuadas para evitar que el fuego del aceite del transformador encienda otros materiales y si la 
capacidad total de una instalación no excede los 10 kilovoltamperes en una sección del edificio clasificada 
como combustible, o 75 kilovoltam peres si la estructura que rodea al transformador está clasificada como 
construcción resistente al fuego.  
Excepción 3:  Se permitirá que los transformadores de hornos eléctricos con un valor nominal total que no 
exceda los 75 kilovoltamperes, se instalen si n bóveda en un edificio o cuarto de construcción resistente al 
fuego, siempre que se tomen las medidas necesarias para evitar que el fuego del aceite del transformador se 
propague a otros materiales combustibles.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Excepción 4:  Se permitirá instalar sin bóve da un transformador con un valor nominal total que no exceda 
los 75 kilovoltamperes y una tensión de alimentación de 1000 volts o menos que sea parte integral de un 
equipo de aceleración de partículas cargadas, en un edificio o cuarto de construcción no co mbustible o 
resistente al fuego, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para evitar que el fuego del aceite del 
transformador se propague a otros materiales combustibles.  
Excepción 5:  Se permitirá instalar transformadores en un edificio separado que no cumpla con la Parte C 
de este Artículo si tanto el edificio como su contenido no presentan riesgo de incendio para otros edificios o 
propiedades, y si el edificio se utiliza únicamente para suministrar el servicio de electricidad y su interior es 
accesible sólo a personas calificadas.  
Excepción 6: Se permitirá utilizar transformadores con aislamiento de aceite sin bóveda, en equipos 
portátiles y móviles de minería de superficie (tales como excavadoras eléctricas) si se cumplen todas las 
condiciones s iguientes:  
a. Existen medidas para drenar las fugas de líquido al suelo.  
b. Existe un medio de salida seguro para el personal.  
c. Se dispone de una barrera de acero de 6 milímetros de espesor, como mínimo, para la protección de 
las personas.  
450-27. Transf ormadores con aislamiento de aceite instalado en exteriores. Los materiales 
combustibles, edificios combustibles y partes de edificios, las salidas de incendios y las aperturas de las 
puertas y ventanas, se deben resguardar contra los incendios originados en transformadores con aislamiento 
de aceite, instalado en techos y asegurados o próximos a edificios o materiales combustibles. En los casos en 
que la instalación del transformador presente peligro de incendio, se debe utilizar una o más de las siguientes  
protecciones, de acuerdo con el grado de peligro involucrado:  
(1) Espacios de separación  
(2) Barreras resistentes al fuego  
(3) Sistemas automáticos de supresión de incendios  
(4) Envolventes que confinen el aceite de un tanque roto de un transformador.  
Se permitirá que los envolventes para el de aceite sean diques, áreas con reborde o estanques resistentes 
al fuego, o zanjas rellenas de piedra gruesa triturada. Cuando la cantidad de aceite y la exposición sean tales 
que su eliminación sea importante, los re cipientes de aceite deben estar dotados con medios para drenaje.  
450-28. Modificaciones a los transformadores. Cuando se hagan modificaciones en un transformador 
de una instalación ya existente, que cambien el tipo de transformador respecto a lo establecid o en la Parte B 
de este Artículo, dicho transformador debe ser marcado para indicar el tipo de líquido aislante utilizado, y la 
instalación del transformador modificado debe cumplir con los requisitos aplicables a ese tipo de 
transformador.  
Parte C. Bóveda s para transformadores  
450-41. Ubicación. Siempre que sea posible, las bóvedas para transformadores deben estar ventiladas al 
aire exterior sin necesidad de utilizar ductos o canales.  
450-42. Paredes, techos y pisos. Las paredes y techos de las bóvedas se deben construir con materiales 
que tengan una resistencia estructural adecuada para las condiciones, y con una resistencia mínima al fuego 
de tres horas. Los pisos de las bóvedas que estén en contacto con la tierra deben ser de concreto con un 
espesor míni mo de 10 centímetros, pero si la bóveda está construida con un espacio vacío u otras plantas del 
edificio por debajo de ella, el piso debe tener una resistencia estructural adecuada para soportar la carga 
impuesta sobre él y debe tener una resistencia míni ma al fuego de tres horas. Para los propósitos de esta 
sección, no son aceptables construcciones atornilladas ni paredes de paneles.  
Excepción:  Cuando los transformadores estén protegidos con rociadores automáticos, agua en gotas 
finas, dióxido de carbono o halón, se permitirá que la construcción tenga valor nominal de 1 hora de 
resistencia al fuego.  
NOTA:  Una construcción típica con tres horas de resistencia al fuego es una de concreto reforzado de 15 
centímetros de espesor.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
450-43. Entradas. Las entradas a las bóvedas para transformadores se deben proteger según (a),  (b) y 
(c): 
a) Tipo de puerta. Todas las entradas que conducen desde el interior de un edificio hasta la bóveda de 
transformadores deben estar equipadas con una puerta de cierre hermético que tenga una resistencia mínima 
al fuego de 3 horas.  
Excepción:  Cuando los transformadores estén protegidos por rociadores automáticos, agua en gotas 
finas, dióxido de carbono o halón, se permitirá una construcción con valor nominal de resistencia al fuego de   
1 hora.  
b) Sardinel. Las puertas deben tener un sardinel de altura suficiente para confinar el aceite del 
transformador más grande dentro de la bóveda. En ningún caso la altura debe ser menor a 10 centímetros.  
c) Cerraduras. Las puertas deben estar equip adas con cerraduras, se deben mantener cerradas y se 
permitirá el acceso sólo a personas calificadas. Las puertas para el personal deben abrirse hacia fuera y 
deben estar equipadas de barras de pánico.  
450-45. Aberturas de ventilación. Cuando lo exija 450 -9, deben existir aberturas para ventilación de 
acuerdo con (a) hasta (f) siguientes:  
a) Ubicación. Las aberturas de ventilación deben estar ubicadas lo más lejos posible de las puertas, 
ventanas, salidas de incendios y materiales combustibles.  
b) Disposici ón. Se permitirá que una bóveda ventilada por circulación natural de aire tenga 
aproximadamente la mitad del área total de las aberturas necesarias para ventilación en una o más aberturas 
cerca del piso y la restante en una o más aberturas en el techo o en  la parte superior de las paredes, cerca del 
techo, o que toda el área requerida para ventilación esté en una o más aberturas en el techo o cerca de él.  
c) Tamaño. Para una bóveda ventilada por circulación natural del aire hacia un área exterior, el área n eta 
total combinada de todas las aberturas de ventilación, restando el área ocupada por persianas, rejillas o 
pantallas, no debe ser menor a 20 cm2 por kilovoltamperes de capacidad de los transformadores en servicio. 
Si los transformadores tienen una capac idad menor a 50 kilovoltamperes, en ningún caso el área neta debe 
ser menor a 0.10 m2. 
d) Cubiertas. Las aberturas de ventilación deben estar cubiertas por rejillas, persianas o pantallas 
durables, de acuerdo con las condiciones necesarias para evitar que se produzcan situaciones inseguras.  
e) Compuertas. Todas las aberturas de ventilación que den al interior deben estar dotadas de compuertas 
contra incendios de cierre automático que funcionen en respuesta a cualquier incendio en la bóveda. Dichas 
compuerta s deben tener un valor nominal de resistencia al fuego no menor a 1.5 horas.  
f) Ductos. Los ductos de ventilación deben ser construidos con material resistente al fuego.  
450-46. Drenaje. Cuando sea posible, las bóvedas que contengan transformadores de más de 100 
kilovoltamperes de capacidad deben estar dotadas de un drenaje o de otro medio que permita eliminar 
cualquier acumulación de aceite o agua en la bóveda, a menos que por las condiciones locales esto resulte 
impráctico. Cuando exista drenaje, el piso debe estar inclinado hacia éste.  
450-47. Tuberías de agua y accesorios. Sistemas de ductos o tuberías ajenos a la instalación eléctrica 
no deben entrar ni atravesar las bóvedas para transformadores. No se deben considerar ajenas a la 
instalación eléctrica las tuberías u otros elementos para la protección contra incendios de las bóvedas o para 
el enfriamiento de los transformadores.  
450-48. Almacenamiento dentro de las bóvedas. Las bóvedas para transformadores no se deben 
utilizar para el almacenamiento de m ateriales.  
ARTÍCULO 455 
CONVERTIDORES DE FASE  
Parte A. Generalidades  
455-1. Alcance.  Este Artículo trata sobre la instalación y uso de los convertidores de fase.  
455-2. Definiciones.  
Convertidor de fase.  Dispositivo eléctrico que convierte un sistema eléct rico de potencia monofásico en 
uno trifásico. Los convertidores de fase pueden ser de dos tipos: estáticos y rotatorios.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
NOTA:  Los convertidores de fase tienen características que modifican el par de arranque y la corriente a 
rotor bloqueado de los motores  alimentados, por lo que es necesario tener esto en cuenta al elegir un 
convertidor de fase para una carga específica.  
Convertidor estático de fase.  Dispositivo sin piezas rotatorias, dimensionado para una determinada 
carga trifásica, que permite la operac ión desde una fuente de alimentación monofásica.  
Convertidor rotatorio de fase.  Dispositivo que consiste en un transformador rotatorio y panel de 
capacitores, que permite la operación de cargas trifásicas a partir de una fuente de alimentación monofásica.  
Fase fabricada.  La fase fabricada o derivada es la que se origina en el convertidor de fase y no está 
conectada sólidamente a ninguno de los conductores monofásicos de entrada.  
455-3. Otros Artículos.  Los convertidores de fase deben cumplir con este Artícu lo y con las disposiciones 
aplicables de otros Artículos de esta NOM.  
455-4. Marcado.  Todos los convertidores de fase deben tener una placa de datos permanente que indique 
la siguiente información:  
(1) El nombre del fabricante.  
(2) La tensión nominal de en trada y salida.  
(3) La frecuencia.  
(4) La corriente monofásica nominal de entrada de plena carga.  
(5) La carga nominal mínima y máxima monofásica en kilovoltamperes o caballos de fuerza.  
(6) La carga máxima total en kilovoltamperes o caballos de fuerza.  
(7) En el caso de un convertidor rotativo de fase, su corriente trifásica a plena carga.  
455-5. Conexión de puesta a tierra de equipos.  Se debe proporcionar un medio de conexión para la 
terminal del conductor de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250 -8. 
455-6. Conductores.  
a) Ampacidad.  La ampacidad de los conductores monofásicos de alimentación se debe determinar según 
455-6(a) (1) o (a) (2).  
NOTA:  Los conductores monofásicos dimensionados para prevenir una caída de tensión no mayor al 3 por 
ciento de sde la fuente de alimentación hasta el convertidor de fase, pueden contribuir al mejor arranque y 
funcionamiento de las cargas del motor.  
1) Cargas variables. Cuando las cargas que se van a alimentar son variables, la ampacidad del conductor 
no debe ser me nor al 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga en amperes de la entrada 
monofásica del convertidor, marcada en la placa de datos.  
2) Cargas fijas. Cuando el convertidor de fase alimente cargas fijas específicas, y la ampacidad del 
conductor s ea menor al 125 por ciento de la corriente nominal de plena carga en amperes de la entrada 
monofásica del convertidor marcada en la placa de datos, los conductores deben tener una ampacidad no 
menor al 250 por ciento de la suma de las corrientes nominales trifásicas de plena carga de los motores y 
otras cargas alimentadas, cuando las tensiones de entrada y de salida del convertidor de fase sean idénticas. 
Cuando las tensiones de entrada y salida del convertidor sean distintas, la corriente determinada según  esta 
sección se debe multiplicar por la relación entre la tensión de salida a la de entrada.  
b) Marcado de la fase fabricada. Los conductores de la fase fabricada se deben identificar en todos los 
lugares accesibles mediante una marca distintiva. Las marc as deben ser consistentes en todo el sistema y el 
inmueble.  
455-7. Protección contra sobrecorriente.  Los conductores de la alimentación monofásica y el 
convertidor de fase se deben proteger contra sobrecorriente según (a) o (b). Cuando el valor nominal del  
fusible o del interruptor automático no ajustable o el ajuste de un interruptor automático ajustable que se exijan 
no correspondan a un valor nominal o ajuste estándar, se permitirá elegir el valor nominal o el ajuste 
inmediatamente superior.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
a) Cargas va riables. Cuando las cargas que se van a alimentar son variables, la protección contra 
sobrecorriente se debe ajustar a no más del 125 por ciento de la corriente nominal monofásica en amperes de 
entrada de plena carga del convertidor, marcada en la placa de  datos.  
b) Cargas fijas. Cuando el convertidor de fase alimenta cargas fijas específicas, y los conductores están 
dimensionados de acuerdo con 455 -6(a) (2), los conductores se deben proteger de acuerdo con su 
ampacidad. La protección contra sobrecorriente determinada a partir de esta sección no debe exceder el 125 
por ciento de la corriente nominal monofásica en amperes de entrada del convertidor, marcada en la placa  de 
datos.  
455-8. Medios de desconexión.  Se deben instalar medios de desconexión que descon ecten 
simultáneamente todos los conductores de alimentación monofásicos no puestos a tierra al convertidor de 
fase.  
a) Ubicación.  El medio de desconexión debe ser fácilmente accesible y estar ubicado al alcance de la 
vista desde el convertidor de fase.  
b) Tipo.  El medio de desconexión debe ser un interruptor con valor nominal en caballos de fuerza, un 
interruptor automático o un interruptor de caja moldeada. Cuando sólo se alimentan cargas diferentes de las 
de motores, se permitirá un interruptor con valor nominal en amperes.  
c) Valor nominal.  El valor nominal de corriente del medio de desconexión no debe ser menor al 115 por 
ciento de la corriente nominal máxima monofásica de entrada de plena carga del convertidor, o para cargas 
fijas específicas, se permit irá seleccionarla de (c)(1) o (c)(2) siguientes.  
1) Corriente nominal del desconectador. El medio de desconexión debe ser un interruptor automático o 
un interruptor de caja moldeada con un valor nominal en amperes no menor al 250 por ciento de la suma de:  
(1) Valores nominales de corriente trifásica de plena carga, de los motores.  
(2) Otras cargas alimentadas.  
2) Desconectador con valor nominal en caballos de fuerza. El medio de desconexión debe ser un 
interruptor con valor nominal en caballos de fuerza. La  corriente con rotor bloqueado equivalente del valor 
nominal en caballos de fuerza del interruptor no debe ser menor al 200 por ciento de la suma de:  
(1) Cargas diferentes de las de motores.  
(2) La corriente trifásica con rotor bloqueado, del motor más gra nde, como se determina de la Tabla  
430-251(b), y  
(3) La corriente de plena carga de todos los otros motores trifásicos que operan al mismo tiempo.  
d) Relaciones de tensión. Los cálculos de 455 -8(c) se deben aplicar directamente cuando las tensiones 
de ent rada y salida del convertidor de fase son idénticas. Cuando las tensiones de entrada y salida del 
convertidor de fase son diferentes, la corriente se debe multiplicar por la relación de la tensión de salida a la 
de entrada.  
455-9. Conexión de cargas monofá sicas.  Cuando se conecten cargas monofásicas al lado de carga de 
un convertidor de fase, no se deben conectar a la fase fabricada.  
455-10. Cajas de las terminales.  Un convertidor de fase debe tener una caja para las terminales, que 
debe cumplir lo establec ido en 430 -12. 
Parte B. Especificaciones aplicables a distintos tipos de convertidores de fase  
455-20. Medios de desconexión.  Se permitirá que los medios de desconexión monofásicos para la 
entrada de un convertidor estático de fase sirvan como el medio de desconexión del convertidor y de una sola 
carga, si esa carga está a la vista del medio de desconexión.  
455-21. Arranque.  No se debe suministrar corriente al equipo de utilización hasta que se haya puesto en 
marcha el convertidor rotativo de fase.  
455-22. Interrupción de la alimentación.  El equipo de utilización alimentado por un convertidor rotativo 
de fase debe estar controlado de manera que, en el caso de una interrupción de energía, se desconecte 
también la alimentación al equipo.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
NOTA:  Los arrancadores  magnéticos de motores, los contactores magnéticos y dispositivos similares con 
rearranque manual o temporizado para la carga, proporcionarán el rearranque después de la interrupción de 
la alimentación.  
455-23. Capacitores.  Los capacitores que no formen pa rte integral de un sistema de conversión rotativo 
de fase pero que estén instalados para la carga de un motor, se deben conectar del lado de la alimentación 
del dispositivo de protección contra sobrecarga de ese motor.  
ARTÍCULO 460  
CAPACITORES  
460-1. Alcan ce. Este Artículo trata sobre la instalación de capacitores en los circuitos eléctricos.  
Se excluyen de estos requisitos los capacitores limitadores de tensiones transitorias o los capacitores 
incluidos como partes componentes de otros aparatos y que cumpl an los requisitos de dichos aparatos.  
Este Artículo también trata de las instalaciones de capacitores en lugares peligrosos (clasificados), con las 
modificaciones previstas en los Artículos 501 a 503.  
460-2. Gabinetes y resguardo.  
a) Capacitores que contie nen más de 11 litros de líquido inflamable.  Los capacitores que contengan 
más de 11 litros de líquido inflamable deben estar encerrados en bóvedas, o en envolventes con cercas en el 
exterior que cumplan lo establecido en el Artículo 110, Parte C. Este lími te se debe aplicar a cualquier unidad 
simple en una instalación de capacitores.  
b) Contacto accidental.  Cuando los capacitores sean accesibles a personas no autorizadas o no 
calificadas, deben estar encerrados, ubicados o resguardados de manera que las per sonas no puedan entrar 
en contacto accidental ni puedan poner materiales conductores en contacto accidental con las partes 
energizadas expuestas, terminales o barras conductoras asociadas a las mismas. Sin embargo, no se 
requiere protección adicional para envolventes accesibles solamente a personas autorizadas y calificadas.  
Parte A. De 1000 volts nominales y menos  
460-6. Descarga de la energía almacenada.  Los capacitores deben tener un medio para descargar la 
energía almacenada.  
a) Tiempo de descarga.  La tensión residual de un capacitor se debe reducir a 50 volts o menos, en un 
lapso máximo de un minuto a partir de la desconexión del capacitor de la fuente de alimentación.  
b) Medio de descarga.  El circuito de descarga debe estar permanentemente conectado a las terminales 
del capacitor o banco de capacitores o debe estar equipado con un medio automático de conexión de dicho 
circuito a las terminales del banco de capacitores cuando la línea quede sin tensión. No se debe utilizar un 
medio manual de interrupción  o de conexión del circuito de descarga.  
460-8. Conductores.  
a) Ampacidad.  La ampacidad de los conductores de un circuito de capacitores no debe ser menor al 135 
por ciento de la corriente nominal del capacitor. La ampacidad de los conductores que conectan  un capacitor 
con las terminales de un motor o con los conductores de un circuito de motores no debe ser menor a 1/3 de la 
ampacidad de los conductores del circuito del motor y en ningún caso menor al 135 por ciento de la corriente 
nominal del capacitor.  
b) Protección contra sobrecorriente. En cada conductor de fase de cada banco de capacitores se debe 
instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente. La corriente nominal o ajuste del dispositivo de 
protección contra sobrecorriente debe ser lo má s baja que sea posible.  
Excepción:  No se exigirá un dispositivo de protección contra sobrecorriente separado para un capacitor 
conectado en el lado de carga del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor.  
c) Medios de desconexión.  En cada conduc tor de fase de cada banco de capacitores se debe instalar un 
medio de desconexión que debe cumplir los siguientes requisitos:  
(1) El medio de desconexión debe abrir simultáneamente todos los conductores de fase.  
(2) Se permitirá que el medio de desconexión  desconecte el capacitor de la línea como un procedimiento 
habitual de funcionamiento.  
(3) La corriente nominal del medio de desconexión no debe ser menor al 135 por ciento de la corriente 
nominal del capacitor.  
Excepción:  No se exigirá un medio de descone xión separado para un capacitor conectado en el lado de 
carga de un controlador de motor.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
460-9. Valor nominal o ajuste del dispositivo de protección contra sobrecarga  del motor.  Cuando 
una instalación de motores incluya un capacitor conectado en el lado d e la carga del dispositivo de protección 
contra sobrecarga del motor, el valor nominal o ajuste de dicho dispositivo se debe basar en el factor de 
potencia mejorado del circuito del motor.  
Para determinar el valor nominal del conductor del circuito del mot or, de acuerdo con 430 -22, se debe 
despreciar el efecto del capacitor.  
460-10. Puesta a tierra.  Las cajas o envolventes de los capacitores se deben conectar al conductor de 
puesta a tierra de equipos.  
