(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -053-SCFI -2017, Elevadores eléctricos de tracción para 
pasajeros y carga -Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos (cancelará a la  NOM -
053-SCFI -2000) . 
Al margen u n sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Economía.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -053-SCFI -2017, ELEVADORES ELÉCTRICOS DE 
TRACCIÓN PARA PASAJEROS Y CARGA -ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUE BA PARA 
EQUIPOS NUEVOS (CANCELARÁ A LA NOM -053-SCFI -2000) . 
ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 
fracciones XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I 
y XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 22 fracciones I, 
IV, IX, X y XXV del Reglamento Int erior de esta Secretaría, expide para consulta pública el Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY -NOM -053-SCFI -2017, Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga -
especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos (Cancelará a  la NOM -053-SCFI -
2000), a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios 
ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, Sección 
Fuentes, Naucalpan de Juárez, C.P . 53950, Estado de México, teléfono 52 29 61 00, extensiones 43219 y 
43231, o bien a los correos electrónicos claudia.sama@economia.gob.mx, dgn.ivan@economia.gob.mx y 
consultapublica@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley de la materia se cons ideren en el 
seno del Comité que lo propuso. SINEC -20170808191341337.  
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del  Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía , Alberto Ulises Esteban  Marina .- 
Rúbrica.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -053-SCFI -2017, ELEVADORES ELÉCTRICOS 
DE TRACCIÓN PARA PASAJEROS Y CARGA -ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE 
PRUEBA PARA EQUIPOS NUEVOS (CANCELARÁ A LA NOM -053-SCFI -2000)  
PREFACIO  
En la e laboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas  e 
instituciones:  
 Asociación Mexicana de Empresas de Elevadores y Escaleras Eléctricas, A.C.  
 Elevadores Schindler, S.A. de C.V.  
 Insertech S.A . de C.V . 
 Kone Méxic o, S.A. de C.V.  
 Mitsubishi Electric de México, S.A de C.V.  
 Ingenieros Verificadores de Elevadores S.A de C.V . 
 Consultoría Internacional de Calidad en Elevadores en Latinoamérica CICEL  
 Veolus Energía y Gestión Técnica, S.A. de C.V.  
 Asociación de Normalizaci ón y Certificación, A.C  
 Procuraduría Federal de Protección al Consumidor  
 Secretarí a de Economía  
- Dirección General de Normas  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
1 Objetivo y campo de aplicación  
2 Referencias  
3 Definiciones  
4 Clasificación  
5 Especificaciones  
6 Muestreo  
7 Pruebas  
8 Información Comercial  
9 Evaluación de la Conformidad  
10 Vigilancia  
11 Concordancia con normas internacionales  
Apéndice “A” (Normativo)  
12 Bibliografía  
Transitorios  
1 Objetivo y campo de aplicación  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana e stablece las especificaciones mínimas de seguridad que 
deben cumplir los elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga que se instalan dentro del 
Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, establece los métodos de prueba que deben apl icarse 
para verificar dichas especificaciones.  
El cumplimiento del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es responsabilidad del contratista y del 
contratante.  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana no aplica a los elevadores conocidos como mo ntabultos, 
radiales, hidráulicos, paternoster, elevadores de piñón y cremallera, de accionamiento por tornillo, ascensores 
de minas, elevadores de uso en escenarios de teatro, aplicaciones que incluyan encaje automático, 
montacargas de cangilones y ascenso res monta -materiales en obras de ingeniería civil o de edificación, 
elevadores instalados en barco, plataformas flotantes de explotación o perforación en el mar o elevadores 
para montaje y servicio de mantenimiento. Sin embargo, este Proyecto de Norma Ofic ial Mexicana puede ser 
empleada útilmente como base para esos efectos.  
2 Referencias  
Para la correcta aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana deben consultarse los siguientes 
documentos vigentes o los que los sustituyan:  
 NOM -001-SEDE -2012, In stalaciones eléctricas (Utilización), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de noviembre de 2012.  
 NMX -B-073-1984, Elevadores de pasajeros y de carga -Rieles guía. Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1984.  
 NMX -H-084-1983, Productos siderúrgicos -Torones y cables de acero. Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1983.  
 NMX -J-098-ANCE -2014, Sistemas eléctricos –Tensiones eléctricas normaliz adas. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2015.  
 NMX -Z-12/2-1987, Muestreo para la inspección por atributos -Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y 
gráficas. Declaratoria de vigencia publicada en el Diar io Oficial de la Federación el 28 de octubre  de 
1987.  
3 Definiciones  
Para efectos del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se establecen las definiciones siguientes:  
3.1 alimentación eléctrica  
tensión eléctrica suministrada para el funcionamiento de l elevador.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
3.2 amortiguador  
dispositivo destinado a servir de tope deformable después del límite final del recorrido y en descenso, 
constituido por un sistema de frenado por fluido o muelle (u otro dispositivo equivalente).  
3.3 cabina  
elemento del elevado r o del montacargas destinado a transportar a las personas o a la carga, formado por 
marco estructural, plataforma, paredes y techo.  
3.4 carga nominal del elevador  
carga en kg para la cual la cabina ha sido diseñada.  
3.5 constructor  
es la persona física o moral responsable de la construcción del cubo, la fosa y el cuarto de máquinas, de 
acuerdo a los requerimientos del fabricante.  
3.6 contratante  
propietario, constructor o comprador que suscribe un contrato de compraventa con el contratista para el 
suminist ro de los equipos, la instalación y puesta en operación.  
3.7 contratista  
persona física o moral que, bajo un contrato, realiza la instalación y puesta en operación del elevador.  
3.8 control  
Es el sistema que genera señales adecuadas en tiempos adecuados pa ra determinar el arranque, parada, 
dirección, aceleración, velocidad y desaceleración de la cabina.  
3.9 cuarto de máquinas  
local donde se hallan los elementos motrices y/o su equipo auxiliar de mando y control (existe para el 
diseño de elevadores convencio nales).  
3.10 cuarto de poleas  
local donde se hallan las poleas y eventualmente el limitador de velocidad y otros dispositivos eléctricos.  
3.11 cubo  
espacio en el cual se desplaza la cabina y/o el contrapeso, que consiste en un área cerrada con fosa y 
sobre paso, en su caso para uno o más elevadores.  
3.12 desembarque  
número de accesos a la cabina en un mismo nivel.  
3.13 Elementos de tracción  
3.13.1  cables de tracción  
cables formados por hilos de acero torcidos entre sí alrededor de un alma de fibra vegetal o acero, los 
cuales transmiten el movimiento de la máquina a la cabina y contrapeso.  
3.13.2  otros elementos de tracción  
otros elementos que cumplan con la función equivalente o superior a los cables de tracción.  
3.14 elevadores eléctricos de tracción  
sistema  de elevación instalado de forma permanente y que sirve a niveles definidos, formado por una 
cabina cuyas dimensiones y forma permiten el acceso sin dificultad de las personas y carga, que se desplaza 
a través de un cubo por medio de guías verticales.  
De a cuerdo a su uso pueden ser:  
a. Para pasajeros  
b. De carga  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
De acuerdo a su diseño pueden ser:  
a. Con cuarto de máquinas  
Sistema de elevación donde su cuarto de máquinas está adyacente al cubo.  
b. Sin cuarto de máquinas (MRL)  
Sistema de elevación donde los e lementos motrices están dentro del cubo.  
3.15 fabricante  
persona física o moral involucrada en la fabricación, importación, instalación, y/o puesta en operación de 
elevadores.  
3.16 factor de seguridad de tracción  
es la relación entre la carga de ruptura mí nima del cable o elemento de tracción multiplicada por el número 
total de cables o elementos de tracción (considerando todos los ramales en el caso de tracción múltiple) entre 
la carga estática suspendida.  
3.17 fosa  
parte del cubo situado debajo del nivel  más bajo servido por el elevador  
3.18 guardapié  
elemento liso aplomado al borde de los umbrales de puertas de piso o de la cabina y debajo de los 
mismos.  
3.19 interruptor de sobrepaso  
es un dispositivo sensor que genera una señal para detener el movimient o del elevador, después de que el 
mismo sobrepasa el último piso superior y/o inferior servidos.  
3.20 limitador de velocidad  
elemento que provoca la actuación del seguro contra caídas, cuando la velocidad de la cabina o 
contrapeso sobrepasa un valor predet erminado.  
3.21 máquina  
elemento accionador de la tracción entre la cabina y contrapeso.  
3.22 marco  
estructura que soporta a los demás elementos de la cabina o a las pesas del contrapeso.  
3.23 montabultos  
elevador de pequeña capacidad para una carga máxima de (250 kg) sin dispositivo contra caídas. Para 
uso exclusivo de objetos.  
3.24 montacoches  
elevador para el transporte exclusivo de vehículos automotores y la persona que lo maneja.  
3.25 nivelación  
precisión de parada de la cabina a nivel de los pisos  
3.26 operación con sobrecarga  
la operación por encima de la capacidad de los elevadores objeto de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, diseñados para una operación a sus datos de carga estipulado en el contrato de compraventa.  
3.27 parada  
nivel en el cual se encuentra uno o más accesos a la cabina.  
3.28 pasajero  
persona transportada en un elevador.  
3.29 personal autorizado  
personal habilitado y capacitado por el fabricante y/o contratista para la instalación, ajuste, puesta en 
marcha y restablecimiento del elevador objeto del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
3.30 plataforma de la cabina  
es la estructura que forma el piso de la cabina y que soporta directamente la carga.  
3.31 propietario  
persona física o moral que directamente o mediante su(s) rep resentante(s) legal(es) adquiere el (los) 
elevador(es).  
3.32 recorrido  
es la distancia vertical medida entre los niveles de piso terminado de las paradas terminales superior e 
inferior de un elevador.  
3.33 seguro contra caídas de acción instantánea  
disposi tivo cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato.  
3.33.1  seguro contra caídas de acción instantánea de efecto amortiguado  
dispositivo cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato, pero de tal forma que la 
reacci ón sobre el elemento suspendido está limitada por la intervención de un sistema atenuador.  
3.34 sobrepaso  
distancia vertical medida desde el Nivel del Piso Terminado de la última parada superior servida por el 
elevador y hasta la parte más baja de cualquie r elemento por debajo del lecho bajo de la losa.  
3.35 tráfico intenso  
término aplicable a edificios destinados a usos de oficinas, hospitales, hoteles, centros comerciales, 
escuelas y estacionamientos.  
3.36 umbral  
área de acceso tanto a la cabina como a la s entradas de piso cubiertas por un elemento que guía  las 
puertas.  
3.37 usuario  
persona que utiliza los servicios de una instalación de elevadores.  