Excepción:  Las cajas o envolventes de los capacitores n o se deben conectar al conductor de puesta a 
tierra de equipos cuando las unidades de capacitores estén sostenidas en una estructura diseñada para 
operar a un potencial distinto al de tierra.  
460-12. Marcado.  Todos los capacitores deben tener una placa de datos en la que conste el nombre del 
fabricante, tensión nominal, frecuencia, kilovars o amperes, número de fases y, si está lleno de líquido 
combustible, el volumen de líquido. Cuando están llenos de líquido no inflamable, también se debe indicar 
esto en la placa de datos. La placa debe indicar también, si el capacitor tiene instalado un dispositivo de 
descarga dentro de la caja o envolvente.  
Parte B. De más de 1000 volts nominales  
460-24. Desconexión  
a) Corriente de carga.  Para la desconexión de los capac itores se deben utilizar interruptores operados en 
grupo que sean capaces para:  
(1) Conducir continuamente no menos del 135 por ciento de la corriente nominal de la instalación del 
capacitor.  
(2) Interrumpir la corriente de carga máxima permanente de cada capacitor, banco de capacitores o 
instalación de capacitores que se desconectarán como una unidad.  
(3) Soportar la máxima corriente de irrupción incluidas las contribuciones de las instalaciones 
adyacentes de capacitores.  
(4) Conducir las corrientes debida s a fallas en el capacitor desde el lado del interruptor.  
b) Aislamiento.  
1) Generalidades. Se debe instalar un medio que permita aislar de todas las fuentes de tensión cada 
capacitor, banco de capacitores o instalación de capacitores que se puedan sacar d el servicio como una 
unidad. El medio de aislamiento debe proporcionar un espacio visible en el circuito eléctrico adecuado para la 
tensión de funcionamiento.  
2) Interruptores de aislamiento o desconexión sin valor nominal de interrupción. Los interruptore s de 
aislamiento o desconexión (sin valor nominal de interrupción) deben estar enclavados con el dispositivo de 
interrupción de carga o deben estar dotados de anuncios de advertencia bien visibles, de acuerdo con 490 -22, 
para evitar la interrupción de la c orriente de carga.  
c) Requisitos adicionales para capacitores en serie.  Se debe asegurar la secuencia de desconexión 
apropiada, mediante el uso de uno de los siguientes:  
(1) Desconectadores de aislamiento y de secuencia mecánica y derivación.  
(2) Bloqueo.  
(3) Un procedimiento de desconexión que esté claramente explicado en el lugar de los interruptores.  
460-25. Protección contra sobrecorriente.  
a) Provista para detectar e interrumpir la corriente de falla.  Se debe instalar un medio para detectar e 
interrump ir cualquier corriente de falla que pudiera causar presiones peligrosas dentro de un capacitor 
individual.  
b) Dispositivos monofásicos o polifásicos.  Para este propósito se permitirá utilizar dispositivos 
monofásicos o polifásicos.  
c) Protección individual  o en grupos.  Se permitirá proteger los capacitores individualmente o en grupos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
d) Dispositivos de protección ajustados o calibrados.  Los dispositivos de protección de los capacitores 
o el equipo de capacitores deben calibrarse o ser ajustados para operar  dentro de los límites de la zona 
segura para los capacitores individuales. Si los dispositivos de protección están clasificados o ajustados para 
operar dentro de los límites de la Zona 1 o Zona 2, de las áreas clasificadas los capacitores deben estar 
ence rrados o separados.  
En ningún caso el valor nominal o ajuste de los dispositivos de protección debe exceder los límites 
máximos de la Zona 2 de las áreas clasificadas.  
460-26. Identificación.  Todos los capacitores deben tener una placa de datos permanente en la que 
conste el nombre del fabricante, tensión nominal, frecuencia, kilovars o amperes, número de fases y volumen 
de líquido identificado como inflamable, si es el caso.  
460-27. Puesta a tierra.  Las cajas de los capacitores se deben conectar al conduct or de puesta a tierra de 
equipos. Si el punto neutro del capacitor está conectado al conductor del electrodo de puesta a tierra, la 
conexión se debe hacer de acuerdo con la Parte C del Artículo 250.  
Excepción:  Las cajas de los capacitores no se deben conec tar al conductor de puesta a tierra de equipos 
cuando los  capacitores unitarios estén soportados en una estructura diseñada para funcionar a un potencial 
distinto del de tierra.  
460-28. Medios de descarga.  
a) Medios para reducir la tensión residual.  Se deb e instalar un medio para reducir la tensión residual de 
un capacitor a 50 volts o menos en un lapso de 5 minutos después de desconectar el capacitor de la fuente  
de alimentación.  
b) Conexión a las terminales.  Un circuito de descarga debe estar conectado p ermanentemente a las 
terminales del capacitor o estar equipado con un medio automático de conexión del circuito a las terminales 
del banco de capacitores después de la desconexión del capacitor de la fuente de alimentación.  Los 
devanados de los motores, t ransformadores u otros equipos conectados directamente a los capacitores sin 
interruptores ni dispositivos de protección contra sobrecorriente interpuestos, deben cumplir los requisitos de 
460-28(a).  
ARTÍCULO 470  
RESISTENCIAS Y REACTORES  
Parte A. De 1000 v olts nominales y menos  
470-1. Alcance.  Este Artículo trata sobre la instalación de resistencias y reactores por separado en 
circuitos eléctricos.  
Excepción:  Las resistencias y reactores que sean partes componentes de otros aparatos.  
Este Artículo también t rata sobre la instalación de resistencias y reactores en lugares peligrosos 
(clasificados), con las modificaciones de los Artículos 501 a 504.  
470-2. Ubicación.  Las resistencias y reactores no se deben instalar donde estén expuestas a daños 
físicos.  
470-3. Espacio de separación.  Si el espacio entre las resistencias y reactores y cualquier material 
combustible es menor a 30 centímetros, se debe instalar una barrera térmica.  
470-4. Aislamiento de los conductores.  Los conductores aislados que se utilicen para conexiones entre 
elementos resistivos y controladores deben ser adecuados para funcionar a una temperatura no menor  a 90 
°C. 
Excepción:  Se permitirán otros aislamientos de conductores para servicio de arranque de los motores.  
Parte B. De más de 1000 volts  nominales  
470-18. Generalidades.  
a) Protegidos contra daños físicos.  Las resistencias y reactores deben estar protegidas contra daños 
físicos.  
b) Separados por envolventes o por elevación.  Las resistencias y reactores deben estar separadas por 
envolventes  o por elevación para proteger a las personas del contacto accidental con las partes energizadas.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
c) Materiales combustibles.  No se deben instalar resistencias ni reactores en lugares muy próximos a 
materiales combustibles que puedan producir riesgo de inc endio, y se debe dejar un espacio no menor a 30 
centímetros hasta dichos materiales.  
d) Distancias.  Las distancias desde las resistencias y reactores hasta las superficies puestas a tierra 
deben ser adecuadas para la tensión existente.  
e) Elevación de temp eratura debido a corrientes circulantes inducidas.  Los envolventes metálicos de 
los reactores y las partes metálicas adyacentes se deben instalar de modo que su aumento de temperatura 
debido a las corrientes inducidas circulantes no constituya un peligro p ara las personas ni un riesgo de 
incendio.  
470-19. Puesta a tierra.  Las cajas o envolventes de las resistencias y reactores se deben conectar al 
conductor de puesta a tierra de equipos.  
Excepción:  Las cajas o envolventes de resistencias o reactores apoyada s en una estructura diseñada 
para operar a un potencial diferente del de tierra, no se deben conectar al conductor de puesta a tierra de 
equipos.  
470-20. Reactores en aceite.  La instalación de reactores en aceite debe cumplir, además de los 
anteriores requ isitos, los requisitos aplicables del Artículo 450.  
ARTÍCULO  480 
BATERÍAS DE ACUMULADORES  
480-1. Alcance.  Las disposiciones de este Artículo se deben aplicar a todas las instalaciones 
estacionarias de baterías de acumuladores.  
480-2. Definiciones.  
Batería de acumuladores. Batería formada por una o más celdas recargables de tipo plomo -ácido, 
níquel -cadmio o de otro tipo electroquímico recargable.  
Tensión nominal (Batería o Celda). El valor asignado a una celda o batería de una clase de tensión dada 
con el pr opósito de designación conveniente. La tensión de funcionamiento de la celda o de la batería puede 
variar por encima o por debajo de este valor.  
NOTA:  Las tensiones nominales más comunes de celdas son de 2 volts por celda para los sistemas de 
plomo -ácido, de 1.20 volts por celda para los sistemas de tipo alcalino y de 3.6 a 3.8 volts por celda para los 
sistemas Li -ion. Las tensiones nominales pueden variar con diferentes substancias químicas.  
Celda. La unidad electroquímica básica, caracterizada por un ánod o y un cátodo, utilizada para recibir, 
almacenar y suministrar energía eléctrica.   
Celda o batería sellada. Una celda o batería que no tiene medios para la adición rutinaria de agua o 
electrolito, ni un medio externo para medir la gravedad específica del e lectrolito y puede contener ventilación 
de alivio de presión.  
Conector entre celdas.  Cable o barra eléctricamente conductores que se utiliza para conectar celdas 
adyacentes.  
Conector entre niveles.  Conductor eléctrico que se utiliza para conectar dos celda s de diferentes niveles 
del mismo bastidor o de diferentes estantes del mismo bastidor.  
Contenedor.  Recipiente que contiene las placas, el electrolito y otros elementos de una sola unidad en 
una batería.  
NOTA : Un contenedor puede ser de una sola celda o de  celdas múltiples y es, a veces, denominado en la 
industria como "vaso".  
Electrolito.  Medio que proporciona el mecanismo de transporte de iones entre los electrodos positivo y 
negativo de una celda.  
Terminal.  Aquella parte de una celda, contenedor o baterí a con la que se hace una conexión externa 
(comúnmente identificado como poste, pilar, puntal o poste de terminal).  
480-3. Equipo. Las baterías de acumuladores y el cargador de baterías deben estar aprobados. Este 
requisito no se aplicará a las baterías de plomo -ácido.  
480-4. Terminaciones de baterías y celdas.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
a) Prevención de la corrosión.  Donde se combinen metales diferentes, debe usarse un material 
antioxidante adecuado para la conexión de la batería cuando lo recomiende el fabricante de la batería.  
NOTA : Puede usarse el manual de instalación e instrucciones del fabricante de la batería para obtener los 
lineamientos sobre materiales aceptables.  
b) Conexiones y conductores entre celdas y entre niveles. La ampacidad de los conductores y 
conectores entre cel das y entre niveles ensamblados en campo debe tener un área transversal tal que el 
aumento de temperatura en condiciones de carga máxima y a la temperatura ambiente máxima no debe 
exceder la temperatura de funcionamiento segura del aislamiento del conducto r o del material de los soportes 
del conductor.  
c) Terminales de baterías.  Las conexiones eléctricas con la batería y los cables entre celdas de niveles o 
bastidores separados no deben imponer una tensión mecánica en los terminales de la batería. Deben us arse 
placas de terminales donde sea factible.  
NOTA : Los conductores son comúnmente preformados para eliminar la presión en las terminaciones de la 
batería. Los cables trenzados finos también pueden eliminar la presión en las terminaciones de la batería. 
Consulte las instrucciones del fabricante para obtener información.  
480-5. Alambrado y equipos alimentados por baterías.  El alambrado y los equipos alimentados por 
baterías de acumuladores deben someterse a las disposiciones aplicables de esta NOM relativos  al 
alambrado y el equipo que operen a la misma tensión, a menos que la sección 480 -5 permita algo diferente.  
480-6. Protección contra sobrecorriente para primo motores. No se exigirá protección contra sobre 
corriente para los conductores provenientes de u na batería con valor nominal de 60 volts de corriente continua 
o menos, si la batería suministra fuerza de arranque, ignición o control de los primo motores. La sección 300 -3 
no se debe aplicar a estos conductores.  
480-7. Medios de desconexión de la corrie nte continua.  
a) Medios de desconexión.  Se debe suministrar un medio de desconexión para todos los conductores de 
fase derivados del sistema estacionario de baterías de más de 60 volts de corriente continua. El medio de 
desconexión debe ser fácilmente acce sible y estar ubicado a la vista del sistema de baterías.  
NOTA:  Véase 240 -21(h) para información sobre la ubicación del dispositivo contra sobrecorriente de los 
conductores de batería.  
b) Activación remota.  Cuando los medios de desconexión, ubicados de acu erdo con el inciso (a) 
inmediato anterior, estén provistos con controles remotos para activar el medio de desconexión de una batería 
y los controles no estén ubicados a la vista del sistema de baterías estacionarias, el medio de desconexión 
debe poder ser bloqueado en la posición de abierto, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25, y la 
ubicación de los controles debe estar marcada en campo sobre el medio de desconexión.  
c) Electroductos.  Donde se instale un sistema de electroductos de corriente continua, debe permitirse 
que el medio de desconexión esté incorporado dentro del electroducto.  
d) Notificación.  El medio de desconexión debe ser marcado en campo, de manera legible. Debe 
colocarse una etiqueta con la marca en un lugar claramente visible, cercano a la batería, si no se proporciona 
un medio de desconexión. El marcado debe ser suficientemente durable para resistir las condiciones 
ambientales involucradas y debe incluir la siguiente información:  
(1) Tensión nominal de la batería  
(2) Corriente máxima de cortocircuito disponible, derivada desde el sistema de baterías estacionarias  
(3) Fecha en que se efectuaron los cálculos de corto circuito  
(4) Los medios de desconexión se deben marcar de acuerdo con la sección 110 -16 
NOTA:  Los proveedores de eq uipos de baterías pueden suministrar información sobre la corriente de 
cortocircuito sobre cualquier modelo de baterías en particular.  
480-8. Aislamiento de las baterías. Las baterías construidas con un recipiente eléctricamente conductor 
tendrán un soport e aislante si hay una tensión entre el recipiente y tierra.  
480-9. Sistemas de soporte de baterías. Para las baterías químicas con electrolito corrosivo, la 
estructura que soporta la batería debe ser resistente a la acción de deterioro por el electrolito. Las estructuras 
metálicas deberán estar provistas de elementos de soporte no conductores para las celdas, o estarán 
construidas con un material aislante continuo. La pintura sola no se considerará material aislante.  
Los terminales de todas las celdas o las  unidades de múltiples celdas deben ser fácilmente accesibles 
para su lectura, inspección y limpieza, donde sea requerido en el diseño del equipo. Uno de los laterales de       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
los contenedores transparentes para baterías debe ser fácilmente accesible para la in spección de los 
componentes internos.  
480-10. Ubicación de las baterías.  La ubicación de las baterías debe cumplir con lo establecido en  480-
10(a), (b) y (c) siguientes.  
a) Ventilación.  Se deben tomar medidas apropiadas de acuerdo con la tecnología de las  baterías, para 
que haya suficiente ventilación y difusión de los gases provenientes de las baterías, si los hubiera,  para 
prevenir la acumulación de una mezcla explosiva.  
NOTA : Algunas tecnologías de baterías no requieren ventilación.  
b) Partes vivas.  La protección de las partes vivas debe cumplir con 110 -27. 
c) Espacios alrededor de sistemas de baterías. Los espacios alrededor de los sistemas de baterías 
debe cumplir con 110 -26. El espacio libre de trabajo se debe medir desde el borde del gabinete, basti dor o 
charola de la batería.  
Para bastidores de baterías, debe haber un espacio libre mínimo de 2.5 cm entre un contenedor de celda y 
cualquier muro o estructura que esté del lado que no requiera acceso para mantenimiento. Debe permitirse 
que los soportes de baterías estén en contacto con muros o estructuras adyacentes, siempre que el estante 
de la batería tenga un espacio de aire libre para no menos del 90 por ciento de su longitud.  
NOTA: Generalmente se necesita un espacio adicional para acomodar los equi pos de elevación de 
baterías, retiro de bandejas o contención de derrames.  
d) Terminales de las baterías superiores.  Cuando las terminales de las baterías superiores estén 
instaladas en bastidores en fila o en estantes de clósets de baterías, se proporcion ará espacio de trabajo de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante de la batería entre el punto más alto de una celda y la fila, 
estantería o techo por encima de ese punto.  
NOTA:  Las instrucciones de instalación del fabricante de la batería generalment e definen de cuánto es el 
espacio de trabajo de arriba necesario para un modelo de batería en particular.  
e) Salida.  Las puertas de personal destinadas a la entrada y salida de los cuartos designadas como 
cuartos de baterías se abrirán en la dirección de s alida y estarán equipadas con barras de pánico.  
f) Tuberías en cuartos de baterías.  No deben permitirse tuberías para gas en cuartos dedicados para 
baterías.  
g) Iluminación.  Debe proveerse iluminación en los espacios de trabajo que contengan sistemas de 
baterías. Las salidas para iluminación no deben estar controladas por medios automáticos únicamente. No 
deben requerirse salidas para iluminación adicionales donde el espacio de trabajo esté iluminado por una 
fuente de luz adyacente. La ubicación de las lumi narias no debe:  
(1) Exponer al personal a componentes de la batería energizados mientras se efectúan tareas de 
mantenimiento en las luminarias del espacio para baterías; o  
(2) Crear un riesgo para la batería ante la falla de la luminaria.  
480-11. Ventilaci ones.  
a) Celdas ventiladas.  Cada celda ventilada debe estar equipada con un supresor de flama.  
NOTA.  Un supresor de flama previene la destrucción de la celda debido a la ignición de gases dentro de la 
celda por una chispa o llama externa.  
b) Celdas sellada s. Cuando la batería esté construida de manera que pueda ocurrir una acumulación 
excesiva de presión dentro de la celda durante el funcionamiento, se proporcionará una ventilación de 
liberación de presión.  
ARTÍCULO  490 
EQUIPOS DE MÁS DE 1000 VOLTS NOMINAL ES 
Parte A. Generalidades  
490-1. Alcance. Este Artículo trata de los requisitos generales para equipos que operan a más de 1000 
volts nominales.  
490-2. Definición.  
Alta tensión.  Para los propósitos de este Artículo, aquella mayor que 1000 volts nominales.  
490-3. Otros artículos.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
a) Equipo lleno de aceite. La instalación de equipos eléctricos diferentes de los transformadores tratados 
en el Artículo 450, que contienen más de 38 litros de aceite inflamable por unidad, debe cumplir los requisitos 
de las Partes  B y C del Artículo 450.  
b) Cajas en lugares húmedos o mojados.  Los envolventes en lugares húmedos o mojados deberán 
cumplir los requisitos de 312 -2. 
Parte B. Equipo -Disposiciones específicas.  
490-21. Dispositivos para interrupción de circuitos.  
a) Interru ptores automáticos.  
1) Ubicación.  
a. Los interruptores automáticos instalados en interiores se deben montar ya sea en unidades con 
envolvente metálico o en unidades montadas en celdas resistentes al fuego, o se permitirá su montaje abierto 
en lugares acces ibles solamente a personal calificado.  
b. Los interruptores automáticos usados para controlar los transformadores en aceite en una bóveda se 
deben localizar ya sea en la parte exterior de la bóveda del transformador o ser capaces de operar desde la 
parte e xterior de la bóveda.  
c. Los interruptores automáticos en aceite se deben disponer o ubicar de manera que las estructuras o 
materiales combustibles adyacentes queden resguardados de una manera aprobada.  
2) Características de operación.  Los interruptores au tomáticos deben tener el siguiente equipo o 
características de operación:  
(1) Un medio mecánico accesible  u otro medio identificado para disparo manual, independiente de la 
potencia de control.  
(2) Deben ser de desenganche libre (de disparo libre).  
(3) Si son capaces de abrir o cerrar manualmente mientras están energizados, los contactos principales 
deben operar independientemente de la velocidad de la operación manual.  
(4) Un indicador mecánico de posición en el interruptor automático para mostrar la posic ión abierta o 
cerrada de los contactos principales.  
(5) Un medio para indicar la posición abierta y cerrada del interruptor en el (los) punto(s) desde el(los) 
cual(es) se puede(n) operar.  
3) Placa de datos.  Un interruptor automático debe tener una placa de  datos permanente y legible que 
incluya el nombre del fabricante o marca registrada, tipo o número de identificación del fabricante, valor 
nominal de corriente permanente, valor nominal de interrupción en megavoltamperes o amperes y el valor 
nominal máximo  de tensión. La modificación de un interruptor automático, que afecte su valor nominal, debe ir 
acompañada por un cambio adecuado en la información de la placa de datos.  
4) Valor nominal. Los interruptores automáticos deben tener los siguientes valores nom inales:  
(1) El valor nominal de corriente permanente de un interruptor automático no debe ser menor a el valor 
corriente permanente máxima a través del interruptor automático.  