3.38 Velocidad  
3.38.1  velocidad de inspección  
velocidad máxima de 0.63 m/s que el elevador desarrollará en c ualquier sentido y utilizada para realizar el 
mantenimiento del equipo.  
3.38.2  velocidad nominal  
velocidad uniforme de la cabina desarrollada en sentido ascendente o descendente para la cual fue 
diseñado el equipo.  
3.39 vendedor  
persona física o moral invo lucrada en la comercialización, instalación y/o puesta en operación de 
elevadores sujetos a este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
3.40 verificador  
técnico de la unidad de verificación, que avala el resultado de una evaluación de conformidad con este 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
3.41 zona de puertas  
distancia por encima o por debajo del nivel de parada a que debe ubicarse la cabina para poder abrir la 
puerta de piso de cualquier nivel.  
4 Clasificación  
Los elevadores eléctricos de tracción objeto de  este Proyecto de Norma Oficial Mexicana se clasifican en 
dos tipos según su uso:  
4.1 Para pasajeros  
4.1.1  Elevadores con cuarto de máquinas  
4.1.2  Elevadores sin cuarto de máquinas  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
4.2 Para carga  
4.2.1  Elevadores con cuarto de máquinas  
4.2.2  Elevadores sin  cuarto de máquinas  
5 Especificaciones  
5.1 Del cubo  
5.1.1  Accesos  
5.1.1.1  Acceso normal  
5.1.1.2  Acceso de emergencia  
Cuando la distancia entre dos desembarques o salidas de elevador consecutivos exceda de 11 m se 
deben de instalar entradas intermedias de e mergencia, localizadas en el centro del eje de puertas de la 
cabina. Estas entradas deben tener dimensiones mínimas de altura 1.80  m x 0.70 m de ancho, que deben 
contar con una chapa que se pueda abrir sin llave desde dentro del cubo y con llave desde fuer a del cubo. En 
dichas puertas se deben instalar contactos eléctricos integrados al circuito de seguridades del elevador. Esta 
especificación se debe comprobar por medio de inspección visual y del procedimiento de puerta abierta de 
acuerdo al inciso 7.4 del  presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.1.2  Recorridos libres en el cubo  
5.1.2.1  De la cabina  
Cuando el contrapeso descansa en sus amortiguadores, totalmente comprimidos, deben cumplirse de 
forma simultánea las siguientes condiciones:  
a) El recorri do de la cabina dentro de las guías en sentido ascendente, debe prever un sobrepaso que 
permita una eventual sobrecarrera, misma que debe ser, como mínimo  
      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
b) A los dos tercios para los elevadores cuya velocidad nominal es mayor de 4 m/s con un mínimo de 
0.25 m, y  
c) Las especificaciones de este inciso (5.1.2.3) se comprueban conforme a la aplicación de la fórmula 
expresada, así como la inspección visual y la medición de distancias libres con cinta métrica.  
5.1.2.4  Alargamiento de cables o elementos de com pensación  
a) En caso de subida brusca de elevadores que estén provistos de cables o elementos de 
compensación, cuya polea tensora está provista de un dispositivo de frenado o de bloqueo, el valor 
de 
 debe ser sustituido en el cálculo de la altura libre, po r un valor al menos igual al doble del 
recorrido posible de dicha polea aumentando 0.20 m para tener en cuenta el alargamiento de los 
cables. Dichos cables de acero deben cumplir con lo establecido en la Norma Mexicana NMX -H-84-
1983 (ver 2 Referencias).  
b) Estas especificaciones se comprueban conforme a la aplicación de la fórmula expresada, así como la 
inspección visual y la medición de distancias libres con cinta métrica.  
5.1.3  Fosa  
La Fosa debe ser medida desde el nivel de piso terminado de la primera pa rada hasta el piso de la misma.  
Figura  1. Fosa  
 Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.1.3.1  Zona libre bajo de la cabina  
Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, deben cumplirse las 
siguientes condiciones:  
a) La distancia libre entre el fondo de la fosa y l a parte inferior de la cabina debe ser como mínimo de 
0.6 m;  
b) La distancia libre entre el fondo de la fosa y la parte inferior de las zapatas o de los rodillos, del 
seguro contra caídas, del guardapié o de cajas de conexiones, de las partes de puerta o r eja 
deslizante vertical bipartida, debe ser como mínimo de 0.1 m, y  
c) Las especificaciones de este inciso se comprueban conforme a la inspección visual y la medición de 
distancias libres con cinta métrica.  
5.1.3.2  Interruptor en la fosa  
a) Debe ser posibl e interrumpir la marcha del elevador por medio de un interruptor de sobrepaso y de 
un interruptor de operación manual colocado en la fosa, y  
b) Esta especificación se comprueba por medio de inspección visual y la operación de los interruptores 
de acuerdo a l inciso 7.3 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.1.4  El propietario y/o constructor y/o contratante debe(n) cumplir con las dimensiones mínimas de la fosa 
y el sobrepaso siguiendo los requerimientos indicados en los planos proporcionados por  el fabricante y/o 
vendedor y/o contratista del elevador.  
Estas especificaciones se comprueban conforme a la inspección visual y la medición de distancias.  
5.2 Del cuarto de máquinas y de poleas (cuando exista)  
5.2.1  La alimentación de los receptáculos de toma de corriente provistos en el cuarto de máquinas y de 
poleas (cuando exista), debe efectuarse por el circuito de alumbrado, y esta especificación se comprueba  de 
acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.11 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.2.2  Interruptor de paro de emergencia.  
a) Debe instalarse un interruptor de operación manual que permita efectuar la detención del elevador de 
forma que no haya posibilidad de error en la posición de paro del interruptor;  
b) Este dispositivo en su fabri cación debe ser fácilmente identificable.  
c) Esta especificación se comprueba conforme a la inspección visual y operando el interruptor, 
comprobando que el elevador se detiene. La prueba debe efectuarse estando el elevador parado a 
nivel de piso.  
5.3 De la s puertas del cubo  
5.3.1  Solidez y juegos (resistencia mecánica)  
a) Las aberturas en el cubo que sirven de acceso a la cabina deben estar provistas de puertas 
metálicas de superficie llana cuando las puertas sean fabricadas en lámina de acero al carbón; 
deben tener un espesor mínimo de 1.58 mm (calibre 16), cuando consistan de paneles simples, y un 
espesor mínimo de 0.79 mm (calibre 22), cuando consistan de paneles con refuerzo. Si las puertas 
son fabricadas de acero inoxidable de una sola lámina ésta debe tener un espesor mínimo de 1.27 
mm (calibre 18). Cuando las puertas sean fabricadas en otros materiales no metálicos, éstos deben 
ser capaces de soportar una carga de 300 N, en una superficie de 0.0005 m2 en sentido 
perpendicular a la superficie de vista, con una deformación máxima de 6 mm y sin deformación 
permanente. Cuando estén cerradas, los juegos entre hojas o entre hojas y marcos o umbral de 
dichas puertas, deben ser inferiores a 6.40 mm para puertas de deslizamiento horizontal, y  
b) Los juegos no de ben exceder de 20 mm bajo la aplicación de una fuerza manual en la dirección de la 
abertura de la puerta sin usar herramienta, en la parte inferior de la puerta, y  
c) Las especificaciones de este inciso (5.3.1) se comprueban conforme a la inspección visual  y los 
espesores y juegos se deben medir con calibrador.  
5.3.2  Dimensiones  
a) Se requiere que las puertas del cubo tengan una altura libre de 1.90 m como mínimo para elevadores 
de pasajeros, y 1.80 m como mínimo para elevadores de carga, y  
b) Esta especifi cación se comprueba conforme a la inspección visual, así como midiendo las distancias 
libres con cinta métrica.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
5.3.3  Guías  
a) Las puertas del cubo deben construirse de tal manera que se evite durante su funcionamiento normal 
los acuñamientos, descarrilami entos o rebasamientos de los límites de su recorrido;  
b) Las puertas del cubo de deslizamiento horizontal deben ir guiadas en las partes superior e inferior;  
c) Las puertas del cubo de deslizamiento vertical deben ir guiadas por ambos lados, y  
d) Las espec ificaciones de este inciso (5.3.3) se comprueban por medio de inspección visual.  
5.3.4  Cierre de puertas  
5.3.4.1  De deslizamiento horizontal  
a) Estando las puertas abiertas, la fuerza necesaria para impedir su cierre no debe exceder  de 150.00 
N. Esta medic ión debe efectuarse en la mitad del viaje de la puerta;  
b) Un dispositivo de protección debe mandar automáticamente la reapertura de la puerta en caso de 
encontrar obstáculo, comprobándose de acuerdo a lo establecido en el inciso 7.7 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, y  
c) Este dispositivo de protección puede ser la misma puerta de la cabina.  
5.3.5  Visualización de presencia de cabina  
Debe instalarse en cada puerta de apertura manual una o varias mirillas transparentes o de malla 
(elevador par a carga) con las siguientes características:  
a) Se requiere que las mirillas instaladas en cada puerta de apertura manual tengan un espesor como 
mínimo de 6.00 mm, en el caso de mirillas transparentes, y 2.00 mm para mirillas de mallas;  
b) La superficie má xima de una mirilla debe ser de 0.01 m2 por mirilla;  
c) El ancho de las mirillas no debe ser menor a 0.10 m ni superior a 0.15 m, y  
d) Las especificaciones de este inciso (5.3.5) se comprueban por medio de inspección visual y medir las 
mirillas con cinta m étrica y/o pie de rey.  
5.3.6  Entrelazamiento y control de cierre  
a) En funcionamiento normal, no debe ser posible abrir una puerta del cubo (o cualquiera de sus hojas, 
si la puerta consta de varias) a menos que la cabina esté parada o a punto de pararse en  la zona de 
destrabamiento de dicha puerta;  
b) No debe ser posible hacer funcionar el elevador o mantenerlo en funcionamiento, si una puerta del 
cubo está abierta;  
c) Se permite el desplazamiento de la cabina con la puerta abierta, en la zona de destrabami ento (zona 
de puertas), para permitir el nivelado o el renivelado al nivel de acceso correspondiente;  
d) Se requiere que la zona de puertas sea como máximo de 0.2 m por encima y por debajo del nivel de 
acceso para puertas manuales;  
e) En el caso de puerta de piso y puerta de cabina accionada simultáneamente y con funcionamiento 
automático, la zona de puertas puede ser de 0.35 m por encima y por debajo del nivel de acceso, y  
f) Las especificaciones de este inciso se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por e l inciso 7.4 del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.3.7  Trabador  
a) Toda puerta del cubo debe ser provista de un dispositivo de trabamiento inaccesible desde el exterior 
para personal no autorizado;  
b) El trabamiento efectivo de la puerta de ac ceso debe preceder a la puesta en marcha de la cabina. 