(2) El valor nominal de interrupción de un interruptor automático no debe ser me nor a la corriente de falla 
máxima que se le exigirá interrumpir a dicho dispositivo, incluidas las contribuciones de todas las fuentes de 
energía conectadas.  
(3) El valor nominal de cierre de un interruptor automático no debe ser menor a la corriente de f alla 
asimétrica máxima en la cual dicho interruptor puede ser cerrado.  
(4) El valor nominal momentáneo de un interruptor automático no debe ser menor a la corriente de falla 
asimétrica máxima en el punto de instalación.  
(5) La tensión nominal máxima de un interruptor automático no debe ser menor a la tensión máxima del 
circuito.  
b) Fusibles y portafusibles de potencia.  
1) Uso. Cuando se usan fusibles para proteger los conductores y el equipo, se debe instalar un fusible en 
cada conductor no puesto a tierra.  Se permitirá usar dos fusibles de potencia en paralelo para proteger la 
misma carga, si ambos fusibles tienen idénticos valores nominales y están instalados en un montaje común 
identificado que posee conexiones eléctricas para dividir la corriente equitat ivamente. Los fusibles de potencia 
de tipo ventilado no se deben usar en interiores, en subterráneos ni en envolventes metálicos a menos que 
estén identificados para este uso.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
2) Valor nominal de interrupción. El valor nominal de interrupción de los fusibl es de potencia no debe 
ser menor a la corriente máxima de falla que se requiere que el fusible interrumpa, incluidas las contribuciones 
de todas las fuentes de energía conectadas.  
3) Valor nominal de tensión. El valor nominal de tensión máxima no debe ser menor a la tensión máxima 
del circuito. Los fusibles que tienen una tensión de operación mínima recomendada no se deben utilizar por 
debajo de este valor.  
4) Identificación de montaje de fusibles y de unidades de fusibles. Los montajes y las unidades de 
fusibles deben tener placas de datos legibles y permanentes que indiquen el tipo o designación dado por el 
fabricante, el valor nominal de corriente permanente, el valor nominal de interrupción de corriente y el valor 
nominal de tensión máxima.  
5) Fusibles. Los fusibles que expulsan flama al abrir el circuito deben estar diseñados o dispuestos de 
manera que funcionen apropiadamente sin peligro para las personas y la propiedad.  
6) Portafusibles. Los portafusibles deben estar diseñados o instalados de manera qu e estén 
desenergizados mientras se reemplaza un fusible. Debe instalarse un anuncio permanente y legible, aplicado 
en campo, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -21(b), en lugar inmediato a los portafusibles, el 
que debe tener el siguiente texto : 
PELIGRO -DESCONECTAR EL CIRCUITO ANTES DE REEMPLAZAR LOS FUSIBLES.  
Excepción:  Se permitirá el uso de fusibles y portafusibles diseñados para permitir su reemplazo, por 
personal calificado equipado para este fin, sin desenergizar el portafusible.  
7) Fusibl es de alta tensión. Los tableros y las subestaciones con envolvente metálico que utilizan 
fusibles de alta tensión deben estar equipados con un seccionador accionado en grupo. La separación de los 
fusibles del circuito se brindará ya sea conectando un inte rruptor entre la fuente y los fusibles o mediante una 
construcción de tipo interruptor deslizable y fusible. El interruptor debe ser de tipo interruptor bajo carga a 
menos que esté enclavado mecánica o eléctricamente con un dispositivo interruptor bajo car ga dispuesto para 
reducir la carga a la capacidad de interrupción del interruptor.  
Excepción:  Se permitirá más de un interruptor como el medio de desconexión de un juego de fusibles, 
cuando dichos interruptores están instalados para brindar conexión con má s de un juego de conductores de 
alimentación. Los interruptores deben estar enclavados mecánica o eléctricamente para permitir el acceso a 
los fusibles solamente cuando todos los interruptores están abiertos. En los fusibles se debe colocar un aviso 
ostens ible que indique la presencia de más de una fuente.  
c) Cortacircuitos de distribución y eslabones fusibles de tipo expulsión.  
1) Instalación. Los cortacircuitos deben estar localizados de manera que se puedan operar y cambiar los 
fusibles fácilmente y con seguridad, y de modo que los gases de escape de los fusibles no pongan en peligro 
a las personas. Los cortacircuitos de distribución no se deben usar en interiores, en subterráneos o en 
envolventes metálicos.  
2) Operación. Cuando los cortacircuitos con fus ibles no son adecuados para interrumpir el circuito 
manualmente mientras conducen toda la carga, se debe instalar un medio aprobado para interrumpir la carga 
total. A menos que los cortacircuitos con fusible estén enclavados con el interruptor para impedir  la apertura 
de los cortacircuitos bajo carga, se debe colocar un aviso ostensible en estos cortacircuitos que indique no se 
deben operar bajo carga.  
3) Valor nominal de interrupción. El valor nominal de interrupción de los cortacircuitos de distribución n o 
debe ser menor a la corriente máxima de falla que se requiere que interrumpa el cortacircuito, incluidas las 
contribuciones de todas las fuentes de energía conectadas.  
4) Valor nominal de tensión. El valor de tensión nominal máximo de los cortacircuitos no debe ser menor 
a la tensión máxima del circuito.  
5) Identificación. Los cortacircuitos de distribución deben tener en el cuerpo, puerta o tubo portafusible, 
una placa de datos legible y permanente o una identificación que incluya el tipo o designación d ado por el 
fabricante, el valor nominal de corriente permanente, el valor nominal de tensión máxima y el valor nominal de 
interrupción.  
6) Eslabones fusibles. Los eslabones fusibles deben tener una identificación legible y permanente que 
indique el valor n ominal de corriente permanente y el tipo de fusible.  
7) Estructura montada en exteriores. La altura de los cortacircuitos montados en estructuras en 
exteriores debe proporcionar la distancia de seguridad entre las partes energizadas más bajas (en posición Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
abierta o cerrada) y las superficies sobre las cuales pueda estar de pie una persona, de acuerdo con  110-
34(e).  
d) Cortacircuitos en aceite  
1) Valor nominal de corriente permanente. El valor nominal de corriente permanente de los 
cortacircuitos en aceite no debe ser menor a la corriente permanente máxima a través del cortacircuito.  
2) Valor nominal de interrupción. El valor nominal de interrupción de los cortacircuitos en aceite no debe 
ser menor a la corriente máxima de falla que se requiere que el cortac ircuito en aceite interrumpa, incluidas 
las contribuciones de todas las fuentes de energía conectadas.  
3) Valor nominal de tensión. El valor nominal de tensión máxima de los cortacircuitos en aceite no debe 
ser menor a la tensión máxima del circuito.  
4) Va lor nominal de cierre de fallas. Los cortacircuitos en aceite deben tener un valor nominal de cierre 
de fallas no menor a la corriente de falla asimétrica máxima que puede ocurrir en el sitio del cortacircuito, a 
menos que la existencia de enclavamientos o  procedimientos de operación adecuados impidan la posibilidad 
de cierre en una falla.  
5) Identificación. Los cortacircuitos en aceite deben tener una placa de datos legible y permanente que 
incluya la corriente nominal permanente, la tensión nominal máxima  y la corriente nominal de interrupción.  
6) Eslabones fusibles. Los eslabones fusibles deben tener una identificación permanente y legible que 
indique la corriente nominal permanente.  
7) Ubicación. Los cortacircuitos se deben ubicar de manera que sean acce sibles de manera fácil y segura 
para la reposición de los fusibles. La parte superior del cortacircuito no debe estar a más de 1.50 metros sobre 
el suelo o plataforma.  
8) Envolvente. Se deben colocar barreras o envolventes adecuadas para evitar el contacto  con partes 
energizadas o cables no blindados de cortacircuitos en aceite.  
e) Interruptores bajo carga. Se permitirán interruptores bajo carga cuando se usen fusibles o 
interruptores automáticos junto con estos dispositivos para interrumpir las corrientes de falla. Cuando estos 
dispositivos se usen en combinación, deben estar coordinados eléctricamente, de manera que soportar con 
seguridad los efectos del cierre, conducción o interrupción de todas las corrientes posibles hasta el valor 
nominal máximo de cor tocircuito asignada.  
Cuando se instale más de un interruptor con terminales de carga interconectados para proporcionar la 
conexión alterna a diferentes conductores de alimentación, cada interruptor debe llevar un aviso ostensible 
que identifique este pelig ro. 
1) Valor nominal de corriente permanente. El valor nominal de corriente permanente de los interruptores 
debe ser igual o exceder la corriente permanente máxima en el punto de instalación.  
2) Valor nominal de tensión. El valor nominal de tensión máxima de los interruptores debe ser igual o 
exceder la tensión máxima del circuito.  
3) Identificación. Los interruptores desconectadores deben tener una placa de datos permanente y legible 
que incluya la siguiente información: tipo o designación dada por el fabr icante, valor nominal de corriente 
permanente, valor nominal de interrupción de corriente, valor nominal de cierre de falla y el valor nominal de 
tensión máxima.  
4) Interrupción de los conductores. El mecanismo de interrupción debe estar dispuesto para ser  
operado desde un lugar en donde el operador no esté expuesto a las partes energizadas, y se debe disponer 
de manera que abra simultáneamente todos los conductores de fase del circuito, con una operación. Los 
interruptores deben estar preparados para ser b loqueados en la posición abierta. Los interruptores con 
envolvente metálico deben ser operables desde el exterior del envolvente.  
5) Energía almacenada para la apertura. Se permitirá que el operador de energía almacenada quede en 
la posición sin carga desp ués de que el interruptor ha sido cerrado, si un solo movimiento de la manija de 
operación carga el operador y abre el interruptor.  
6) Terminales de alimentación. Las terminales de alimentación de los interruptores desconectadores con 
fusibles se deben ins talar en la parte superior del envolvente del interruptor o, si las terminales están ubicadas 
en cualquier otra parte, el equipo debe tener instaladas barreras para impedir que las personas entren en       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
contacto accidentalmente con partes energizadas o que la s herramientas o fusibles caigan sobre las partes 
energizadas.  
490-22. Medios de seccionamiento. Se deben suministrar los medios de separar completamente un 
elemento de equipo de todos los conductores de fase. No se exigirá el uso de seccionadores cuando h ay 
otras formas de desenergizar el equipo para su inspección y reparación, tales como unidades extraíbles en 
tableros en envolvente metálico y unidades de carritos de paneles removibles.  
Los interruptores de seccionamiento no enclavados con un dispositivo aprobado de interrupción del 
circuito deben tener un anuncio que advierta contra la apertura de éstos bajo carga.  
Se permitirá como interruptor de seccionamiento un portafusibles y un fusible diseñados para este 
propósito.  
490-23. Reguladores de tensión. La secuencia de desconexión apropiada para los reguladores se debe 
asegurar mediante el uso de uno de los siguientes:  
(1) Interruptor de derivación para regulador con secuencia mecánica.  
(2) Enclavamientos mecánicos.  
(3) Un procedimiento de desconexión pres entado en forma notoria en el lugar de la desconexión.  
490-24. Espacio de separación mínima. En instalaciones montadas en campo, la separación mínima de 
aire entre conductores desnudos vivos y entre estos conductores y las superficies adyacentes puestas a tierra, 
no debe ser menor a los valores presentados en la Tabla 490 -24. Estos valores no se deben aplicar a 
porciones interiores o a terminales exteriores de equipo diseñado, fabricado y probado de acuerdo con 
normas aceptadas.  
Tabla 490 -24.- Espacio mínim o de seguridad de las partes vivas  
Valor nominal 
de tensión 
(kV) Nivel Básico de 
impulso, BIL (kV)  Distancia mínima de seguridad de las partes vivas  
Fase a fase  Fase a tierra  
Interiores  Exteriores  Interiores  Exteriores  
Interiores  Exteriores  Centíme tros 
2.40-4.16 60 95 11.5 18 8 15.5 
7.2 75 95 14 18 10.5 15.5 
13.8 95 110 19.5 30.5 13 18 
14.4 110 110 23 30.5 17 18 
23 125 150 27 38.5 19 25.5 
34.5 150 150 32 38.5 24.5 25.5 
 200 200 46 46 33.5 33.5 
46 — 200 — 46 — 33.5 
 — 250 — 53.5 — 43.5 
69 — 250 — 53.5 — 43.5 
 — 350 — 79 — 63.5 
115 — 550 — 135 — 107 
138 — 550 — 135 — 107 
 — 650 — 160.5  — 127 
161 — 650 — 160.5  — 127 
 — 750 — 183 — 147.5  
230 — 750 — 183 — 147.5  
 — 900 — 226.5  — 180.5  
 — 1050  — 267 — 211 Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
       
Los valores dados corre sponden a las distancias mínimas de seguridad para partes rígidas y conductores desnudos en condiciones de 
servicio favorables. Estas distancias se deben aumentar para condiciones de movimiento de los conductores o bajo condiciones de 
servicio desfavorable s, o cuando las limitaciones de espacio lo permitan. La selección de la tensión de impulso no disruptivo asociado 
para una tensión del sistema particular, se determina por las características del equipo de protección contra sobretensiones.  
 
490-25. Retroa limentación.  Las instalaciones donde exista la posibilidad de retroalimentación deben 
cumplir con lo establecido a continuación.  
(a) Debe colocarse un anuncio permanente, de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -21(b) sobre 
el envolvente del medio d e desconexión o en las adyacencias inmediatas a medios de desconexión a la vista, 
con el siguiente texto o su equivalente:  
PELIGRO -LOS CONTACTOS SITUADOS EN CUALQUIERA DE LOS LADOS DE ESTE DISPOSITIVO 
PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS POR RETROALIMENTACIÓN  
(b) Debe  colocarse de forma permanente un diagrama unifilar, legible, de la configuración de la 
interrupción local, en el que claramente se identifique cada punto de conexión con la sección de alta tensión, 
al alcance de la vista de cada punto de conexión.  
Parte C . Equipo – Tablero de potencia y ensambles de control industrial  
490-30. Generalidades. Esta Parte comprende ensambles de equipos de tableros de potencia y de control 
industrial que incluyen, pero no limitados a interruptores, dispositivos de interrupción y su control, equipos de 
medición, equipos de protección y regulación, cuando son parte integral del ensamble con interconexiones 
asociadas y estructuras de soporte.  
490-31. Disposición de los dispositivos en los ensambles. La disposición de los dispositiv os en los 
ensambles debe ser tal, que los componentes individuales puedan llevar a cabo con seguridad su función 
prevista sin afectar desfavorablemente la operación segura de los otros componentes en el ensamble.  
490-32. Resguardo de partes energizadas a a lta tensión dentro de un envolvente. Cuando se requiere 
acceso para un propósito diferente al de inspección visual, a un compartimiento que contiene partes 
energizadas a alta tensión, se deben suministrar barreras para evitar el contacto accidental por par te de 
personas, herramientas u otros equipos con las partes energizadas. Las partes vivas expuestas sólo se deben 
permitir en compartimientos accesibles a personas calificadas. Los fusibles y portafusibles diseñados para 
permitir su reemplazo futuro sin de senergizar el portafusible, solamente se permitirán para uso por personas 
calificadas.  
490-33. Resguardo de partes energizadas que operan a 1000 volts, nominales o menos dentro de un 
compartimiento. Las partes desnudas energizadas montadas en puertas se de ben resguardar cuando la 
puerta se deba abrir para mantenimiento del equipo o para la remoción del equipo extraíble.  
490-34. Espacio libre para conductores de cable que entran en envolventes. El espacio no obstruido 
opuesto a las terminales u opuestos a la s canalizaciones o cables que entran en un equipo de desconexión o 
ensamble de control deben ser adecuados para el tipo de conductor y el método de terminación.  
490-35. Accesibilidad a las partes energizadas.  
a) Equipo de alta tensión. Las puertas que brin den acceso a personal no calificado a partes energizadas 
a alta tensión deben estar cerradas con llave. Deben instalarse anuncios permanentes que cumplan con lo 
establecido en la sección 110 -21(b) en paneles o puertas que brinden acceso a partes vivas de m ás de 1000 
volts, los que deben tener el siguiente texto: PELIGRO -ALTA TENSIÓN -MANTÉNGASE ALEJADO.  
b) Equipo de control. El equipo de control, los relevadores, los motores y similares que operan a 1000 
volts o menos, no se deben instalar en compartimientos  con partes expuestas energizadas a alta tensión, o 
alambrado a alta tensión, a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones:  
(1) El medio de acceso esté enclavado con el interruptor de alta tensión o el medio de desconexión para 
evitar la apertur a o remoción del medio de acceso.  
(2) El interruptor de alta tensión o el medio de desconexión estén en una posición de seccionamiento.  
c) Instrumentos de alta tensión o transformadores de control y calentadores de ambiente . Se 
permitirá instalar instrumen tos de alta tensión o transformadores de control y calentadores de ambiente en  el 
compartimiento de alta tensión sin restricciones de acceso fuera de las que se aplican generalmente a 
compartimientos de alta tensión.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
490-36. Puesta a tierra. Los bastidore s de los equipos de tablero de distribución y ensambles de control 
se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos o, cuando así se permita, al conductor puesto 
a tierra.  
490-37. Puesta a tierra de dispositivos. Los chasises metálicos, los b astidores metálicos o ambos, así 
como instrumentos, relevadores, medidores y transformadores para instrumentos y de control, localizados en 
el equipo de desconexión o ensambles de control sobre ellos, se deben conectar a un conductor de puesta a 
tierra de equipos o, cuando así se permita, al conductor puesto a tierra.  
490-38. Bloqueo para puerta y placas de cubierta. Las puertas o cubiertas externas abisagradas deben 
tener bloqueos para mantenerlas abiertas. Las placas de cubierta proyectadas para ser retir adas para la 
inspección de las partes energizadas o el alambrado deben tener manijas elevadoras y no deben tener más 
de 1.10 m2 de área, 27 kilogramos de peso, a menos que estén abisagradas y atornilladas o con cerradura.  
490-39. Descarga de gas de los dis positivos de interrupción.  El gas descargado durante la operación 
de los dispositivos de interrupción se debe dirigir de manera que no ponga en peligro al personal.  
490-40. Ventanas de inspección visual. Las ventanas previstas para la inspección visual de interruptores 
desconectadores u otros dispositivos deben ser de un material transparente adecuado.  
490-41. Ubicación del equipo de control industrial. El equipo de control industrial operado de forma 
rutinaria debe cumplir con los requisitos de (a), a no s er que se opere con poca frecuencia, tal como se cubre 
en 490 -41(b).  
a) Pulsadores o manijas de los interruptores de transferencia para instrumentos y control. Las 
manijas o los botones pulsadores de los interruptores de transferencia para instrumentos y c ontrol deben estar 
en un lugar de fácil acceso, a una altura no mayor que 2.00 metros.  
Excepción:  Las manijas de operación que requieren una fuerza mayor que 23 kilogramos se deben ubicar 
a una altura máxima de 1.70 metros en posición abierta o cerrada.  
b) Dispositivos operados con poca frecuencia. Se permitirá ubicar las manijas de operación para 
dichos dispositivos operados con poca frecuencia, como fusibles extraíbles, transformadores de control o de 
potencial con fusible, y sus desconectadores primarios , y los interruptores de transferencia de barras 
conductoras y los interruptores de aislamiento, en donde se puedan operar en forma segura y se pueda 
realizar el servicio de mantenimiento desde una plataforma portátil.  
490-42. Enclavamientos –Interruptores desconectadores. Los interruptores desconectadores equipados 
con mecanismos de almacenamiento de energía deben tener enclavamientos mecánicos para impedir el 
acceso al compartimiento del interruptor, a menos que el mecanismo de almacenamiento de energía es té en 
la posición sin carga o de bloqueo.  
490-43. Energía almacenada para la apertura. Se permitirá que el operador de energía almacenada 
quede en posición sin carga después de que el interruptor ha sido cerrado, si con un solo movimiento de la 
manija de o peración se carga el operador y se abre el interruptor.  
490-44. Interruptores  desconectadores con fusible.  
a) Terminales de alimentación. Las terminales de alimentación de los interruptores desconectadores con 
fusible se deben instalar en la parte superior  del envolvente del interruptor o, si las terminales están ubicados 
en otra parte, el equipo debe tener instaladas barreras para impedir que las personas entren en contacto 
accidentalmente con partes energizadas o que herramientas o fusibles caigan en las partes energizadas.  
b) Retroalimentación. Cuando los fusibles puedan ser energizados por el lado carga (retroalimentación), 
se debe colocar un anuncio en la puerta de la envolvente que identifique este peligro.  
c) Mecanismo de interrupción. El mecanismo de  interrupción se debe disponer para ser operado desde 
un lugar externo al envolvente en donde el operador no esté expuesto a las partes energizadas, y se debe 
disponer de manera que con una operación abra simultáneamente todos los conductores de fase del c ircuito. 