Este trabamiento debe ser controlado por un dispositivo de seguridad;  
c) El enlace entre uno de los elementos del contacto que determina la ruptura del circuito y el elemento 
que efectúa el trabajo, de be ser directo y a prueba de falla, pero eventualmente ajustable;  
d) Para puertas embisagradas el trabado debe hacerse lo más cerca posible del o de los bordes de 
cierre de las puertas y mantenerse de forma segura, incluso en caso de defecto de aplomado  de las 
hojas;  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
e) Los elementos de trabamiento y sus fijaciones deben ser metálicas o reforzadas por metal y 
resistentes al impacto del cierre de las puertas, aun en condiciones desfavorables;  
f) El enganche entre los elementos de trabamiento debe realizarse de forma que un esfuerzo, en el 
sentido de apertura de la puerta, no reduzca la eficacia del trabamiento;  
g) El trabamiento debe efectuarse y mantenerse por acción de la gravedad, imanes permanentes o 
resortes. Los resortes deben actuar por compresión, ser  guiados y de dimensiones tales que, en el 
momento del destrabamiento, las espiras no estén completamente comprimidas;  
h) El trabador debe ir protegido contra el riesgo de una acumulación de suciedad que pudiera afectar su 
buen funcionamiento;  
i) Se requie re que el trabador resista como mínimo un esfuerzo de 490.33 N en los casos de puertas 
deslizantes y de 1470.99 N en el caso de puertas de bisagra, y  
j) Las especificaciones de este inciso (5.3.7) se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.4 
del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.3.8  Destrabado de emergencia  
a) Cada una de las puertas del cubo extremas debe poder ser abierta desde el exterior por medio de 
una llave especial;  
b) En el caso de que la puerta del cubo y la de cabina se accionen simultáneamente, un dispositivo 
(muelle o pesa) debe asegurar el cierre automático de la puerta de acceso, si esta puerta se 
encuentra abierta y la cabina no está en zona de puertas, y  
c) Las especificaciones de este inciso (5.3.8) se comprueban p or medio de inspección visual de las 
cerraduras, comprobando que la puerta cierre por sí sola cuando es abierta por medio de la llave y la 
cabina no esté presente.  
5.3.9  Dispositivo de control de cierre  
Toda puerta del cubo debe ir provista de un dispositi vo electromecánico de control de cierre, como sigue:  
a) Para puertas de cubo deslizantes horizontalmente y accionadas conjuntamente con la puerta de la 
cabina, el dispositivo debe ser común con el dispositivo de control de destrabamiento;  
b) Para puertas d e piso embisagradas, el dispositivo debe ser colocado por el lado de cierre o sobre el 
dispositivo mecánico que controla el cierre;  
c) Cuando una puerta deslizante horizontal o vertical consta de varias hojas unidas entre sí por un 
enlace mecánico directo,  se traba solamente una hoja a condición que este trabamiento único impida 
la apertura de las demás hojas. En su defecto, se coloca el dispositivo de control de cierre en una 
sola hoja;  
d) Cuando las hojas van unidas entre sí por un enlace mecánico indirec to (es decir por cable, correa o 
cadena), dicho enlace debe ser construido para resistir los esfuerzos normalmente previsibles;  
e) Todas las puertas de piso de elevadores deben poder abrirse sin llave desde el interior del cubo, y  
f) Las especificaciones d e este inciso (5.3.9) se comprueban de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 
7.4 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.4 De la cabina y contrapeso  
5.4.1  La cabina  
5.4.1.1  Altura  
a) La altura libre interior de la cabina debe ser como mínimo de  2.00 m para elevadores de pasajeros y 
1.80 m para elevadores de carga; la altura de la entrada (o de las entradas) destinadas al acceso 
normal de los usuarios, debe ser como mínimo de 1.90 m para elevadores de pasajeros y 1.80 m 
para elevadores de carga, y 
b) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual, y las distancias libres se 
deben medir con cinta métrica.  
5.4.1.2  Superficie  
Para evitar que el número de pasajeros sea superior al correspondiente a la carga nominal del elevador, l a 
superficie útil de la cabina en relación a la carga nominal debe establecerse de acuerdo a la tabla 1.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
Tabla 1. Relación de superficies, carga y número de personas en la cabina  
Carga nominal, en kg  Superficie máxima útil de la 
cabina en m2 Número máximo de personas  
140 0.45 2 
210 0.70 3 
280 0.93 4 
350 1.06 5 
420 1.20 6 
490 1.33 7 
560 1.55 8 
630 1.61 9 
700 1.81 10 
770 2.05 11 
840 2.12 12 
910 2.27 13 
980 2.34 14 
1 050  2.53 15 
1 120  2.74 16 
1 190  2.82 17 
1 260  3.00 18 
1 330  3.07 19 
1 400  3.25 20 
1 680  3.77 24 
 
NOTA 1:  Por encima de 1.680 kg de carga nominal por cada 100 kg de más, añadir 0.16 m2. 
NOTA 2:  Para cargas intermedias, la superficie está determinada por interpolación lineal; el número 
máximo de personas se obtiene con la siguien te fórmula:  
 
 
donde:  
W= es la carga de régimen máxima en kg.  
A= es el área neta interior de la cabina en m2. 