Los interruptores se deben poder bloquear en la posición abierta. El medio para el bloqueo debe permanecer 
en su lugar con o sin el candado instalado.  
490-45. Enclavamientos -Interruptores automáticos.  
a) Interruptores automáticos. Los interruptore s automáticos equipados con mecanismos de 
almacenamiento de energía deben estar diseñados para impedir la liberación de la energía almacenada, a 
menos que el mecanismo haya sido cargado completamente.  
b) Enclavamientos mecánicos. Se deben proporcionar encl avamientos mecánicos en el chasis para 
evitar que el interruptor automático sea retirado completamente del chasis cuando el mecanismo de Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
almacenamiento de energía está en la posición completamente cargada, a menos que se suministre un 
dispositivo adecuado para bloquear la función de cierre del interruptor automático antes de que sea retirado 
completamente.  
490-46. Bloqueo del interruptor automático.  Los interruptores automáticos deben poder bloquearse en 
la posición abierta o, si se instalan en mecanismos d e extracción, el mecanismo debe poder bloquearse en la 
posición en que no se pueda mover a la posición conectada. En cualquiera de los casos, el medio para el 
bloqueo debe poder actuar de acuerdo con lo establecido en la sección 110 -25. 
490-47. Equipo de a cometida con envolvente metálico y tableros de potencia.  Los equipos de 
tableros con envolvente metálico y tableros de potencia instalados en equipos de acometida de alta tensión 
deben incluir una barra conductora de puesta a tierra para la conexión de los  blindajes del cable de acometida 
y para facilitar la conexión de puestas a tierra de seguridad para la protección del personal. Esta barra 
conductora se debe extender hacia el interior del compartimiento donde terminan los conductores de 
acometida. Donde el panel o la puerta del compartimiento brinden acceso a piezas que solamente pueden ser 
desenergizadas y visiblemente aisladas por la compañía de electricidad que presta el servicio, el anuncio de 
advertencia requerido en la sección 490 -35(a) debe incluir  una notificación en la que se indique que el acceso 
es limitado al personal de la compañía de electricidad o que está permitido s ólo después de una autorización 
de la compañía de servicio.  
490-48. Subestaciones.  
a) Documentación.  Las subestaciones deben s er diseñadas por un ingeniero profesional registrado y 
calificado. El diseño debe contemplar, aunque no de manera limitada, los siguientes aspectos y la 
documentación de este diseño debe estar disponible para la autoridad competente.  
(1) Espacios libres y salidas  
(2) Envolventes eléctricos  
(3) Aseguramiento y soporte de equipos eléctricos  
(4) Protección contra incendios  
(5) Disposiciones para la seguridad de las conexiones a tierra  
(6) Protección de partes vivas  
(7) Transformadores y equipos de regulación d e tensión  
(8) Aislamiento de conductores, protección eléctrica y mecánica, separación y terminaciones  
(9) Aplicación, disposición y desconexión de interruptor automático, otros interruptores y fusibles  
(10) Disposiciones para equipos llenos con aceites  
(11) Equipo de tablero de distribución  
(12) Apartarrayos  
b) Diagrama.  Se debe colocar de forma permanente, un diagrama unifilar en un lugar claramente visible, 
dentro de la misma sala o área cubierta con el equipo del tablero de distribución y este diagrama d ebe 
identificar claramente enclavamientos, medios de aislamiento y todas las posibles fuentes de tensión para la 
instalación en condiciones normales o de emergencia, y las marcas en el tablero deben hacer una 
contrarreferencia al diagrama.  
Excepción:  No de ben requerirse diagramas donde el equipo conste exclusivamente de una subestación 
unitaria con envolvente metálico o de un solo cubículo que contenga solamente un juego de dispositivos de 
interrupción de alta tensión.  
Parte D. Equipo móvil y portátil  
490-51. Generalidades  
a) Cobertura. Las disposiciones de esta parte se deben aplicar a instalaciones y uso de distribución de 
potencia de alta tensión y al equipo de utilización portátil o móvil, o ambos, tales como subestaciones y 
gabinetes con interruptores m ontados en patines, remolques o plataformas de ferrocarril; palas móviles, 
cables de arrastre, grúas, montacargas, taladros, dragas, compresores, bombas, bandas transportadoras, 
excavadoras subterráneas y equipos similares.  
b) Otros requisitos. Los requisi tos de esta parte deben ser adicionales o modificar los establecidos en los 
Artículos 100 a 725 de esta NOM. Se debe prestar atención especial al Artículo 250.  
c) Protección. Se deben suministrar envolventes o protección adecuada, o ambos, para proteger lo s 
equipos portátiles y móviles contra el daño físico.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
d) Medios de desconexión. Se deben instalar medios de desconexión para equipo de alta tensión móvil y 
portátil, de acuerdo con los requisitos de la Parte H del Artículo 230 y deben desconectar todos los  
conductores de fase de fase.  
490-52. Protección contra sobrecorriente. Los motores que accionan un s olo o múltiples generadores 
de corriente continua que alimentan un sistema de operación sobre una base de carga cíclica no requieren 
protección contra sobr ecarga, siempre y cuando el valor nominal térmico del motor de accionamiento de 
corriente alterna no se pueda exceder bajo ninguna condición de operación. Los dispositivos de protección del 
circuito derivado deben proporcionar la protección contra cortocir cuito y rotor bloqueado, y se permitirá que 
sea externo al equipo.  
490-53. Envolventes.  Todas las partes de interrupción y de control energizadas se deben encerrar en 
gabinetes o envolventes metálicos puestos a tierra. Estos gabinetes o envolventes deben e star marcados por 
algo como: “PELIGRO - ALTA TENSIÓN –MANTÉNGASE ALEJADO”  y deben estar cerrados con cerradura, 
de manera que sólo personas autorizadas y calificadas puedan entrar. Los medios de operación de los 
interruptores automáticos y del equipo de pro tección se deben proyectar a través del gabinete o el envolvente 
metálico, de manera que estas unidades se puedan reposicionar sin necesidad de abrir las puertas cerradas 
con cerradura. Se debe proporcionar un acceso razonablemente seguro para la operación  normal de estas 
unidades con las puertas cerradas.  
490-54. Anillos colectores. Los ensambles de anillos colectores en máquinas de tipo rotatorio (palas, 
dragas, etc.) se deben resguardar para impedir el contacto accidental con partes energizadas por el pe rsonal 
que esté arriba o debajo de la máquina.  
490-55. Conexiones de cables de potencia a máquinas móviles. Se debe proporcionar un envolvente 
metálico en la máquina móvil, para encerrar las terminales del cable de potencia. El envolvente debe incluir 
terminales de conexión en el bastidor de la máquina para el conductor de puesta a tierra de equipos. Los 
conductores de fase se deben fijar a aisladores o deben terminar en conectores aprobados de cable de alta 
tensión (que incluyen conectores del conductor de  puesta a tierra de equipos) del valor adecuado de tensión y 
corriente nominales. El método usado de terminación del cable debe impedir cualquier esfuerzo o tracción en 
el cable, proveniente de los esfuerzos de las conexiones eléctricas. El envolvente se d ebe poder bloquear, de 
manera que sólo pueda abrirlo personal autorizado y calificado, y deberá estar marcado por algo como:  
PELIGRO –ALTA TENSIÓN -MANTÉNGASE ALEJADO  
490-56. Cable portátil de alta tensión para el suministro principal de energía. El cable fl exible de alta 
tensión, que suministra energía a equipo portátil o móvil, debe cumplir con el Artículo 250 y con el Artículo 
400, Parte C.  
Parte E. Calderas de tipo electrodos.  
490-70. Generalidades. Las disposiciones de esta Parte se deben aplicar a calde ras que operan a más de 
600 volts, en las cuales el calor es generado por el paso de corriente entre electrodos, a través del líquido que 
está siendo calentado.  
490-71. Sistema de alimentación eléctrica. Las calderas de tipo electrodo se deben alimentar so lamente 
desde un sistema de 3 fases, 4 hilos en estrella, sólidamente puesto a tierra, o de transformadores de 
aislamiento dispuestos para proporcionar dicho sistema. Las tensiones del circuito de control no deben 
exceder de 150 volts, deben ser suministra das por un sistema puesto a tierra y deben tener los controles en el 
conductor de fase.  
490-72. Requisitos de los circuitos derivados  
a) Valor nominal. Cada caldera debe ser alimentada por un circuito derivado individual con un valor 
nominal no menor al 10 0 por ciento de la carga total.  
b) Dispositivo de interrupción de fallas. El circuito se debe proteger mediante un dispositivo trifásico de 
disparo automático, se permitirá que dicho dispositivo cierre automáticamente el circuito al dejar de existir la 
sobrecarga, pero no debe cerrar el circuito después de una falla.  
c) Protección contra fallas en la fase. En cada fase se debe suministrar protección contra fallas en la 
fase, que consiste en un relevador separado de protección contra sobrecorriente en la fas e conectado a un 
transformador de corriente separado en la fase.  
d) Detección de corriente de tierra. Se debe suministrar un medio para la detección de la suma de las 
corrientes del conductor del neutro y del conductor de puesta a tierra de equipos, el cua l debe disparar el 
dispositivo de interrupción del circuito, si la suma de esas corrientes excede el mayor valor entre 5 amperes o 
7.50 por ciento de la corriente de plena carga de la caldera, durante 10 segundos, o excede un valor 
instantáneo del 25 por c iento de la corriente de plena carga de la caldera.  
e) Conductor del neutro puesto a tierra. El conductor del neutro puesto a tierra:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
(1) Debe estar conectado al recipiente de presión que contiene los electrodos.  
(2) Debe estar aislado para 1000 volts míni mo. 
(3) Debe tener como mínimo la ampacidad del mayor conductor de fase del circuito derivado.  
(4) Debe estar instalado con los conductores de fase en la misma canalización, cable o charola 
portacables o, cuando está instalado como conductor abierto, debe estar en proximidad estrecha con los 
conductores de fase.  
(5) No se debe usar para ningún otro circuito.  
490-73. Control del límite de presión y de temperatura. Cada caldera debe estar equipada con un 
medio para limitar la temperatura o la presión máximas,  o ambas, interrumpiendo directa o indirectamente el 
flujo de corriente a través de los electrodos. Estos medios deben ser adicionales a los sistemas de regulación 
de presión o de temperatura, o ambos, y a las válvulas de seguridad o de alivio de presión.  
490-74. Unión. Todas las partes metálicas expuestas no portadoras de corriente de la caldera y las 
estructuras o equipos metálicos asociados y expuestos, se deben unir al recipiente de presión o al conductor 
del neutro al cual dicho recipiente está conecta do de acuerdo con 250 -102, excepto que la ampacidad del 
puente de unión no debe ser menor a la ampacidad del conductor del neutro.  
CAPÍTULO 5  
AMBIENTES ESPECIALES  
ARTÍCULO 500  
ÁREAS PELIGROSAS (CLASIFICADAS), CLASES I, II y III, DIVISIONES 1 y 2.  
500-1. Al cance - Artículos 500 a 504.  Los Artículos 500 a 504 cubren los requisitos para equipo eléctrico, 
electrónico y alambrado, para todas las tensiones eléctricas, en áreas Clase 1, Divisiones 1 y 2; Clase II, 
Divisiones 1 y 2 y Clase III, Divisiones 1 y 2, en  donde pueda existir peligro de incendio o explosión debido a 
gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles o de 
fácil ignición dispersas en el aire.  
NOTA 1 : Los peligros asociados con agentes exp losivos, pirotécnicos y de demolición no se tratan en este 
Artículo.  
NOTA 2: Véase el Artículo 505 para los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos y para el 
alambrado a todas las tensiones en áreas peligrosas (clasificadas) de Zona 0, Zona 1 y  Zona 2 en donde 
pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a gases, vapores o líquidos inflamables.  
NOTA 3:  Ver el Artículo 506 con respecto a los requisitos de los equipos eléctricos y electrónicos y de 
alambrado, para todas las tensiones en lugares peligrosos (clasificados) de Zona 20, Zona 21 y Zona 22 en 
donde pueden existir riesgos de incendio o explosión debidos a polvos combustibles o fibras o partículas 
inflamables.  
500-3. Otros Artículos. Excepto como se modifica en los artículos 500 h asta 504, todas las demás reglas 
aplicables contenidas en esta NOM deben aplicarse al equipo eléctrico y al alambrado instalado en áreas 
peligrosas (clasificadas).  
500-4. Generalidades.  
a) Documentación. Todas las áreas designadas como áreas peligrosas (cl asificadas) deben estar 
debidamente documentadas. Esta documentación debe estar disponible para quienes están autorizados para 
diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar.  
b) Referencias. En otras publicaciones se pue de encontrar información importante, relacionada con los 
temas cubiertos por el Capítulo 5.  
NOTA 1:  Para la evaluación de la conformidad de esta NOM las unidades de verificación deben estar 
familiarizadas con la experiencia de la industria y de la clasific ación de las distintas áreas, la ventilación 
adecuada y la protección contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas. 
Para la clasificación de áreas peligrosas debe realizarse un análisis de cada local, área o sección 
individualmente, atendiendo a la concentración de los gases, vapores y polvos y a sus características de 
explosividad. Este análisis debe realizarse bajo supervisión de ingeniería y de expertos en la materia, 
debidamente calificados. Es responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones que la clasificación 
de las áreas sea realizada con la mayor precisión.  
NOTA 2:  Para información adicional sobre la clasificación de áreas peligrosas; clasificación de materiales 
inflamables; requisitos de instala ciones que por su naturaleza son áreas peligrosas (clasificadas); protección       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
contra riesgos producidos por la electricidad estática y las descargas atmosféricas en áreas peligrosas 
(clasificadas); ventilación en áreas peligrosas (clasificadas); sistemas el éctricos para áreas peligrosas 
(clasificadas) en plataformas marinas petroleras y de gas; véase el apéndice B.  
500-5. Clasificación de lugares.  
a) Generalidades . Los lugares se deben clasificar dependiendo de las propiedades del gas inflamable, el 
vapor pr oducido por líquido inflamable, los vapores producidos por líquidos combustibles, los polvos o 
fibras/partículas que puedan estar presentes, y con posibilidad de que estén en concentraciones o cantidades 
inflamables o combustibles. Cuando los únicos materi ales utilizados o manipulados en estos lugares sean 
pirofóricos, estos lugares no deben ser clasificados. Para determinar su clasificación, cada cuarto o área se 
debe considerar individualmente.  
NOTA:  Aplicando el ingenio en el diseño de las instalaciones eléctricas para lugares peligrosos 
(clasificados), frecuentemente es posible ubicar la mayor parte de los equipos en un nivel más bajo de la 
clasificación o en un lugar no clasificado, y así reducir el número de equipos especiales necesarios.  
Para cuartos y áreas que contienen sistemas de refrigeración con amoniaco, que están equipados con 
ventilación mecánica adecuada, que operen continuamente o arranquen con un sistema de detección de 
concentración que no exceda de 150 ppm, se pueden clasificar como lugar es “no clasificados”.  
b) Lugares Clase I. Los lugares Clase I son aquellos en los que hay o puede haber en el aire gases 
inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles, en 
cantidad suficiente para pr oducir mezclas explosivas o inflamables. Los lugares Clase I deben incluir los 
especificados en (1) y (2) siguientes.  
1) Clase I, División 1. Un lugar Clase I, División 1, es un lugar:  
(1) En el cual, en condiciones normales de funcionamiento, pueden exist ir concentraciones de gases 
inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos 
combustibles.  
(2) En el cual, debido a operaciones de reparación, mantenimiento o a fugas, frecuentemente pueden 
existir concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o líquidos 
combustibles por encima de sus puntos de ignición.  
(3) En el cual la avería o funcionamiento defectuoso de equipos o procesos pueden liberar 
concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o vapores 
producidos por líquidos combustibles y simultáneamente pueden causar una falla en el equipo 
eléctrico, de manera que provoque que el equipo eléctrico se convierta en la fuente de ignición.  
NOTA 1:  Esta clasificación incluye usualmente los siguientes lugares:  
(1) Lugares en los que se trasiegan, de un recipiente a otro, líquidos volátiles inflamables o gases 
licuados inflamables.  
(2) El interior de cabinas de aplicación de pintura por rociado y las áreas en los alrededores de los 
lugares donde se realizan operaciones de pintura y rociado donde se usan solventes volátiles 
inflamables.  
(3) Lugares que contienen tanques o recipientes abiertos con líquidos volátiles inflamables.  
(4) Las cámaras o compartimento s de secado para la evaporación de solventes inflamables.  
(5) Lugares en los que se encuentran equipos de extracción de grasas y aceites, que utilizan solventes 
volátiles inflamables.  
(6) Secciones de plantas de limpieza y teñido en las que se utilizan líq uidos inflamables.  
(7) Cuartos de generadores de gases y otras áreas de plantas de fabricación de gases en las que se 
puedan producir fugas de gases inflamables.  
(8) Cuartos de bombas para gases inflamables o para líquidos volátiles inflamables, que estén 
inadecuadamente ventilados.  
(9) El interior de refrigeradores y congeladores en los que se guardan materiales volátiles inflamables en 
recipientes abiertos, ligeramente tapados o que se puedan romper.  
(10) Todos los demás lugares donde exista la probabilid ad de que se produzcan concentraciones 
inflamables de vapores o gases inflamables durante su funcionamiento normal.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
NOTA 2:  En algunos lugares de la División 1 se pueden presentar concentraciones de gases o vapores 
inflamables, continuamente o durante peri odos prolongados de tiempo. Algunos ejemplos incluyen los 
siguientes:  
(1) El interior de envolventes mal ventiladas que contienen instrumentos que normalmente descargan 
gases o vapores inflamables hacia el interior de la envolvente.  
(2) El interior de tanq ues ventilados que contienen líquidos volátiles inflamables.  
(3) El área entre las partes externa e interna de secciones del techo de tanques con techo flotante que 
contienen fluidos volátiles inflamables.  
(4) Las áreas mal ventiladas dentro de los lugares  donde se realizan operaciones de recubrimiento o 
rociado con fluidos volátiles inflamables.  
(5) El interior de un ducto de descarga que se utiliza para dar salida a las concentraciones combustibles 
de gases o vapores.  
La experiencia ha demostrado que es p rudente evitar totalmente la instalación de instrumentación u otros 
equipos eléctricos en todas estas áreas en particular. Sin embargo, cuando no se pueda evitar porque son 
esenciales para los procesos y no sea factible hacer la instalación en otros lugare s (ver 500 -5(a), NOTA), se 
deben utilizar equipos o instrumentos eléctricos aprobados para esa aplicación específica o que sean 
sistemas intrínsecamente seguros, como se describe en el Artículo 504.  
2) Clase I, División 2. Un lugar Clase I, División 2, es un lugar:  
(1) En el cual se manipulan, procesan o utilizan gases volátiles inflamables, vapores producidos por 
líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos combustibles, pero en el que los líquidos, 
vapores o gases estarán confinados normalmente en contenedores cerrados o sistemas cerrados,  
de los que pueden escapar sólo por rotura accidental o avería de dichos contenedores o sistemas, o 
si los equipos funcionan mal;  
(2) En el cual las concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o 
vapores producidos por líquidos combustibles se evitan normalmente mediante la ventilación 
mecánica positiva y el cual podría convertirse en peligroso por la falla u operación anormal del equipo 
de ventilación  
(3) Que está adyacente a un lugar de la Clase I División 1, y al cual ocasionalmente se pueden 
comunicar concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos inflamables o 
vapores producidos por líquidos combustibles, por encima de sus puntos de ignición, a meno s que 
dicha comunicación se evite mediante un sistema de ventilación de presión positiva desde una fuente 
de aire limpio y que se proporcionen medidas de seguridad eficaces contra las posibles fallas de la 
ventilación.  
NOTA 1:  Esta clasificación incluye us ualmente los lugares en los que se utilizan líquidos volátiles 
inflamables o gases o vapores inflamables pero que, sólo resultarían peligrosos en caso de un accidente o de 
alguna condición de funcionamiento excepcional. Los factores que merecen consideraci ón para establecer la 
clasificación y la extensión de cada lugar son la cantidad de materiales inflamables que podrían escapar en 
caso de accidente, la suficiencia del equipo de ventilación, el área total involucrada y el historial de incendios o 
explosion es de esa industria o negocio.  
NOTA 2:  Las tuberías sin válvulas, retenes, medidores y dispositivos similares generalmente no dan lugar 
a condiciones peligrosas, aunque se utilicen para líquidos o gases inflamables. Dependiendo de factores tales 
como la ca ntidad y tamaño de los recipientes y de la ventilación, los lugares usados para el almacenamiento 
de líquidos inflamables o gases licuados o comprimidos en recipientes sellados, se pueden considerar lugares 
peligrosos (clasificados) o lugares no clasificad os. 
c) Lugares Clase II. Un lugar de Clase II es el que resulta peligroso por la presencia de polvos 
combustibles. Los lugares Clase II deben incluir los especificados en (1) y (2) siguientes.  