El resultado se redondeará al número múltiplo inferior de 70 (peso promedio en kg de un usuario).  
NOTA 3:  Para elevadores de carga, la carga de di seño no debe ser inferior a 250 kg/ m2. 
NOTA 4:  Para elevadores montacoches, la carga de diseño no debe ser inferior a 150 kg/ m2. 
NOTA 5:  Los suplementos y extensiones, incluso de la altura inferior a 1 m, quedan prohibidas.  
Las especificaciones de este i nciso (5.4.1.2) se comprueban por medio de inspección visual, asimismo, se 
miden las distancias libres con cinta métrica, verificando contra la tabla los valores de acuerdo al número de 
personas y tipo de equipo.  
5.4.1.3  Paredes, piso y techo  
a) La cabina debe estar totalmente cerrada por paredes, un piso y techo de superficie llana, 
permitiéndose únicamente las aberturas para puertas, orificios de ventilación e iluminación y salidas 
de emergencia, cuando corresponda;  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
b) Cuando las paredes, piso y techo de la cabina sean fabricados en lámina de acero al carbón, deben 
tener un espesor mínimo de 1.58 mm (calibre 16) cuando consistan de paneles simples y un espesor 
mínimo de 0.79 mm (calibre 22) cuando consistan de paneles con refuerzo. Si los paneles son 
fabricados en acero inoxidable de una sola lámina, ésta debe tener un espesor mínimo de 1.27 mm 
(calibre 18). En caso de que sean fabricados en otros materiales no metálicos, éstos deben de ser 
capaces de soportar una carga de 300 N, en una superficie de 0.0005  m2 en sentido perpendicular a 
la superficie de vista, con una deformación máxima de 6 mm y sin que se provoque una  deformación 
permanente. En cualquier caso, el techo debe soportar a dos adultos o 200 kg sin sufrir  deformación, 
y 
c) Las especificaciones d e este inciso (5.4.1.3) se comprueban por medio de inspección visual, así 
como midiendo los espesores con calibrador.  
5.4.1.4  Guardapié  
5.4.1.4.1  Guardapié de cabina  
a) Todo umbral de puerta de la cabina debe ir provisto de un guardapié cuya parte vertical  debe 
extenderse en todo el ancho de paso libre de la (s) puerta (s) de cabina, situadas enfrente de ella. 
Esta parte vertical debe prolongarse mínimo 0.75 m hacia abajo.  
b) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y cinta métric a. 
5.4.1.4.2  Guardapié de piso  
a) Todo umbral de puerta de piso debe ir provisto de un guardapié cuya parte vertical debe extenderse 
en todo el ancho de paso libre de la (s) puerta (s) de piso, situadas enfrente de ella. Esta parte 
vertical debe prolongars e como mínimo la mitad de la zona de puertas más un factor de seguridad de 
50 mm.  
b) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y cinta métrica.  
5.4.1.5  Cierre de puertas  
5.4.1.5.1  Para elevadores de pasajeros  
a) En posición de cie rre, los claros entre hojas o entre hojas y montantes, dintel o umbral de estas 
puertas deben ser lo más reducidos posible, para evitar riesgo de cizallamiento;  
b) Las puertas de la cabina, cuando estén cerradas, deben obturar totalmente las entradas de la  cabina, 
exceptuando los claros de funcionamiento;  
c) Las puertas y sus proximidades deben ser construidas de modo que las caras del lado de la cabina 
no tengan proyecciones de más de 0.003 m y las aristas estén redondeadas;  
d) Las puertas de cierre automá tico deben ser construidas para reducir al mínimo las consecuencias de 
un golpe de una hoja contra las personas, y deben cumplir con las siguientes condiciones:  
 Estando la puerta de deslizamiento horizontal abierta, la fuerza necesaria para impedir su cier re 
no debe rebasar 147.09 N;  
 Un dispositivo de protección mecánico o electrónico debe mandar automáticamente la reapertura 
de la puerta en el caso en que un usuario resultara tocado o detectado al pasar la entrada. El 
efecto del dispositivo puede ser cance lado durante los cinco últimos centímetros de recorrido de 
cierre de cada hoja de puerta;  
 No debe ser posible hacer funcionar el elevador o mantenerlo en funcionamiento si una puerta 
de la cabina o una hoja (si la puerta tiene varias) está abierta. El desp lazamiento de la cabina 
con la puerta abierta se permite únicamente en la zona de puertas, para llevar a cabo el nivelado 
o renivelado al nivel de acceso correspondiente, y  
e) Las especificaciones de este inciso (5.4.1.5.1) se comprueban de acuerdo a lo di spuesto por el inciso 
7.4 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.4.1.5.2  Para elevadores de carga  
a) Para los elevadores destinados al transporte de carga, se pueden utilizar puertas o rejas de 
deslizamiento vertical. Las primeras deben estar p rovistas de una rejilla cuyas dimensiones de malla 
deben ser como máximo 0.0009 m2. También se pueden utilizar rejas plegables de deslizamiento 
horizontal;  
b) La altura de la puerta o reja de la cabina debe ser de 1.80 m como mínimo;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
c) Para los elevadores  montacoches con apertura automática que no cuenten con puertas en la cabina, 
deben contar con un dispositivo de seguridad.  
 Para el caso de montacoches con apertura manual deben contar con puertas en la cabina o rejas de 
deslizamiento vertical, o bien rej as plegables de deslizamiento horizontal y además contar con 
dispositivo de seguridad.  
d) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y midiendo los espesores y 
juegos con calibrador. La altura de puerta se mide con cinta métrica.  
5.4.1.5.3  Puertas de deslizamiento horizontal o vertical con varias hojas ligadas entre sí mecánicamente  
a) Cuando una puerta de deslizamiento horizontal o vertical consta de varias hojas unidas entre sí por 
un enlace mecánico directo, es posible colocar el  dispositivo eléctrico de control de cierre en una sola 
hoja;  
b) Cuando las hojas van unidas entre sí por un enlace mecánico indirecto (es decir por cable, correa o 
cadena), se debe construir un enlace tal que resista los esfuerzos en el uso normal, y  
c) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  
5.4.1.6  Apertura de puertas  
a) Para permitir la salida de los pasajeros de la cabina, en caso de parada imprevista, debe ser posible 
(incluso en ausencia de corriente) abrir manualmente de sde el piso la puerta de la cabina, en la zona 
de puertas. También se debe poder abrir manualmente desde el interior, el conjunto puerta de la 
cabina, puerta de piso, en el caso de puertas de arrastre, simultáneamente en la zona de puertas, y  
b) Estas espe cificaciones se comprueban por medio de inspección visual y verificando que se pueden 
abrir las puertas conforme a la descripción anterior.  
5.4.1.7  Techo  
a) Además de lo especificado en el inciso 5.4.1.3 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, el 
techo de la cabina debe soportar sin deformación permanente en cualquier lugar un peso aproximado 
de 200 kg, lo cual es equivalente a dos personas;  
b) Si existen poleas en el techo de cabina, deben tener dispositivos para evitar que se salgan de su 
gargant a los cables en caso de que se aflojen. Los dispositivos no deben impedir el mantenimiento 
de las poleas, y  
c) Se debe colocar un barandal en la parte superior de la cabina, que evite la caída del personal, 
siempre y cuando la distancia de la pared a la ca bina del cubo exceda de 0.30 m. Considerando la 
distancia entre el barandal y el muro:  
 El barandal debe tener altura mínima de 0.70 m cuando la distancia es hasta 0.50 m.  
 El barandal debe tener altura mínima de 1.10 m cuando la distancia sea mayor a 0.50 m . 
d) Se debe colocar un rodapié con altura mínima de 0.10 m en el área perimetral del techo de cabina.  
Estas especificaciones se deben comprobar por medio de inspección visual y cinta métrica.  
5.4.1.8  Ventilación  
a) La superficie efectiva de los orificios de ventilación situados en la parte alta, debe ser como mínimo 
de 1% de la superficie útil de la cabina. La misma superficie de ventilación debe preverse para los 
orificios de ventilación inferior;  
b) Los orificios de ventilación deben ser construidos o di spuestos de forma que no sea posible hacer 
atravesar las paredes de la cabina desde el interior por una varilla rígida de 0.01 m de diámetro, y  
c) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y cinta métrica.  
5.4.1.9  Iluminación en f uncionamiento normal  
a) La cabina debe ir provista de iluminación que asegure 50 luxes como mínimo a nivel de piso y cerca 
de los dispositivos de mando, y  
b) Esta especificación se comprueba midiendo el nivel de iluminación por medio de un luxómetro.  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.4.1 .10 Toma de corriente  
a) Un receptáculo toma de corriente en formato americano debe ser instalado sobre el techo de la 
cabina. La alimentación de los receptáculos de toma de corriente provistos sobre el techo  de la 
cabina, debe efectuarse por el circuito d e alumbrado, y  
b) Esta especificación se debe comprobar por medio de inspección visual y de acuerdo al inciso 7.11 
del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.4.2  Del contrapeso  
5.4.2.1  Construcción  
a) Si el contrapeso lleva pesas, deben tomarse las  medidas precisas para evitar su desplazamiento, 
utilizando un marco estructural en el cual se alojan las pesas;  
b) Si existen poleas sobre el contrapeso, deben tener dispositivos para evitar la salida de los cables de 
su garganta en caso de que se aflojen . Los dispositivos no deben impedir el mantenimiento de las 
poleas, y  
c) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  
5.4.2.2  En caso de que por su diseño el cubo del elevador observe tráfico en la parte inferior, entonces el 
contra peso debe contar con un seguro paracaídas. Esta especificación se comprueba de acuerdo a lo 
dispuesto por el inciso 7.2 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
5.5 Dispositivos de tracción y seguro contra caídas  
5.5.1  Dispositivos de tracción  
5.5.1 .1 Tipos de tracción  
5.5.1.1.1  Tracción por cables de acero  
Las cabinas y los contrapesos deben estar suspendidos en cable de acero según la Norma Mexicana 
NMX -H-84-1983 (ver 2 Referencias) con factores de seguridad, según se establece a continuación:  
a) En el caso de poleas de tracción por adherencia, el número mínimo de cables de tracción debe ser 
de dos independientes con un diámetro nominal como mínimo de 7.9 mm. Cada cable debe estar 
formado por 152 alambres como mínimo, y  
b) En el caso de tracción múl tiple, el número a tener en cuenta es el de los cables de cada ramal.  
5.5.1.1.2  Tracción por cables sintéticos, bandas u otros elementos de tracción  
a) En el caso de tracción basada en cable sintético o bandas, el número mínimo de elementos debe ser 
de dos , independientes entre sí, y  
b) En caso de tracción múltiple, el número de elementos a tener en cuenta es el número de cables 
sintéticos o bandas de cada ramal.  