1) Clase II, División 1. Un lugar de Clase II, División 1 es un  lugar: 
(1) En el cual, en condiciones normales de operación hay polvo combustible en el aire, en cantidad 
suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables; o  
(2) En el que una falla mecánica o el funcionamiento anormal de la maquinaria o equipos pueden causar 
que se produzcan mezclas explosivas o inflamables y en el que, además, puede haber una fuente de 
ignición debido a la falla simultánea de los equipos eléctricos, la operación de los dispositivos  de 
protección o por otras causas, o        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
(3) En el que puede haber polvos combustibles del grupo E, en cantidades suficientes para ser 
peligrosos.  
NOTA:  Son particularmente peligrosos los polvos que contienen magnesio o aluminio, por lo que se deben 
tomar las máximas precauciones para evitar su ignición y explosión.  
2) Clase II, División 2. Un lugar de Clase II, División 2 es un lugar:  
(1) En el que puede haber polvo combustible en el aire en cantidad suficiente para producir mezclas 
explosivas o inflamables, debido a operaciones anormales.  
(2) En donde hay  acumulación de polvo combustible, pero es insuficiente para interferir con la operación 
normal del equipo eléctrico u otros aparatos, pero puede haber polvo combustible en suspensión en 
el aire como resultado de un mal funcionamiento de los equipos de man ipulación o de proceso.  
(3) En el que la acumulación de polvo combustible sobre, dentro o en la cercanía de los equipos 
eléctricos puede ser suficiente para interferir con la disipación segura del calor de dichos equipos, o 
puede ser inflamable por la oper ación anormal o falla de los equipos eléctricos.  
NOTA 1:  Los factores que merecen tenerse en cuenta para establecer la clasificación de un lugar y que 
pueden dar como resultado un área no clasificada son, la cantidad de polvo combustible que pueda estar 
presente y la suficiencia de los sistemas de eliminación del polvo.  
NOTA 2:  Cuando algunos productos, como las semillas, son manipulados de modo que producen poca 
cantidad de polvo, la cantidad de polvo depositado puede no justificar la clasificación del lug ar. 
d) Lugares Clase III. Los lugares de Clase III son aquellos que resultan peligrosos por la presencia de 
fibras fácilmente inflamables o cuando se manipulan, fabrican o utilizan materiales que producen partículas 
combustibles, pero en el que no es proba ble que tales fibras/partículas estén en suspensión en el aire en 
cantidades suficientes para producir mezclas inflamables. Los lugares Clase III deben incluir los especificados 
en (1) a (2) siguientes:  
1) Clase III, División 1. Un lugar de Clase III, Divi sión 1 es un lugar en el que se manipulan, fabrican o 
usan fibras/partículas fácilmente inflamables.  
NOTA 1:  Esta clasificación incluye normalmente algunas secciones de fábricas de rayón, algodón y otras 
fábricas de textiles; plantas de fabricación y proce samiento de fibras/partículas combustibles; desmotadoras y 
molinos de semillas de algodón; plantas de procesamiento de lino; fábricas de vestidos; plantas de 
procesamiento de madera y establecimientos e industrias que involucran procesos o circunstancias p eligrosas 
similares.  
NOTA 2:  Las fibras/partículas fácilmente inflamables son, entre otras, las de rayón, algodón (incluidas las 
pelusas y la borra), sisal o henequén, pita, ixtle, yute, cáñamo, estopa, fibra de cacao, estopa, guata de ceiba, 
musgo español , viruta de madera y otros materiales de naturaleza similar.  
2) Clase III, División 2. Un lugar de Clase III, División 2 es un lugar en el que se almacenan o manipulan 
fibras/partículas fácilmente inflamables, en procesos diferentes de los de manufactura.  
500-6. Grupos de materiales.  Para propósitos de prueba, aprobación y clasificación de áreas, las 
diferentes mezclas con aire (no enriquecidas con oxígeno) se deben agrupar de acuerdo con (a) y (b) 
siguientes.  
Excepción:  Los equipos identificados para un ga s específico, vapor, polvo o fibras volando.  
NOTA:  Este agrupamiento se basa en las características de los materiales  
a) Clasificación de grupos en la Clase I. Los grupos de Clase I deben estar de acuerdo con (1) a (4) 
siguientes:  
NOTA 1:  Las notas NOTA 2 y 3 se aplican al inciso (a).  
NOTA 2:  Las características explosivas de las mezclas de aire con gases o vapores varían según el 
material específico involucrado. Para los lugares de la Clase I, grupos A, B, C y D, la clasificación implica la 
determinación d e la presión máxima de la explosión y de la separación máxima de seguridad entre las partes 
de una unión con abrazadera en una envolvente. Por lo tanto, es necesario que el equipo esté identificado no 
solamente para la clase sino también para el grupo espe cífico del gas o vapor que estará presente.  
NOTA 3:  Algunas atmósferas químicas pueden tener características que exijan protección adicional a la 
exigida para cualquiera de los grupos de la Clase I. El bisulfuro de carbono es una de estas sustancias 
químic as, dada su baja temperatura de autoignición (90 ºC) y la pequeña distancia en la junta permitida para 
detener la llama.  
1) Grupo A.  Acetileno.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
2) Grupo B.  Gas inflamable, vapor producido por un líquido inflamable, o vapor producido por un líquido 
combusti ble mezclado con aire que puede arder o explotar, que posee, o un valor máximo de abertura de 
seguridad experimental (MESG) menor o igual a 0.45 milímetros, o una relación de corriente mínima  de 
ignición (relación MIC) menor o igual a 0.40.  
NOTA:  Un mater ial típico de la Clase I, Grupo B, es el hidrógeno.  
Excepción 1:  Se permitirá usar equipos del Grupo D en atmósferas con butadieno si todos los tubos 
conduit que entran al equipo a prueba de explosión están equipados con sellos a prueba de explosión 
instal ados a una distancia no mayor de 45 centímetros de la envolvente.  
Excepción 2:  Se permitirá usar equipos del Grupo C en atmósferas que contengan éter alil glicidílico, éter 
de n-butilo glicidílico, óxido de etileno, óxido de propileno y acroleína, si todos  los tubos conduit que entran al 
equipo a prueba de explosión están equipados con sellos a prueba de explosión instalados a una distancia no 
mayor de 45 centímetros de la envolvente.  
3) Grupo C. Gas inflamable, vapor producido por un líquido inflamable, o vapor producido por un líquido 
combustible mezclado con aire que puede arder o explotar, que posee, o un valor máximo de abertura de 
seguridad experimental (MESG) mayor a 0.45 milímetros y menor o igual a 0.75 milímetros, o una relación  de 
corriente mínim a de ignición (relación MIC), mayor de 0.40 y menor o igual a 0.80.  
NOTA:  Un material típico del grupo C, Clase I, es el etileno.  
4) Grupo D.  Gas inflamable, vapor producido por un líquido inflamable, o vapor producido por un líquido 
combustible mezclado c on aire que puede arder o explotar, que posee, o un valor máximo de abertura de 
seguridad experimental (MESG) mayor a 0.75 milímetros, o una relación de corriente mínima de ignición 
(relación MIC) mayor a 0.80.  
NOTA:  Un material típico de la Clase I, grupo  D, es el propano.  
b) Clasificación de grupos en la Clase II. Los grupos de Clase II deben estar de acuerdo con los incisos 
(1) a (3) siguientes -: 
1) Grupo E.  Atmósferas que contengan polvos metálicos combustibles, incluyendo el aluminio, magnesio  
y sus a leaciones comerciales u otros polvos combustibles de partículas cuyo tamaño, abrasividad y 
conductividad presenten riesgos similares al usar equipos eléctricos.  
NOTA:  Algunos polvos metálicos pueden tener características que exijan medidas de seguridad 
superiores a las exigidas para atmósferas que contengan polvos de aluminio, magnesio y sus aleaciones 
comerciales. Por ejemplo, los polvos de circonio, torio y uranio tienen temperaturas de ignición 
extremadamente bajas (tan bajas como 20 °C) y energías mínim as de ignición más bajas que las de cualquier 
otro material de los grupos de Clase I o Clase II.  
2) Grupo F.  Atmósferas que contengan polvos carbonáceos combustibles que tengan más del 8 por ciento 
total de partículas volátiles atrapadas, o que han sido se nsibilizados por otros materiales, de manera que 
presentan peligro de explosión. Los polvos de carbón, negro de carbón, carbón vegetal y coque son ejemplos 
de polvos carbonáceos.  
3) Grupo G.  Atmósferas que contengan polvos combustibles no incluidos en los Grupos E o F, incluidos: 
harina, cereales, madera, plástico y productos químicos.  
NOTA 2:  Las características de explosión de las mezclas de aire y polvo varían con los materiales 
involucrados. En los lugares Clase II, grupos E, F y G, la clasificación inc luye la hermeticidad de las uniones 
del ensamble y de las aberturas entre pisos para evitar la entrada de polvo en las envolventes a prueba de 
ignición de polvo, el acumulamiento de capas de polvo sobre los equipos que puede causar 
sobrecalentamiento, y la  temperatura de ignición de los polvos. Por tanto, es necesario que los equipos estén 
identificados no sólo para lugares de una clase determinada, sino también para el grupo específico de polvos 
que puedan estar presentes en dichos lugares.  
NOTA 3:  Algunos  tipos de polvos pueden requerir mayores precauciones debido a los fenómenos 
químicos que pueden dar lugar a la generación de gases inflamables.  
500-7. Técnicas de protección.  En los siguientes incisos (a) hasta (l) se indican las técnicas de 
protección ac eptables para equipo eléctrico y electrónico en áreas peligrosas (clasificadas).  
a) Equipos a prueba de explosión.  Esta técnica de protección se permite para equipos instalados en 
áreas Clase I, División 1 y 2.  
b) Equipo a prueba de ignición de polvo.  Esta técnica de protección se permite en áreas Clase II, 
División 1 y 2.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
c) Hermético al polvo . Se permite aplicar esta técnica de protección a los equipos instalados en áreas 
Clase II, División 2 o Clase III, División 1 y 2.  
d) Purgado y presurizado.  Esta téc nica de protección se permite para equipo en cualquier área peligrosa 
(clasificada) para la cual esté identificado.  
e) Intrínsecamente seguros  Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en 
lugares Clase I, División 1 ó 2; Clase II,  División 1 ó 2; o Clase III, División 1 ó 2. Las disposiciones de los 
artículos 501 al 503 y del 510 al 516 no deben ser consideradas aplicables a estas instalaciones, excepto lo 
exigido en el artículo 504. La instalación de equipo y alambrados intrínseca mente seguros deben cumplir con 
los requerimientos del artículo 504.  
f) Circuito no incendiario.  Esta técnica de protección se permite en áreas Clase I, División 2, Clase II, 
División 2 y Clase III, División 1 ó 2.  
g) Equipo no incendiario. Esta técnica de  protección se permitirá para los equipos instalados en lugares 
Clase I, División 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 ó 2.  
h) Componente no incendiario.  Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en 
lugares Clase I, Di visión 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 ó 2.  
i) Inmersión en aceite.  Esta técnica de protección se permite para contactos de interrupción de corriente 
en áreas Clase I, División 2 como se describe en 501 -115(b)(1)(2).  
j) Sellado herméticame nte. Esta técnica de protección se permitirá para los equipos instalados en 
lugares Clase I, División 2; Clase II, División 2, y Clase III, División 1 ó 2.  
k) Sistema de detección de gas combustible.  Se permitirá un sistema de detección de gas como medio 
de protección en establecimientos industriales con acceso restringido al público y donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que únicamente personas calificadas atenderán la instalación. Donde 
se instale dicho sistema, se permitirá el equipo especificado en los incisos (1), (2) o (3) siguientes:  
Cuando se usan los detectores de gas combustible como técnica de protección, deben estar 
documentados el tipo de equipo de detección, su aprobación, lugares de instalación, los criterios de alar ma y 
de parada, así como la frecuencia con que se deben calibrar.  
1) Ventilación inadecuada.  En los lugares de Clase I, División 1 que se clasifican así debido a la 
ventilación no adecuada, se permitirán los equipos eléctricos adecuados para lugares Clase I, División 2.  El 
equipo de detección de gas combustible debe estar aprobado para lugares Clase I, División 1, para el grupo 
adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se va a encontrar.  
2) Interior de un edificio.  En un edifi cio ubicado en un lugar Clase I, División 2 o con una abertura hacia 
este lugar, cuando el interior no contiene una fuente de gas o vapor inflamable, se permitirá usar equipos 
eléctricos para lugares no clasificados. El equipo de detección de gas combustib le debe estar aprobado para 
lugares Clase I, División 1 o Clase I, División 2, para el grupo adecuado de material y para la detección del 
gas o vapor específico que se va a encontrar.  
3) Interior de un panel de control.  En el interior de un panel de contro l que contenga instrumentación 
que utilice o mida líquidos, gases o vapores inflamables, se permitirá usar equipos eléctricos adecuados para 
lugares Clase I, División 2. El equipo de detección de gas combustible debe estar aprobado para lugares 
Clase I, Di visión 1, para el grupo adecuado de material y para la detección del gas o vapor específico que se 
va a encontrar.  
l) Otras técnicas de protección.  Otras técnicas de protección utilizadas en equipo identificado para su 
uso en lugares peligrosos (clasificad os). 
500-8. Equipo . Los artículos 500 al 504 requieren que los equipos y la construcción de la instalación 
garanticen un funcionamiento seguro bajo condiciones de uso y mantenimiento adecuados.  
NOTA 1:  Es importante que los usuarios ejerzan un cuidado mayo r que el ordinario con respecto a este 
tipo de instalaciones y su mantenimiento.  
NOTA 2: Dado que no hay una relación consistente entre las propiedades explosivas y la temperatura de 
ignición, ambos son requisitos independientes.  
NOTA 3:  Las condiciones de  bajas temperaturas ambientales requieren una consideración especial. El 
equipo a prueba de explosión o a prueba de ignición de polvo puede no ser apropiado para usarse en 
temperaturas menores de -25 °C, a menos que esté aprobado para servicio en bajas tem peraturas. Sin Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
embargo, a bajas temperaturas ambientales, pueden no existir concentraciones inflamables de vapores en 
áreas clasificadas como Clase I, División 1, a temperatura ambiente normal.  
a) Aprobado.  El equipo identificado se debe determinar como ap robado mediante uno de los siguientes:  
(1) Etiquetado del equipo.  
(2) Evidencia de la evaluación del equipo por parte de un laboratorio de prueba calificado y certificado; o 
de una agencia de inspección involucrada en la evaluación de producto.  
(3) Evidenc ia aceptable, como la autoevaluación del fabricante o el criterio de ingeniería del propietario.  
NOTA:  La documentación adicional para el equipo puede incluir documentos que demuestren la 
conformidad con las normas aplicables al equipo, que indiquen las co ndiciones especiales de uso y otra 
información pertinente.  
b) Aprobación de la Clase y de las propiedades.  
1) Los equipos deben estar identificados no sólo para la clase del lugar correspondiente, sino también para 
las propiedades explosivas, combustibles o de ignición del vapor, gas, polvo, fibra/partícula específica que 
estará presente. Además, los equipos de Clase I no deben tener ninguna superficie expuesta que opere por 
encima de la temperatura de autoignición del gas o vapor específico. Los equipos de  Clase II no deben tener 
una temperatura externa mayor que la especificada en (d)(2) de esta sección. Los equipos de Clase III no 
deben exceder las temperaturas superficiales máximas especificadas en 503 -5. 
NOTA:  Las luminarias y otros aparatos que produce n calor, interruptores, los interruptores automáticos y 
clavijas y contactos, son fuentes potenciales de ignición y deben ser analizadas para determinar si son 
apropiados para lugares clasificados. Estos tipos de equipos, así como las terminaciones de los cables para 
su entrada en las envolventes a prueba de explosión, están disponibles como aprobados para lugares Clase I, 
División 2. Sin embargo, los alambrados fijos pueden utilizar métodos de alambrado que no están evaluados 
con respecto a los lugares cla sificados, por lo tanto, los productos de alambrado, tales como cables, 
canalizaciones, cajas y accesorios no están marcados como adecuados para lugares Clase I, División 2. Ver 
también (c)(6)(a) de esta sección.  
2) Se permitirá que equipos identificados p ara lugares de la División 1 se instalen en lugares de la División 
2 de la misma clase, grupo y de la misma clase de temperatura y deben cumplir con lo indicado en los incisos 
(a) o (b) siguientes, según se aplique.  
(a) Se permitirá la instalación en lugar es de la División 2, de aparatos intrínsecamente seguros que tengan 
un plano de control que exija la instalación de aparatos asociados para lugares de la División 1, si los mismos 
aparatos asociados son usados para la instalación en lugares de División 2  
(b) El equipo que se exige que sea a prueba de explosión debe tener sellos de acuerdo con 501 -15(a) o 
(d) cuando se emplean los métodos de alambrado de 501 -10(b). 
3) Cuando los Artículos 501 a 503 lo permiten específicamente, se permitirá instalar equipos d e propósito 
general o que estén instalados en envolventes de propósito general en lugares de la División 2, si esos 
equipos no constituyen una fuente de ignición en condiciones normales de operación.  
4) Los equipos que dependen de un solo sello de compresi ón, diafragma o tubo, para prevenir que los 
fluidos inflamables o combustibles entren al equipo, deben estar identificados para  lugares Clase I, División 2, 
aun si están instalados en un lugar no clasificado. Los equipos instalados en lugares Clase I, Divi sión 1 deben 
estar identificados para lugares Clase I, División 1.  
NOTA:  El equipo utilizado para la medición de flujo, es un ejemplo de un equipo con un solo sello de 
compresión, diafragma o tubo.  
5) Si no se especifica otra cosa, se debe asumir que las c ondiciones normales de operación de los 
motores son las de funcionamiento estable, y a plena carga.  
6) Cuando haya o pueda haber presentes, al mismo tiempo, gases inflamables, vapores producidos por 
líquido inflamable, vapores producidos por líquido combus tible o polvos combustibles, se debe considerar la 
presencia simultánea de ambos elementos cuando se determine la temperatura de operación segura del 
equipo eléctrico.  
NOTA:  Las características de las distintas mezclas atmosféricas de gases, vapores y polv os dependen del 
material específico involucrado.  
c) Marcado.  El equipo aprobado debe marcarse para indicar el ambiente para el cual fue evaluado. A 
menos que se permita o se especifique algo diferente en el inciso (6), el marcado debe incluir la informació n 
que se especifica en los incisos (1) a (5) siguientes:        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
1) Clase.  El marcado debe especificar la clase o clases para las cuales el equipo es adecuado.  
2) División. Si el equipo es adecuado únicamente para la División 2, el marcado debe especificar la 
división. Se permitirá omitir  la marca de la división en el equipo adecuado para la División 1.  
NOTA:  El equipo que no tiene marca que indique una división o que esté marcado como “División 1” o 
“Div. 1”, es adecuado tanto para lugares de División 1 como de Di visión 2; ver 500 -8(b)(2). El equipo marcado 
como “División 2” o “Div. 2” es adecuado para lugares de División 2 únicamente.  
3) Grupos de clasificación de materiales . El marcado debe especificar la clasificación de los grupos 
aplicables de materiales, o ga s específico, vapor, polvo, o fibras/voladoras, de acuerdo con 500 -6. 
Excepción:  No se exigirá que se indique el grupo en las luminarias fijas marcadas para su uso 
únicamente en lugares Clase I, División 2 o Clase II, División 2.  
Nota: Un gas específico, v apor, polvo o fibra/voladora es típicamente identificado por su nombre genérico, 
fórmula química, n úmero CAS o una combinación de é stos.  
Tabla 500 -8(c).- Clasificación de la temperatura superficial máxima  
Temperatura máxima °C  Número de identificación  
450 T1 
300 T2 
280 T2A 
260 T2B 
230 T2C 
215 T2D 
200 T3 
180 T3A 
165 T3B 
160 T3C 
135 T4 
120 T4A 
100 T5 
85 T6 
 
4) Temperatura del equipo . El marcado debe especificar la clase de temperatura o la temperatura de 
operación para una temperatura ambiente de 40º C, o para una temperatura ambiente mayor si el equipo tiene 
el valor nominal y está marcado para una temperatura ambiente mayor que 40 ºC. Para los equipos instalados 
en un lugar de Clase II, División 1, la clase de temperatura o la temperatura de f uncionamiento debe basarse 
en el funcionamiento del equipo cuando está cubierto con la máxima cantidad de polvo que pueda acumularse 
sobre dicho equipo.  La clase de temperatura, si se especifica, se debe indicar usando la clase de temperatura 
(Códigos T) q ue se presentan en la Tabla 500 -8(c). Los equipos para Clase I y Clase II deben estar marcados 
con la temperatura máxima de funcionamiento seguro, tal como se determina por la exposición simultánea a la 
combinación de condiciones de la Clase I y la Clase I I. 
Excepción:  No se exigirá que tengan marcada la temperatura de funcionamiento ni la clase de 
temperatura los equipos del tipo que no generen calor, como las cajas de empalme, los tubos conduit y los 
accesorios, y los del tipo que producen calor con una t emperatura máxima no mayor que 100 ºC.  
NOTA:  Pueden aparecer marcadas más de una clase de temperatura o temperatura de funcionamiento 
para gases y vapores, polvos, así como diversas temperaturas ambientales.  
5) Intervalo de temperatura ambiente . Para el eq uipo eléctrico diseñado para usarse a temperatura 
ambiente dentro del rango de -25 °C a + 40 °C no requiere que tenga marcada la temperatura ambiente. Para 
equipos con un rango de temperatura diferente de – 25 ºC a + 40 ºC. El marcado debe especificar el r ango 
especial de temperaturas ambiente en grados Celsius. El marcado debe incluir uno de los símbolos “Ta” o 
“Tamb”.  
NOTA:  Como ejemplo, el marcado podría ser -30 ºC < Ta < + 40 ºC”.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
6) Permisos especiales.  
(a) Equipo de propósito general. No se exigirá qu e los equipos fijos de propósito general en lugares  Clase 
I, distintos de las luminarias fijas, que sean aceptables para su uso en lugares Clase I, División 2, tengan 
marcada la clase, división grupo, clase de temperatura o rango de temperatura ambiente.  
(b) Equipo hermético al polvo. No se exigirá que los equipos fijos herméticos al polvo, distintos de las 
luminarias fijas, que sean aceptables para su uso en lugares Clase II, División 2 y Clase III tengan marcada la 
clase, división, grupo, clase de temper atura o rango de temperatura ambiente.  
(c) Aparatos asociados. Los aparatos asociados intrínsecamente seguros y los aparatos asociados con 
alambrado en campo no incendiario, que no están protegidos por un tipo alternativo de protección, no se 
deben marcar con la clase, división, grupo o clase de temperatura. Los aparatos asociados intrínsecamente 
seguros y los aparatos asociados con alambrado en campo no incendiario se deben marcar con la clase, 
división y grupo del aparato al cual se van a conectar.  
(d) Ap aratos sencillos. No se exigirá que un “aparato sencillo”, tal como se define en el Artículo 504, esté 
marcado con la clase, división, grupo, clase de temperatura o rango de temperatura ambiente.  
d) Temperatura.  
1) Temperatura Clase I . La temperatura marca da, según lo especificado en el inciso c) anterior, no debe 
exceder la temperatura de autoignición del gas o vapor específico que se pueda encontrar en el área.  
2) Temperatura Clase II.  La temperatura marcada, según lo especificado en el inciso c) anterior , debe ser 
menor que la temperatura de ignición del polvo específico que pueda encontrarse. Para los polvos orgánicos 
que se puedan deshidratar o carbonizar, la temperatura de marcado no debe exceder de la temperatura de 
ignición o 165 °C.  
e) Roscado.  El roscado de las entradas de los equipos puede ser NPT o métrica. Los tubos conduit y los 
accesorios se deben apretar con llave de modo que se eviten las chispas cuando fluya una corriente de falla a 
través del sistema de tubos conduit y, donde sea aplicable,  garantizar la integridad a prueba de explosiones 
del sistema de tubos conduit. Los equipos provistos con entradas roscadas para las conexiones del alambrado 
en campo se deben instalar de acuerdo con los incisos (1) o (2) y con (3) siguientes.  
1) Equipo pr ovisto con entradas roscadas para tubo conduit o accesorios roscados NPT . Para 
equipos dotados con entradas roscadas NPT se debe utilizar tubo conduit, accesorios para tubo conduit o 
accesorios para cables, aprobados. Tales entradas se deben identificar co mo NPT o con el equipo se deben 
suministrar los adaptadores para permitir la conexión al tubo conduit o a los accesorios con rosca métrica.  
Las entradas NPT roscadas en equipos a prueba de explosión se deben hacer con por lo menos 5 hilos 
totalmente introd ucidos.  
Excepción:  Para el equipo aprobado a prueba de explosión, las entradas NPT roscadas en fábrica se 
deben hacer con por lo menos 4 ½ hilos totalmente introducidos.  
2) Equipo provisto con entradas roscadas para tubo conduit o accesorios roscados métri cos. En 
los equipos con entradas roscadas métricas, se debe utilizar tubo conduit, accesorios para tubo conduit o 
accesorios para cables, aprobados. Se deben usar adaptadores para hacer la conexión de tubos conduit  o 
accesorios con rosca NPT. Las entradas  roscadas métricas en equipos a prueba de explosión se deben hacer 
con por lo menos 5 hilos totalmente introducidos para los Grupos C y D, y con por lo menos 8 hilos totalmente 
introducidos para los Grupos A y B.  
3) Entradas que no se usen. Todas las entra das que no se utilicen deben ser cerradas con tapones 
aprobados. La colocación del tapón debe cumplir con el inciso (1) o (2) anteriores que aplique.  
f) Cables de fibra óptica.  Un cable de fibra óptica, con o sin conductores de corriente (cable de fibra 
óptica compuesto) se instalará y sellará para hacer frente al riesgo de incendio asociado al riesgo de 
explosión, de acuerdo con los requisitos de los Artículos 500, 501, 502 o 503, según corresponda.  
500-9. Locales específicos. Los Artículos 510 al 517 trat an sobre los requisitos para los siguientes 
locales: garajes, hangares de aviación; gasolineras; plantas de almacenamiento masivo; procesos de 
aplicación de pintura por rociado, por inmersión y recubrimiento y centros para el cuidado de la salud.  
ARTÍCULO 501 
ÁREAS CLASE I  
Parte A. Generalidades        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
501-1. Alcance. El Artículo 501 trata de los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico, así como del 
alambrado para todas las tensiones en lugares Clase I, División 1 y 2 en los que puede existir peligro de 
incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables o a líquidos inflamables.  
NOTA:  Con respecto a los requisitos para el equipo eléctrico y electrónico y para el alambrado para todas 
las tensiones en lugares peligrosos (clasificados) Zona 0, Zona 1 o Zona 2, donde puede existir peligro de 
incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables o a líquidos inflamables, consulte el Artículo 505.  
501-5. Equipo para la zona. Se permitirá que los equipos marcados de acuerdo con 505 -9(c)(2) para uso 
en lugares Zona 0, 1 ó 2, se instalen en lugares Clase I, División 2 para el mismo gas y con una clase de 
temperatura adecuada. Se permitirá que los equipos marcados de acuerdo con 505 -9(c)(2) para uso en 
lugares Zona 0, se instalen en lugares Clase I, Divisi ón 1 o División 2 para el mismo gas y con una clase de 
temperatura adecuada.  
Parte B. Alambrado  
501-10. Métodos de alambrado. Los métodos de alambrado deben cumplir con lo indicado en los incisos 
(a) o (b) que se enuncian a continuación:  
a) Clase I, Divisi ón 1 
1) Generalidades. En las áreas Clase I, División 1, se permitirán los métodos de alambrado que se 
especifican en (a) hasta (e) siguientes:  
a. Tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit metálico semipesado de acero roscado.  
Excepción:  Se permi tirá usar tubo conduit tipo PVC, tubo conduit tipo RTRC y tubo conduit tipo HDPE, 
cuando esté recubierto por concreto con un espesor mínimo de 50 milímetros y que tenga una cubierta de 
cuando menos 60 centímetros medidos desde la parte superior del tubo co nduit hasta el nivel del piso. Se 
permitirá omitir la envolvente de concreto cuando esté sujeto a las disposiciones de 514 -8, Excepción 2 y de 
515-8(a). Se debe usar tubo conduit metálico pesado roscado o tubo conduit metálico semipesado de acero 
roscado p ara los últimos 60 centímetros del tramo subterráneo hasta que salga de la tierra o hasta el punto  
de conexión con la canalización que vaya sobre el piso. Se debe incluir un conductor de puesta a tierra de 
equipos para dar continuidad eléctrica al sistema  de canalizaciones y para la puesta a tierra de las partes 
metálicas no portadoras de corriente.  
b. Cable del tipo MI con accesorios terminales aprobados para esos lugares. Los cables del tipo MI se 
deben instalar y soportar de manera que se eviten esfuerz os mecánicos en los accesorios 
terminales.  
c. En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, cables 
de los tipos MC  y MC -HL aprobados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o División 1, con un a 
armadura continua metálica corrugada hermética al gas y al vapor, una cubierta externa de un 
material polimérico adecuado, conductores de puesta a tierra de equipos de acuerdo con 250 -122, y 
equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación. Los cables tipo MC y MC -HL 
deben ser instalados de acuerdo con las previsiones del Artículo 330, Parte B.  
d. En establecimientos industriales con acceso restringido al públic o, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación, cables 
del tipo ITC -HL aprobados para su uso en lugares Clase I, Zona 1 o División 1, con un forro continuo 
metálico corrugado hermét ico al gas y al vapor, una cubierta externa de un material polimérico 
adecuado y equipados con accesorios terminales aprobados para esa aplicación e instalados de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 727.  
e. Se permitirá la instalación de cables de fibr a óptica de los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, OFNG, 
OFCG, OFN y OFC en canalizaciones, de acuerdo con lo establecido en la sección 501 -10(a). Estos 
cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con lo establecido en la sección 501 -15. 
2) Conexione s flexibles. Cuando sea necesario emplear conexiones flexibles, como en terminales de 
motor, se permitirá lo siguiente:  
(1) Accesorios flexibles adecuados para el lugar, o  
(2) Cordón flexible de acuerdo con las disposiciones de 501 -140 terminado con conec tores para cordón 
adecuados para el lugar, o  
(3) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, donde las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atiendan la instalación, para 
aplicaciones li mitadas a 600 volts nominales o menos y donde estén protegidos contra daños por la ubicación Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
o con un medio de protección adecuado, cables de tipo TC -ER-HL con una chaqueta entera y uno o más 
conductores de puesta a tierra de equipos separados, de acuerdo con lo establecido en la sección 250 -122, 
que termine con accesorios que adecuados para la ubicación.  
3) Cajas y accesorios.  Todas las cajas y los accesorios deben estar aprobados para lugares Clase I, 
División 1.  
b) Clase I, División 2.  
1) Generalidades. En los lugares Clase I, División 2, se permitirán todos los métodos de alambrado 
establecidos en 501 -10(a) y los siguientes:  
(1) Tubo conduit metálico pesado tipo RMC y tubo conduit metálico semipesado tipo IMC con accesorios 
sin rosca.  
(2) Electroductos ( busway ) encerrados y con empaques, ductos de alambrado encerrados y con 
empaques.  
(3) Cables del tipo PLTC y tipo PLTC -ER que cumplan lo establecido en el Artículo 725, incluyendo la 
Instalación en sistemas de charolas portacables. El cable deberá estar te rminado con accesorios 
aprobados.  
(4) Cables tipo ITC y tipo ITC -ER según lo permitido en 727 -4 y terminados con accesorios aprobados.  
(5) Cables de los tipos MC, MT, TC o TC -ER incluyendo la instalación en sistemas de charolas 
portacables. El cable deberá  estar terminado con accesorios aprobados.  
(6) En establecimientos industriales con acceso restringido al público, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión garanticen que sólo personas calificadas atienden la instalación y donde 
el tubo condui t metálico no brinda suficiente resistencia a la corrosión, se permitirá el tubo conduit de 
resina termofija reforzada (RTRC), codos elaborados en fábrica y los accesorios asociados, todos 
marcados con el sufijo –XW, y el tubo conduit de PVC Cédula 80, los  codos elaborados en fábrica y 
los accesorios asociados.  
(7) Debe permitirse la instalación de cables de fibra óptica de los tipos OFNP, OFCP, OFNR, OFCR, 
OFNG, OFCG, OFN y OFC en bandejas portacables o cualquier otra canalización, de acuerdo con lo 
establ ecido en la sección 501 -10(b). Los cables de fibra óptica deben estar sellados de acuerdo con 
lo establecido en la sección 501 -15. 
(8) Canalizaciones prealambradas.  
Cuando se exijan sellos por las condiciones de las áreas adyacentes, tales como las que se definen en 
501-15(a)(4), el método de alambrado de la División 1 se debe extender dentro del área de la División 2 hasta 
el sello, que se debe ubicar en el lado de la División 2 del límite entre la División 1 y la División 2.  
2) Conexiones flexibles.  Cuand o se deban hacer previsiones para una flexibilidad limitada, se permitirá 
usar uno o más de los siguientes:  
(1) Accesorios metálicos flexibles aprobados.  
(2) Tubo conduit metálico flexible con accesorios aprobados.  
(3) Cable con armadura metálica Tipo MC.  
(4) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados.  
(5) Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos con accesorios aprobados.  
(6) Cordón flexible aprobado para uso extra rudo y equipado con accesorios aproba dos. En el cordón 
flexible debe estar incluido un conductor para usarlo como conductor de puesta a tierra de equipos.  
(7) Para uso en ascensores, un cable para ascensores identificado para tal fin, del Tipo EO, ETP o ETT, 
especificado en la columna "uso" d e la tabla 400 -4 para "lugares (clasificados como) peligrosos" y 
terminados con accesorios adecuados  
NOTA:  Para los requisitos de puesta a tierra cuando se use tubo conduit flexible, ver 501 -30(b). 
3) Alambrado no incendiario instalado en campo . Se permiti rá el alambrado no incendiario instalado en 
campo, utilizando cualquiera de los métodos de alambrado permitidos para lugares no clasificados. Los 
sistemas de alambrado no incendiario instalados en campo se deben instalar de acuerdo con los planos de 
contro l. Los aparatos sencillos, que no se muestran en los planos de control, se permitirán en un circuito  de 
alambrado no incendiario instalado en campo, siempre que tal aparato no interconecte el circuito de 
alambrado no incendiario instalado en campo, con ni ngún otro circuito.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
NOTA:  El aparato sencillo se define en el Artículo 100.  
Los circuitos separados de alambrado no incendiario instalado en campo se deben instalar de acuerdo con 
una de las siguientes condiciones:  
(1) En cables separados.  
(2) En cables mu lticonductores, donde los conductores de cada circuito están dentro de una armadura 
metálica puesta a tierra.  
(3) En cables multiconductores, o en canalizaciones donde los conductores de cada circuito tienen un 
aislamiento con un espesor mínimo de 0.25 mil ímetros.  
4) Cajas y Accesorios . No se exigirá que las cajas y los accesorios sean a prueba de explosión, excepto 
lo exigido en 501 -105(b)(2), 501 -115(b)(1) y 501 -150(b)(1).  
501-15. Sellado y drenado. Los sellos en tubo conduit y en sistemas de cables deben  cumplir con los 
requisitos dados a continuación desde (a) hasta (f). Se debe aplicar compuesto sellador a los accesorios 
terminales de los cables tipo MI para prevenir que entre humedad o algún otro fluido en el aislamiento  del 
cable. 
NOTA 1:  Los sellos se utilizan en los sistemas de tubo conduit y cables para reducir al mínimo el paso de 
gases y vapores y prevenir el paso de llamas de una parte de la instalación eléctrica a otra a través del tubo 
conduit. El paso de vapores a través del cable tipo MI se evita en forma inherente por su construcción. A 
menos que estén específicamente diseñados y probados para tal propósito, los sellos de tubo conduit y 
cables, no están diseñados para impedir el paso de líquidos, gases o vapores a una presión diferencial 
continua a través del sello. Au n con pequeñas diferencias de presión a través del sello, puede existir un paso 
lento de gas o vapor a través del sello y a través de los conductores que atraviesan el sello. Las temperaturas 
extremas y los líquidos y vapores, a ltamente corrosivos pueden afectar la eficacia de los sellos para cumplir la 
función prevista.  
NOTA 2: Las fugas de gas o vapor y la propagación de llamas pueden ocurrir a través de los intersticios 
entre los hilos de los conductores cableados de tamaños mayores que 33.6 mm² (2 AWG). Conductores de 
construcciones especiales, por ejemplo, de cableado compacto o el sellado individual de los hilos, son medios 
para reducir las fugas y evitar la propagación de las llamas.  
a) Sellos en tubo conduit, áreas Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, se deben localizar 
los sellos de acuerdo a (1) hasta (4) como sigue:  
1) Entrada en las envolventes. Cada entrada de tubo conduit en una envolvente a prueba de explosión 
debe tener un sello para tubo conduit en donde se aplique cualquiera de las condiciones siguientes:  
(1) La envolvente contenga aparatos tales como desconectadores, interruptores automáticos, fusibles, 
relevadores o resistencias que puedan producir arcos eléctricos, chispas o temperaturas que  
excedan del 80 por ciento de la temperatura de autoignición, en grados Celsius, de los gases o 
vapores involucrados en condiciones normales de funcionamiento;  
Excepción:  No deben requerirse sellos para conduit que entran en un envolvente en cualquiera de l as 
siguientes condiciones:  
a. El interruptor, interruptor automático, fusible, relé o la resistencia están encerrados dentro una 
cámara herméticamente sellada contra el ingreso de gases o vapores.  
b. El interruptor, interruptor automático, fusible, relé o la resistencia están sumergidos en aceite, de 
acuerdo con lo establecido en la sección 501 -115(b)(1)(2).  
c. El interruptor, interruptor automático, fusible, relé o la resistencia están encerrados dentro de una 
cámara a prueba de explosiones sellada en fábr ica, situada dentro del envolvente, identificado para 
esa ubicación y marcada con el texto: "sellado en fábrica", “Sello no requerido” o un equivalente.  
d. El interruptor, interruptor automático, fusible, relé o la resistencia son parte de un circuito no 
incendiario.  
(2) La entrada tenga un designador métrico 53 (tamaño comercial 2) o mayor y la envolvente contenga 
terminales, empalmes o derivaciones.  
No debe considerarse que las envolventes selladas en fábrica sirvan como sello para otra envolvente 
adyacen te a prueba de explosión que debe tener un sello de tubo conduit.  
Los sellos de tubo conduit deben instalarse a una distancia máxima de 45 centímetros de la envolvente. 
Entre el accesorio de sellado y la envolvente a prueba de explosión sólo se permiten ac cesorios a prueba de Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
explosión como: uniones, coples, reductores, codos, codos con casquillo y cajas de paso en L, en T y en cruz 
que no sean más grandes que el tamaño comercial del tubo conduit.  
2) Envolventes presurizadas. En cada entrada de tubo conduit  en una envolvente presurizada, en donde 
el tubo conduit no está presurizado como parte del sistema de protección. Los sellos de tubo conduit deben 
instalarse a una distancia no mayor que 45 centímetros de la envolvente presurizada.  
NOTA 1:  La instalación del sello lo más cerca posible de la envolvente reduce problemas con el purgado 
del espacio de aire muerto en el tubo conduit presurizado.  
3) Dos o más envolventes a prueba de explosión.  Cuando en dos o más envolventes a prueba de 
explosión se requieren se llos en tubo conduit de acuerdo con lo indicado en (a)(1) y están unidas por niples o 
por tramos de tubo conduit de una longitud no mayor que 90 centímetros, es suficiente colocar un solo sello 
en cada niple o tramo de tubo conduit, si tal sello no dista m ás de 45 centímetros de cualquiera de los  
envolventes.  
4) En el límite de la Clase 1, División 1. En cada tramo de tubo conduit que sale de un área peligrosa 
Clase I, División 1. Se permitirá colocar el sello en cualquier lado del límite de dicha área, a n o más de 3.00 
metros del límite, y debe estar diseñado e instalado de tal forma que minimice la cantidad gas o vapor que 
pueda entrar al tubo conduit en la parte de la División 1, y pueda estar comunicado más allá del sello. En el 
tramo comprendido entre e l sello del tubo conduit y el punto en el que el tubo conduit sale del área peligrosa 
División 1, no debe haber uniones, coples, cajas o accesorios en el tubo conduit, excepto las reducciones a 
prueba de explosión en el sello del tubo conduit.  
Excepción 1:  El tubo conduit metálico que pase a través de un área Clase I, División 1, sin uniones, 
acoplamientos, cajas o accesorios, y que no tenga accesorios a menos de 30 centímetros de cada límite, no 
necesita estar sellado, siempre que los puntos de terminación  del tubo conduit continuo estén en áreas no 
clasificadas.  
Excepción 2:  Para tubos conduit subterráneos instalados según 300 -5, donde el límite está por debajo del 
piso, se permitirá instalar el accesorio de sellado después de que el tubo conduit salga del  piso, pero no debe 
haber uniones, coples, cajas ni accesorios, diferentes de los reductores aprobados a prueba de explosión en 
el accesorio de sellado, en el tubo conduit entre el accesorio de sellado y el punto donde el tubo conduit sale 
del piso.  
b) Sel los en tubo conduit , áreas Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los sellos en tubo 
conduit se deben localizar de acuerdo con (1) y (2) siguientes:  
1) Entrada en las envolventes.  En las conexiones con envolventes que deben ser a prueba de explosión, 
debe colocarse un sello de tubo conduit, de acuerdo con las secciones (a)(1)(1) y (a)(3) anteriores. Todos los 
tramos de tubo conduit o tubos cortos (niples) comprendidos entre el sello y la envolvente deben cumplir con 
el artículo 501 -10(a). 
2) Límite de la Clase 1, División 2.  En cada tramo de tubo conduit que pase de un área peligrosa Clase I, 
División 2, a una no peligrosa, el sello puede colocarse en cualquiera de los lados del límite entre las dos 
áreas a una distancia no mayor que 3.00 met ros de dicho límite, y debe diseñarse e instalarse de tal forma 
que minimice la cantidad de gas o vapor que pueda entrar al tubo conduit dentro del área División 2, y pueda 
estar comunicado más allá del sello. Se debe usar tubo conduit metálico pesado o tu bo conduit metálico 
semipesado de acero roscado entre el sello y el punto en que el tubo conduit sale del área División 2, y debe 
usarse una conexión roscada en el sello. El tramo del conduit situado entre el sello del conduit y el punto en el 
que el condu it sale del lugar de División 2 no debe contener uniones, acoples, cajas ni otros accesorios, 
excepto un reductor a prueba de explosiones listado, instalado en el sello del conduit. No se exigirá que estos 
sellos sean a prueba de explosión, pero deben esta r identificados para el propósito de minimizar el paso de 
gases en condiciones de funcionamiento normal y deben ser accesibles.  
Excepción 1:  Un tubo conduit metálico continuo que pase a través de un área Clase I, División 2, sin: 
uniones, acoplamientos, ca jas o accesorios; y no tiene accesorios a menos de 30 centímetros de cada límite, 
no necesita estar sellado, siempre que los puntos de terminación del tubo conduit estén en áreas no 
clasificadas.  
Excepción 2:  Sistemas de tubo conduit que terminen en un áre a no -clasificada, en donde se hace la 
transición de ese método de alambrado a soporte tipo charola para cables, electroductos ( busway ), 
canalizaciones prealambradas, ducto ventilado, cable tipo MI o cable no instalado en ninguna charola o 
canalización, no requiere sello cuando pasa de un área Clase I, División 2, a una no -clasificada. Las áreas no 
clasificadas deben ser áreas exteriores, o se permite en interiores si el sistema de tubo conduit se encuentra 
en un solo cuarto. El tubo conduit no debe terminar  en una envolvente que contenga una fuente de ignición 
bajo condiciones normales de operación.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Excepción 3:  Un tubo conduit que pase a través de una envolvente o cuarto que no es clasificado como 
resultado de la aplicación de presurización dentro de un áre a Clase I, División 2, no requiere un sello en el 
límite del área.  
Excepción 4:  Los segmentos de tubo conduit expuestos, no requieren ser sellados cuando pasen a través 
de un área Clase I, División 2 a una no -clasificada si se reúnen todas las siguientes c ondiciones:  
(1) Ninguna parte del segmento del sistema de tubo conduit que pase a través del área Clase I,  División 
1 contiene uniones, cajas o accesorios dentro de 30 centímetros del área Clase I, División 1; y  
(2) El segmento del sistema de tubo conduit  está localizado por completo en áreas exteriores; y  
(3) El segmento del sistema de tubo conduit no está directamente conectado a bombas, procesos o 
servicio con conexiones para medidas o análisis de presión o de flujo, etc., que dependan de un solo 
sello de compresión, diafragma o tubo para evitar la entrada de fluidos inflamables o combustibles al 
sistema de tubo conduit;  
(4) El segmento del sistema del tubo conduit contiene únicamente tubo conduit metálico roscado, 
uniones, reducciones, cajas de paso y a ccesorios en las áreas no -clasificadas.  
(5) El segmento del sistema de tubo conduit está sellado en la entrada de cada terminal de las 
envolventes o alojamiento de los accesorios, empalmes o derivaciones en áreas Clase I, División 2.  
c) Clase I, Divisiones  1 y 2.  Los sellos instalados en áreas Clase I, Divisiones 1 y 2, deben cumplir con lo 
siguiente:  
1) Accesorios . Las envolventes que contengan conexiones o equipos deben estar provistas de medios 
integrales para sellar, o se deben utilizar accesorios para sellar adecuados para áreas donde se van a instalar. 
Los accesorios para sellar deben estar aprobados para usarse con uno o más compuestos selladores y deben 
ser accesibles.  
2) Compuesto  sellador . El compuesto sellador debe estar aprobado para ese uso y de be proporcionar un 
sellado hermético contra el paso de gases o vapores a través de los accesorios para sellar. El compuesto no 
debe alterarse por la atmósfera o por los líquidos que lo rodean y su punto de fusión no debe ser menor que 
93 °C.  
3) Espesor del  compuesto.  Excepto para los accesorios aprobados para sellar cables, el espesor del 
compuesto sellador en un sello terminado no debe ser menor al designador métrico (tamaño comercial)  del 
accesorio de sellado expresado en las unidades de medición utiliza das y en ningún caso menor de 16 
milímetros.  
4) Empalmes y derivaciones . No se permiten empalmes o derivaciones en los accesorios destinados 
sólo a sellar con compuesto sellador, ni se debe poner compuesto sellador en ningún accesorio en el cual se 
hagan e mpalmes o derivaciones.  
5) Ensambles . En un ensamble donde algún equipo pueda producir arcos, chispas, o altas temperaturas, 
que esté localizado en un compartimento separado de otro donde haya empalmes y derivaciones, y exista un 
sello integral por donde l os conductores pasan de un compartimento a otro, el ensamble completo debe estar 
identificado para el área. Cuando se exija por la sección (a)(1)(2) anterior, se deben instalar sellos en las 
entradas de tubo conduit a compartimentos que tengan empalmes o d erivaciones.  
6) Factor de ocupación de cables o fibras ópticas.  El área de la sección transversal de los conductores 
o tubos de fibra óptica (metálicos o no metálicos) permitidos en un sello, no debe exceder del 25 por ciento del 
área de la sección transve rsal interior del tubo conduit del mismo tamaño, a menos que el sello esté 
específicamente identificado para un porcentaje de ocupación mayor.  
d) Sellado de cables en áreas Clase I, División 1.  En áreas Clase I, División 1, los sellos para cables 
deben ser  ubicados como se indica de (1) a (3) siguientes.  
1) En las terminaciones.  El cable debe ser sellado en todas sus terminaciones. El sello debe cumplir con 
(c) anterior en todas las terminaciones. Los cables multiconductores tipos MC y MC -HL con cubierta co ntinua 
metálica corrugada hermética a los gases y vapores y cubierta exterior de material polimérico adecuado, 
deben ser sellados con un accesorio aprobado después de ser removida la cubierta y cualquier otro 
recubrimiento, a fin de que el compuesto sellad or rodee cada conductor individualmente aislado, de tal 
manera que minimice el paso de gases y vapores.  
Los sellos de los cables que entran a envolventes se deben instalar a menos de 45 cm del envolvente 
según lo indique el marcado del envolvente. Solament e se permitirán las uniones a prueba de explosión, 
coples, reductores, codos, codos con casquillo que no sean más largos que el tamaño comercial de la entrada 
del envolvente, entre los accesorios del sellado y la envolvente.  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
Excepción:  No se requiere remov er el material de blindaje de los cables blindados, ni separar los cables 
con pares trenzados, siempre y cuando la terminación esté hecha por medios aprobados para reducir al 
mínimo la entrada de gases o vapores y prevenir la propagación de la llama dentro  del núcleo del cable.  
2) Cables capaces de transmitir gases o vapores.  En lugares de Clase I, División 1, los cables en tubo 
conduit con cubierta hermética a gas y vapor, capaz de transmitir gases o vapores a través del núcleo del 
cable, se deben sellar d espués de retirar la cubierta y cualquier otro recubrimiento, de manera que el 
compuesto sellador cubra a cada conductor con aislamiento individual o tubo de fibra óptica y a la cubierta 
externa.  
Excepción:  Los cables multiconductores con cubierta continua  hermética a gas y vapor capaces de 
transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable pueden permitirse y considerarse como un solo 
conductor sellando el cable en la tubería a 45 centímetros o menos de la caja y de la terminación del cable 
con la ca ja, por un medio aprobado para minimizar la entrada de gases o vapores y evitar la propagación de la 
llama dentro del núcleo del cable o por otros métodos aprobados. Para cables blindados y cables con pares 
trenzados, no se requiere remover el material de blindaje ni separar los pares trenzados del cable.  
3) Cables no capaces de transmitir gases o vapores.  Cada cable multiconductor en tubo conduit debe 
ser considerado como un solo conductor si el cable es incapaz de transmitir gases o vapores a través del 
núcleo del cable. Estos cables deben sellarse de acuerdo con lo indicado en el inciso (a) anterior.  
e) Sellos para cables en áreas Clase I, División 2.  En áreas Clase I, División 2, los sellos de cables se 
deben ubicar de acuerdo con (1) hasta (4) siguiente s: 
Excepción:  Debe permitirse que los cables con una cubierta continua hermética a gases y vapores pasen 
sin sellos a través de un lugar de División 2.  
1) Terminaciones . Los cables que entran en envolventes que deben ser a prueba de explosión deben 
sellars e en el punto de entrada. El sello debe cumplir con (b)(1) anterior o debe ser a prueba de explosiones. 
Los cables multiconductores o de multifibras ópticas, con una cubierta continua hermética a gas y vapor, 
capaces de transmitir gases o vapores a través del núcleo del cable, que estén instalados en un lugar de 
División 2, deben sellarse con un accesorio aprobado para área División 2, después de quitar la cubierta y 
cualquier otro recubrimiento, de manera que el compuesto sellador rodee cada conductor con aislamiento 
individual y que reduzca al mínimo el paso de gases y vapores. Los cables multiconductores o de multifibras 
ópticas, instalados en tubo conduit deben sellarse como se indica en (d) anterior.  
Excepción 1: No se exige sello en el límite para los cables que pasen desde una envolvente o cuarto no 
clasificados como resultado de una presurización tipo Z, e ingresen un lugar de Clase I, División 2.  
Excepción 2: En cables blindados y cables de pares trenzados no se exige remover el material de 
blindaje ni separar los pares trenzados, siempre que la terminación esté hecha por medios aprobados para 
reducir al mínimo la entrada de gases o vapores y evitar la propagación de la llama dentro del núcleo del 
cable. 
2) Cables que no transmiten gases ni vapores.  Los cables con cubierta continua hermética a gas y 
vapor y que no transmitan gases o vapores a través del núcleo, en exceso de la cantidad permitida para los 
dispositivos de sellado, no requieren sellarse. La longitud mínima de dichos cables no debe ser inf erior a la 
longitud que limite el flujo de gases o vapores a través del núcleo del cable, sin incluir los intersticios de los 
hilos del conductor, al ritmo permitido para los accesorios de sellado, 200 cm3/h de aire a una presión de 1500 
pascales (0.02 kg/ cm2) 
3) Cables capaces de transmitir gases o vapores.  Los cables con una cubierta continua hermética a 
gas y vapor, capaz de transmitir gas o vapores a través del núcleo del cable, no se requiere que sean sellados 
excepto como se indica en (e)(1) anterior,  a menos que el cable esté unido a dispositivos o equipo de proceso 
que puedan causar una presión superior a 1500 pascales (0.02 kg/cm2) ejercida en el extremo del cable, en 
cuyo caso se debe instalar un sello, barrera, u otro medio para impedir la migraci ón de inflamables hacia un 
área no clasificada.  
4) Cables sin cubierta hermética a gases y vapores.  Los cables que no tienen una cubierta continua 
hermética a gases y vapores se deben sellar en los límites del área División 2 y el área no clasificada, de t al 
manera que minimice el paso de gases y vapores al área no clasificada.  
f) Drenado  
1) Equipo de control.  Donde exista la posibilidad de que líquidos u otros vapores condensados puedan 
ser atrapados dentro de envolventes para el equipo de control, o en cu alquier punto del sistema de 
canalización, deben proporcionarse medios apropiados para evitar la acumulación o para permitir un drenaje 
periódico de tales líquidos o vapores condensados.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
2) Motores y generadores.  Donde se juzgue que existe la posibilidad d e que se produzcan 
acumulaciones de líquidos u otros vapores condensados dentro de motores o generadores, deben disponerse 
las juntas y tubo conduit de manera que se reduzca al mínimo la entrada de líquido en ellos. Si se requieren 
medios para evitar la ac umulación líquidos o condensados para permitir el drenaje periódico, éstos deben 
venir incorporados de fábrica y se consideran como parte integral de la máquina.  
501-17. Sellado de procesos.  Esta sección es aplicable a los equipos conectados al proceso, qu e 
incluyen, pero no están limitados a, bombas encapsuladas, bombas sumergibles, a instrumentos de análisis y 
medición de flujo, de presión o de temperatura. Un sello de proceso es un dispositivo que previene la 
migración de fluidos del proceso del confinam iento designado al interior del sistema eléctrico externo. El 
equipo eléctrico conectado al proceso que tenga un solo sello de proceso, tal como un sello de compresión, 
diafragma o tubo para prevenir la entrada de fluidos inflamables o combustibles a la ca nalización o al sistema 
de cables capaces de transmitir fluidos, debe ser provisto de medios adicionales para mitigar una falla simple 
del sello del proceso, los medios adicionales pueden incluir, pero no están limitados a lo siguiente:  
(1) Una barrera que  pueda soportar las condiciones de presión y temperatura del proceso a los que 
estaría sujeta en caso de falla simple del sello del proceso. Debe haber una abertura o drenaje entre 
el sello del proceso y la barrera. Debe haber una indicación de la falla de l sello del proceso, que 
puede ser una señal visible de la fuga, una alarma sonora o cualquier otra forma de monitoreo.  
(2) La instalación de un ensamble de cables aprobados Tipo MI, dimensionado a no menos del 125 por 
ciento de la presión del proceso y no  menor del 125 por ciento de la temperatura máxima del proceso 
(en grados Celsius), entre el cable o la canalización y el sello del proceso.  
(3) Una abertura o drenaje localizado entre el sello del proceso y el sello de la canalización o cable. La 
abertura  o drenaje debe estar suficientemente dimensionado para prevenir una sobrepresión  mayor 
de 1500 pascales (0.02 kg/cm2) en el sello de la canalización o del cable. Debe haber una indicación 
de la falla del sello del proceso que puede ser una señal visible de la fuga o una alarma sonora o 
cualquier otra forma de monitoreo.  
(4) Un sello secundario complementario marcado como "sello secundario" y certificado para las 
condiciones de presión y temperatura a las cuales estará sometido ante la falla del sello de p roceso 
único.  
No se requerirán otros medios adicionales de sellado para el equipo eléctrico conectado al proceso que no 
depende de un solo sello de proceso o esté aprobado y marcado “sello sencillo” o “sello dual”.  
501-20. Aislamiento de los conductores en  lugares Clase I Divisiones 1 y 2.  Cuando puedan 
acumularse líquidos o vapores condensados sobre, o entrar en contacto con, el aislamiento de los 
conductores, dicho aislamiento debe ser de un tipo identificado para su uso en estas condiciones, o el 
aislami ento debe estar protegido por una cubierta de plomo o por otro medio aprobado.  
501-25. Partes expuestas sin aislar en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2.  No debe haber partes 
expuestas no aisladas, tales como conductores eléctricos, barras conductoras, term inales o componentes que 
operen a más de 30 volts (15 volts en lugares mojados). Estas partes se deben proteger además con una 
técnica de protección de acuerdo con 500 -7(e), (f) o (g) que sea adecuada para el lugar.  
501-30. Puesta a tierra y unión en lugar es Clase I, Divisiones 1 y 2.  Independientemente de la tensión 
del sistema eléctrico, el alambrado y el equipo en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2 deben ser puestos a tierra 
según se especifica en el Artículo 250 y de acuerdo con los requisitos de 501 -30(a) y (b).  
a) Unión.  No se debe depender de tipos de contacto como pasacables con contratuerca y contratuerca 
doble para propósitos de unión, sino que se deben usar puentes de unión con los accesorios adecuados, u 
otros medios aprobados de unión. Estos medi os de unión se deben aplicar a todas las canalizaciones, 
accesorios, cajas, envolventes, etc., que intervienen entre los lugares Clase I y el punto de puesta a tierra del 
equipo de acometida o el punto de puesta a tierra de un sistema derivado separado.  
Excepción:  Los medios específicos de unión sólo se exigirán en el punto más cercano donde el conductor 
puesto a tierra del circuito y el electrodo de puesta a tierra se conectan juntos en el lado línea de los medios 
de desconexión del edificio o estructura, tal como se especifica en 250 -32(b), siempre que la protección contra 
sobrecorriente del circuito derivado esté ubicada en el lado carga del medio de desconexión.  
b) Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos.  Los tubos conduit metálicos flexibles o tubos 
conduit metálicos flexibles herméticos a los líquidos, deberán incluir puentes de unión de equipos del tipo de 
cable que cumpla con 250 -102. 
Excepción:  En lugares Clase I, División 2, se permitirá eliminar el puente de unión si se cumplen todas las  
condiciones siguientes:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
(1) Se usa tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos aprobado de 1.80 metros o menos de 
longitud, con accesorios aprobados para puesta a tierra.  
(2) La protección contra sobrecorriente del circuito está limitada a 10 amperes o menos.  
(3) La carga no es una carga de utilización de potencia.  
501-35. Protección contra tensiones transitorias  
a) Clase I División 1.  Los apartarrayos, los dispositivos de protección contra tensiones transitorias y los 
capacitores se deben inst alar en envolventes identificadas para lugares Clase I, División 1. Los capacitores de 
protección contra tensiones transitorias deben ser de un tipo diseñado para ese servicio específico.  
b) Clase I División 2.  Los apartarrayos y los dispositivos de protec ción contra tensiones transitorias no 
deben producir arcos, tales como los varistores de óxido metálico (MOV) del tipo sellado; los capacitores de 
protección contra tensiones transitorias deben ser de un tipo diseñado para ese servicio específico. Se 
permi tirá que las envolventes sean del tipo de propósito general. Las protecciones contra tensiones 
transitorias de tipo distinto a los descritos en este párrafo se deben instalar en envolventes identificadas para 
lugares Clase I, División 1.  
Parte C. Equipo  
501-100. Transformadores y capacitores.  
a) Clase I, División 1.  En los lugares Clase I División 1, los transformadores y capacitores deben cumplir 
con (1) y (2) siguientes.  
1) Los que contengan líquido que pueda arder.  Los transformadores y capacitores que c ontengan un 
líquido que pueda arder, se deben instalar únicamente en bóvedas que cumplan lo establecido en 450 -41 
hasta 450 -48 y con los numerales siguientes:  
(1) No debe haber una puerta ni otra abertura de comunicación entre la bóveda y el lugar de Divis ión 1. 
(2) Debe proporcionarse una amplia ventilación para la eliminación continua de los gases o vapores 
inflamables.  
(3) Las aberturas o ductos de ventilación deben desembocar en un lugar seguro fuera de los edificios.  
(4) Los ductos y aberturas de venti lación deben tener un área suficiente para aliviar las presiones 
causadas por explosiones dentro de la bóveda y todas las partes de los ductos de ventilación dentro 
de los edificios deben ser de concreto reforzado.  
2) Los que no contengan líquido que pueda  arder.  Los transformadores y capacitores que no 
contengan un líquido que pueda arder, deben instalarse en bóvedas que cumplan con 501 -100(a)(1) o estar 
identificados para lugares Clase I.  
b) Clase I, División 2.  En los lugares Clase I, División 2, los tra nsformadores deben cumplir con lo 
establecido en 450 -21 hasta 450 -27 y los capacitores deben cumplir con lo establecido en 460 -2 hasta  460-
28. 
501-105. Medidores, instrumentos y relevadores.  
a) Clase I, División 1.  En los lugares Clase I, División 1 los m edidores, instrumentos y relevadores, 
incluidos los medidores de kilowatthora, los transformadores para instrumentos, las resistencias, los 
rectificadores y los tubos electrónicos, deben estar equipados con envolventes identificadas para lugares 
Clase I, D ivisión 1. Las envolventes para los lugares Clase I División 1 incluyen las que son a prueba de 
explosión y las envolventes purgadas y presurizadas.  
b) Clase I, División 2.  En los lugares Clase I, División 2, los medidores, instrumentos y relevadores deben  
cumplir con (1) hasta (6) siguientes:  
1) Ensambles de propósito general. Donde se hace un ensamble de componentes para envolventes de  
uso general como se dispone en (b)(1), (b)(2) y (b)(3), será aceptable un envolvente único de uso  general 
para el ensamb le. Cuando dicho conjunto incluye cualquiera de los equipos descritos en (b)(1), (b)(2) y (b)(3), 
La temperatura máxima obtenible de la superficie de cualquier componente del conjunto que exceda 100°C 
debe ser clara y permanentemente indicada en el exterio r del envolvente. Alternativamente, se permitirá que 
los equipos sean marcados para indicar la temperatura para la que son adecuados, utilizando la Tabla 500 -8 
(c). 
2) Contactos.  Los interruptores, interruptores automáticos y contactos de cierre y apertura  de botón, 
relevadores, campanas de alarma y sirenas, deben tener envolventes identificadas para lugares Clase I, 
División 1 de acuerdo con (a) anterior.        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
Excepción:  Se permitirá utilizar envolventes de propósito general si los contactos de interrupción de 
corriente cumplen con uno de los siguientes requisitos:  
(1) Están sumergidos en aceite.  
(2) Están encerrados en una cámara sellada herméticamente contra la entrada de gases o vapores.  
(3) Están en circuitos no incendiarios, o  
(4) Están aprobados para la Di visión 2.  
3) Resistencias y equipos similares.  Las resistencias, dispositivos a base de resistencias, tubos 
electrónicos, rectificadores y equipos similares que se utilicen en o estén relacionadas con medidores, 
instrumentos y relevadores, deben cumplir co n (a) anterior.  
Excepción:  Se permitirá utilizar envolventes del tipo de propósito general, si dichos equipos no tienen 
contactos para establecer e interrumpir o contactos deslizantes (diferentes de los indicados en (b)(1) anterior) 
y si la temperatura máx ima de operación de cualquier superficie expuesta no excede el 80 por ciento de la 
temperatura de autoignición, en grados Celsius, del gas o vapor involucrado, o que se haya probado y 
determinado que es incapaz de inflamar el gas o vapor. Esta excepción no  se debe aplicar a los tubos 
electrónicos.  
4) Sin contactos de cierre o apertura.  Los devanados de los transformadores, bobinas de impedancia, 
solenoides y otros devanados que no incluyan contactos deslizantes o de cierre o apertura, deben estar en 
envolve ntes. Se permitirá que estas envolventes sean del tipo de propósito general.  
5) Fusibles. Cuando en (1) hasta (4) anteriores se permita el uso de ensambles de propósito general, se 
permitirá montar en ellos fusibles para la protección contra sobrecorriente  de los circuitos de instrumentos no 
expuestos a sobrecargas en uso normal, si cada fusible va precedido de un interruptor que cumpla con (1) 
anterior.  
6) Conexiones.  Para facilitar su reemplazo, se permitirá conectar los instrumentos de control de proceso s 
mediante cordón flexible, clavija de conexión y contacto siempre que apliquen todas las siguientes 
condiciones:  
(1) La clavija y el contacto estén aprobados para uso en lugares Clase 1, División 2 y para uso con 
cordones flexibles y deben ser del tipo ce rrada y puesta a tierra.  
Excepción:  No se requiere el interruptor si el circuito es de cableado de campo no incendiario.  
(2) A menos que la clavija y el contacto estén enclavados mecánica o eléctricamente, o diseñados de tal 
manera que no puedan ser separa dos cuando los contactos estén energizados y los contactos no 
puedan ser energizados cuando el enchufe y el tomacorriente estén separados, se debe instalar un 
interruptor que cumpla con la subsección “b) (2) Contactos ” anterior, de tal manera que la clavij a y en 
contacto no dependen de la interrupción de corriente.  
Excepción:  No se debe requerir el interruptor si el cableado de campo es no inductivo.  
(3) El cordón de alimentación no tenga más de 90 centímetros, sea de un tipo aprobado para servicio 
extra r udo o para servicio pesado si está protegido por su ubicación, si es aplicable.  
(4) Sólo se instalen los contactos necesarios.  
(5) El circuito tiene una corriente máxima de 3 amperes.  
501-115. Desconectadores, interruptores automáticos, controladores de mo tores y fusibles  
a) Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, los desconectadores, interruptores automáticos, 
controladores de motores y los fusibles, incluyendo interruptores de botones, relevadores y dispositivos 
similares, deben estar en en volventes y, en cada caso, el conjunto de la envolvente y los aparatos encerrados, 
deben estar aprobados como un ensamble completo para uso en áreas Clase I.  
b) Clase I, División 2.  Los desconectadores, interruptores automáticos, controladores de motores y  los 
fusibles instalados en áreas Clase I, División 2, deben cumplir con (1) hasta (4) siguientes:  
1) Tipo requerido.  Los interruptores automáticos, controladores de motores e interruptores, destinados 
para interrumpir la corriente durante su funcionamient o normal, deben estar contenidos en envolventes 
aprobadas para áreas Clase I, División 1, de acuerdo con lo indicado en (a) anterior, a menos que se instalen 
en envolventes de uso general y aplique cualquiera de las siguientes condiciones:  Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
(1) La interrupc ión de la corriente ocurra dentro de una cámara herméticamente sellada que evite la 
entrada de gases y vapores.  
(2) Los contactos de cierre o apertura sean de uso general y estén sumergidos en aceite por lo menos 5 
centímetros para los de potencia y 2.5 ce ntímetros para los de control.  
(3) La interrupción de corriente ocurra dentro de una cámara identificada para la ubicación y marcada 
“sellada de fábrica” o “sello no requerido” o equivalente.  
(4) El dispositivo sea de estado sólido y el control de interrup ción no tenga contactos, donde la 
temperatura superficial no exceda 80 por ciento de la temperatura de autoignición, en grados Celsius, 
del gas o vapor involucrado.  
2) Interruptores seccionadores (de aislamiento).  Los desconectadores y los interruptores 
seccionadores con fusibles o sin fusibles para transformadores o para bancos de capacitores que no estén 
destinados para interrumpir la corriente durante el funcionamiento normal para el cual han sido instalados, 
pueden instalarse en envolventes de uso gener al. 
3) Fusibles.  Los fusibles de cartucho o de tapón para la protección de motores, aparatos, lámparas como 
las que se indican en (b)(4) siguiente, pueden utilizarse si se colocan en envolventes aprobadas para el área 
donde se instalen. También pueden util izarse fusibles en envolventes de uso general, y son del tipo en el cual 
el elemento de operación se encuentra sumergido en aceite u otro líquido aprobado, o si el elemento de 
operación está encerrado en una cámara herméticamente sellada contra la entrada de gases y vapores o el 
fusible es del tipo limitador de corriente, relleno con arena y sin indicador.  
4) Fusibles internos en luminarias.  Como protección complementaria, dentro de las luminarias se 
permiten fusibles de cartucho aprobados.  
501-120. Transfo rmadores de control y resistencias.  Los transformadores, bobinas de impedancia y 
resistencias utilizadas como, o conjuntamente con equipos de control para motores, generadores y aparatos, 
deben cumplir con (a) y (b) siguientes:  
a) Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, los transformadores, bobinas de impedancia y 
resistencias, así como cualquier mecanismo de desconexión asociado con ellos, deben estar contenidos en 
envolventes identificadas para dichas áreas, de acuerdo con lo indicado en 50 1-105(a).  
b) Clase I, División 2.  En las áreas Clase I, División 2, los transformadores y las resistencias de control 
deben cumplir con lo siguiente:  
1) Mecanismo de desconexión.  Los mecanismos de desconexión usados con transformadores, bobinas 
de impedanc ia y resistencias, deben cumplir con 501 -115(b).  
2) Bobinas y devanados.  Se permite el uso de envolventes de uso general para devanados de 
transformadores, solenoides y bobinas de impedancia.  
3) Resistencias.  Las resistencias deben estar instaladas en envo lventes y el ensamble debe estar 
aprobado para áreas Clase I, a menos que las resistencias no sean variables y que la máxima temperatura de 
operación, en grados Celsius, no exceda 80 por ciento de la temperatura de autoignición del gas o vapor 
involucrado,  o que se hayan probado y encontrado que no tienen la capacidad de incendiar al gas o al vapor.  
501-125. Motores y generadores  
a) Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, los motores, generadores y otras maquinarias 
eléctricas rotatorias debe n cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:  
(1) Estar identificados para áreas Clase I, División 1.  
(2) Ser del tipo completamente cerrado y con ventilación de presión positiva desde una fuente de aire 
limpio y con descarga a un área segura, di spuesta para impedir que la máquina se energice hasta 
que la ventilación haya sido establecida y la envolvente haya sido purgada con diez veces el volumen 
del aire cuando menos y con un dispositivo que desenergice el equipo automáticamente en caso de 
falla del sistema de ventilación.  
(3) Ser del tipo totalmente cerrado lleno de gas inerte con una fuente adecuada y segura de gas inerte 
para presurizar la envolvente, con dispositivos para asegurar una presión positiva en la envolvente y 
con un dispositivo que  desconecte el equipo automáticamente cuando falle el suministro de gas.  
(4) Para máquinas que se usan solamente en establecimientos industriales co n acceso restringido al 
público , donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que solamente  personas       (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
calificadas atienden la instalación se permite que la máquina sea de un tipo diseñado para estar 
sumergido en un líquido que sólo sea inflamable cuando se vaporice y se mezcle con el aire, o en un 
gas o vapor a una presión mayor que la atmosféric a y que es inflamable únicamente cuando se 
mezcla con aire; la máquina debe estar dispuesta para impedir que se energice mientras no haya 
sido purgada con el líquido o gas para desalojar el aire y que además se desenergice 
automáticamente el equipo, cuando  falle el suministro del líquido, gas o vapor o que la presión se 
reduzca hasta la presión atmosférica.  
Los motores totalmente cerrados de los tipos especificados en (2) y (3) anteriores no deben tener ninguna 
superficie externa a una temperatura de operac ión mayor que 80 por ciento de la temperatura de autoignición, 
en grados Celsius, de los gases o vapores involucrados. Deben instalarse dispositivos apropiados para 
detectar cualquier incremento de temperatura del motor más allá la del límite de diseño y q ue desenergicen 
automáticamente al motor o hagan operar una alarma adecuada. El equipo auxiliar debe ser del tipo aprobado 
para el área en la cual es instalado.  
b) Clase I, División 2. En las áreas Clase I, División 2, los motores, generadores y otras maqu inarias 
eléctricas rotatorias deben cumplir con (1), (2) y (3) siguientes. También deben cumplir con (4) y (5) cuando 
apliquen.  
(1) Estar identificados para áreas Clase I, División 2, o  
(2) Estar identificados para áreas Clase I, División 1 donde se emplee n contactos deslizantes, 
mecanismos centrífugos u otros tipos de interruptores (incluyendo de sobrecorriente del motor, sobrecarga y 
dispositivos de sobretemperatura) o dispositivos integrales de resistencia, ya sea cuando arranquen o cuando 
estén en opera ción.  
(3) Sean motores abiertos o cerrados que no sean a prueba de explosión, tales como motores de 
inducción de jaula de ardilla, sin escobillas, mecanismos de conexión y desconexión, u otros dispositivos 
similares que no estén identificados para lugares  Clase I, División 2.  
(4) La temperatura de la superficie expuesta de calentadores de ambiente, utilizados para evitar la 
condensación de humedad durante periodos de fuera de servicio, no debe exceder del 80 por ciento de  la 
temperatura de ignición, en gr ados Celsius, del gas o del vapor involucrado cuando operen a tensión nominal, 
y la temperatura superficial máxima del calentador de espacio (basada en temperatura ambiente de 40 °C o 
mayor) debe estar marcada de forma permanente en una placa visible sobre  el motor. De lo contrario, los 
calentadores de ambiente deben estar identificados para áreas Clase I, División 2.  
(5) Se permitirá un dispositivo de unión de contacto deslizante usado con el propósito de mantener el rotor 
a potencial de tierra, cuando la energía potencial de descarga es determinada para ser no inflamable para la 
aplicación. Los dispositivos de fijación del eje se instalarán en el interior o el exterior del motor.  
NOTA 1:  Es importante considerar la temperatura de superficies internas y ext ernas que puedan estar 
expuestas a atmósferas inflamables.  
NOTA 2:  Es importante considerar el riesgo de ignición debido a las corrientes de arqueo eléctrico a través 
de discontinuidades y de sobrecalentamiento de las partes en envolventes de sección múlti ple de los motores 
y generadores de gran capacidad. Tales motores y generadores pueden requerir puentes de unión 
equipotenciales entre las uniones de la envolvente y de la envolvente a tierra. Cuando se sospeche la 
presencia de gases o vapores inflamables,  puede ser necesario purgar con aire limpio inmediatamente antes y 
durante los periodos de arranque.  
NOTA 3:  Los generadores accionados por motor, compresores alternativos y otros equipos instalados en 
lugares de Clase I, División 2, pueden presentar un ri esgo de ignición de los materiales inflamables, asociados 
con abastecimiento de combustible, arranque, compresión, etc., debido a una liberación involuntaria o al mal 
funcionamiento de los equipos por causa del sistema y los controles de ignición de motore s.  
501-130. Luminarias.  Las luminarias deben cumplir con (a) o (b) siguientes:  
a) Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, las luminarias deben cumplir con lo siguiente:  
1) Luminarias aprobadas.  Cada luminaria debe estar aprobada como un ens amble completo para áreas 
Clase I, División 1, y tener claramente marcada la potencia máxima de las lámparas, en watts, para las cuales Lunes 6 de agosto de 2018  DIARIO OFICIAL  (Quinta Sección)      
están aprobadas. Las luminarias portátiles deben aprobarse específicamente como un ensamble completo 
para este uso.  
2) Daño físico.  Cada luminaria debe protegerse contra daño físico por medio de una guarda adecuada o 
por su propia ubicación.  
3) Luminarias colgantes.  Las luminarias colgantes deben suspenderse y alimentarse por medio de 
tramos de tubo conduit metálico tipo pe sado o semipesado y las uniones roscadas deben llevar tornillos de 
fijación (prisioneros) u otros medios efectivos para impedir que se aflojen. Los tubos de longitud mayor que 30 
centímetros deben fijarse de manera efectiva y permanente para impedir despla zamientos laterales con 
medios efectivos a no más de 30 centímetros por arriba del extremo inferior del tramo del tubo, o bien se les 
debe dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o conector flexible aprobado para áreas Clase I, 
División 1, colocado a no más de 30 centímetros del punto de sujeción a la caja o al accesorio de soporte.  
4) Soportes.  Las cajas, ensambles de cajas o accesorios utilizados para el soporte de luminarias deben 
estar aprobadas para áreas Clase I.  
b) Áreas Clase I, Divi sión 2.  En las áreas Clase I, División 2, las luminarias deben cumplir con (1) hasta 
(6) siguientes:  
1) Luminarias. Cuando las lámparas son de un tamaño o un tipo que pueda, en condiciones de 
funcionamiento normal, alcanzar temperaturas superficiales que e xcedan del 80 por ciento de la temperatura 
de autoignición, en grados Celsius, del gas o vapor involucrado, las luminarias deben cumplir con (a)(1) 
anterior o deben ser de un tipo que haya sido probada para determinar la temperatura de funcionamiento 
marca da o la clase de temperatura (código T).  
2) Daños físicos. Las luminarias se deben proteger contra daños físicos bien sea por su ubicación o por la 
utilización de protección adecuada. Cuando exista peligro de que las chispas o el metal caliente de las 
lámp aras o las luminarias puedan encender concentraciones localizadas de vapores o gases inflamables, se 
deben instalar envolventes adecuadas u otro medio de protección eficaz.  
3) Luminarias colgantes.  Las luminarias colgantes estar suspendidas mediante tubo c onduit metálico 
pesado roscado o tubo conduit semipesado de acero roscado u otros medios aprobados. Los tubos de 
longitud mayor que 30 centímetros deben fijarse de manera efectiva y permanente para impedir 
desplazamientos laterales, con medios adecuados a no más de 30 centímetros por arriba del extremo inferior 
del tramo del tubo, o bien se les debe dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o conector 
flexible aprobado y colocado a no más de 30 centímetros del punto de sujeción a la caja o al accesorio de 
soporte.  
4) Equipos de alumbrado portátiles. Los equipos de alumbrado portátiles deben cumplir con (a)(1) 
anterior.  
Excepción:  Se permitirán equipos de alumbrado portátiles montados en cualquier posición sobre bases 
móviles y conectados con co rdones flexibles, como establece 501 -140, siempre que cumplan con  501-
130(b)(2).  
5) Interruptores.  Los interruptores que formen parte de una luminaria ensamblada o de un portalámparas 
individual deben cumplir con lo indicado en 501 -115(b)(1).  
6) Equipo de  arranque. El equipo de arranque y control de las lámparas de descarga debe cumplir con lo 
indicado en 501 -120(b).  
Excepción:  Los protectores térmicos incorporados en los balastros para lámparas fluorescentes 
protegidos térmicamente si la luminaria está ap robada para áreas de esta Clase y División.  
501-135. Equipo de utilización  
a) Clase I, División 1.  En las áreas Clase I, División 1, todo el equipo de utilización debe estar aprobado 
para uso en áreas Clase I, División 1.  
b) Clase I, División 2.  En las áre as Clase I, División 2, todo el equipo de utilización debe cumplir con lo 
siguiente:        (Quinta Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes  6 de agosto de 2018  
1) Calentadores.  El equipo de utilización calentado eléctricamente debe cumplir con cualquiera de las 
condiciones siguientes:  
(1) El calentador no debe exceder 80 por cien to de la temperatura de autoignición, en grados Celsius, 
del gas o del vapor involucrado, en cualquier superficie que esté expuesta al gas o al vapor cuando el 
equipo está continuamente energizado a la máxima temperatura ambiente. Si no se provee un 
contro lador de temperatura, estas condiciones se deben aplicar cuando el calentador es operado a 
120 por ciento de su tensión nominal.  
Excepción 1:  Para los calentadores de ambiente contra la condensación con motor montado, véase la 
Sección 501 -125. 
Excepción 2:  Cuando se utiliza un dispositivo limitador de corriente en el circuito del calentador para 
limitar su corriente a valores menores que los requeridos para elevar la temperatura superficial del calentador 
al 80 por ciento de la temperatura de autoignición.  
(2) El calentador debe estar identificado para áreas Clase I, División 1.  
Excepción:  Los calentadores de seguimiento por resistencia eléctrica identificados para áreas Clase I, 
División 2.  
2) Motores.  Los motores de accionamiento de equipo de utilización d eben cumplir con lo indicado en  501-
125(b).  
3) Desconectadores, interruptores automáticos y fusibles.  Los desconectadores, interruptores 
automáticos y fusibles deben cumplir con lo indicado en 501 -115(b).  
501-140. Cordones flexibles Clase I, Divisiones 1 y 2. 
a) Usos permitidos. Se permitirá instalar cordones flexibles:  
(1) Para conectar equipos de alumbrado portátiles u otros equipos de utilización portátiles a la parte fija 
de su circuito de alimentación. El cordón flexible debe estar adosado al equipo d e utilización con un 
conector de cordones adecuado para la técnica de protección del compartimiento del cableado del 
equipo.  
(2) Para esa parte del circuito en donde los métodos de alambrado fijo de 501 -10(a) no pueden 
proporcionar el grado de movimiento n ecesario para los equipos de utilización fijos y móviles y el 
cordón flexible está protegido contra daños físicos, bien sea por su ubicación o por una protección 
adecuada y únicamente en un establecimiento industrial cuyas condiciones de mantenimiento y 
supervisión de ingeniería garanticen que solamente personas calificadas instalarán y darán servicio a 
la instalación.  
(3) Para bombas eléctricas sumergibles con medios para retirarlas sin entrar en el foso mojado. Se 
permitirá la extensión del cordón flexibl e dentro de una canalización adecuada entre el foso mojado, 
y la fuente de alimentación.  
(4) Para mezcladores eléctricos proyectados para entrar y salir de tanques o recipientes de mezcla de 
tipo abierto.  
(5) Para ensambles portátiles provisionales que con sistan de contactos, interruptores y otros dispositivos 
que no sean considerados equipo portátil de utilización pero que son individualmente aprobados para 
esos lugares.  
(Continúa en la Sexta Sección)