5.5.1.2  Relación entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro de los cables de acero , coeficiente 
de seguridad.  
a) La relación entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los cables de acero de 
tracción debe ser como mínimo 40 veces (diámetro primitivo/diámetro nominal de los cables, es igual 
o mayor a 40 veces), cu alquiera que sea el número de torones;  
b) Se requiere que los cables de acero de tracción se calculen con un factor de seguridad de tracción 
mínimo obtenido a través de la siguiente ecuación o bien de la tabla 2;  
 
donde: 
F= es el factor de seguridad de su spensión.  
S= es el valor del esfuerzo a la ruptura del cable proporcionado por el fabricante del cable.  
N= es el número de ramales de cables cargando (ver Nota 6).  
n= es el número de cables.  
w= es la máxima carga estática impuesta sobre todos los cables de  la cabina con el peso de la cabina y su 
carga nominal en cualquier posición de la cabina en el cubo.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
NOTA 6:  En el caso de arreglos de cables múltiples, el número de ramales de cables (N) cargando  debe 
ser: 
- Para el arreglo 2:1, el doble de ramales de ca bles utilizados.  
- Para el arreglo 3:1, el triple de ramales de cables utilizados.  
Se requiere que:  
b.1) El factor de seguridad de los amarres de los cables de acero sea como mínimo el 60% de los cables;  
b.2) Los extremos de los cables de acero se fijen co n metal fundido, auto -acuñamiento, empalme o 
cualquier otro sistema de seguridad equivalente;  
b.3) La fijación de los cables de acero sobre los tambores puede hacerse por medio de un sistema de 
bloqueo por cuñas o por dos bridas como mínimo, y  
b.4) Para lo s cables sintéticos y bandas, se requiere que cumplan los factores de seguridad establecidos 
en la tabla 2 del punto anterior.  
c) Todas las especificaciones de este inciso (5.5.1.2) se comprueban a través de la memoria de cálculo, 
el factor de seguridad de  tracción e inspección visual.  
Tabla 2. Factores mínimos de seguridad para cables  
Velocidad de 
cable  Factor mínimo de 
seguridad  Velocidad de 
cable  Factor mínimo de seguridad  
m/s Pasajeros  Carga  m/s Pasajeros  Carga  
0.25 7.60 6.65 3.25 10.85  9.65 
0.38 7.75 6.85 3.50 11.00  9.80 
0.50 7.95 7.00 3.75 11.15  9.90 
0.65 8.10 7.15 4.00 11.25  10.00  
0.75 8.25 7.30 4.25 11.35  10.10  
0.87 8.40 7.45 4.50 11.45  10.15  
1.00 8.60 7.65 4.75 11.50  10.20  
1.12 8.75 7.75 5.00 11.55  10.30  
1.25 8.90 7.90 5.25 11.65  10.35  
1.50 9.20 8.20 5.50 11.70  10.40  
1.75 9.50 8.45 5.75 11.75  10.45  
2.00 9.75 8.70 6.00 11.80  10.50  
2.25 10.00  8.90 6.25 11.85  10.50  
2.50 10.25  9.15 6.50 11.85  10.55  
2.75 10.45  9.30 6.75 11.85  10.55  
3.00 10.70  9.50 7.00-10.00  11.90  10.55  
 
5.5.1.3  Adherenc ia de los elementos tractores  
a) No sea posible desplazar la cabina hacia arriba cuando encontrándose el contrapeso apoyado en sus 
amortiguadores, se le transmita al grupo tractor un movimiento de rotación en el sentido 
"ascendente";  
b) No sea posible desp lazar el contrapeso hacia arriba cuando, encontrándose la cabina apoyada sobre 
sus amortiguadores, se le transmita al grupo tractor un movimiento de rotación en el sentido 
"descendente", y  
c) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección vis ual. Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.5.1.4  Arrollamiento de los cables de acero  
a) Cuando la cabina o el contrapeso descansen sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, se 
requiere que queden como mínimo dos vueltas de cable de acero arrollados sobre el tambor;  
b) Se requiere que  no exista más de una capa de cables de acero arrollados en el tambor, y  
c) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  
5.5.1.5  Reparto de la carga entre los elementos tractores  
a) Debe contarse con un dispositivo automático de com pensación de la tensión de los elementos 
tractores como mínimo en uno de sus extremos;  
b) Si se utilizan muelles para compensar la tensión, deben trabajar a compresión, y  
c) Estas especificaciones se deben comprobar por medio de inspección visual.  
5.5.1.6  Cables de compensación  
a) Cuando se utilizan cables de compensación, deben estar tensados si la velocidad nominal del 
elevador rebasa 2.5 m/s. La tensión debe obtenerse por acción de la gravedad;  
b) La relación de diámetros entre las poleas y el cable de a cero de compensación debe ser como 
mínimo 30;  
c) La relación de diámetros entre las poleas y otros elementos de tracción puede reducirse, y  
d) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  
5.5.2  Del seguro contra caídas  
5.5.2.1  Usos  
a) La cabina debe ir provista de un seguro contra caídas capaz de detenerla y mantenerla con plena 
carga en el sentido del descenso, aprisionándola sobre sus guías;  
b) Cuando la proyección del cubo no quede con suelo firme, el piso de la fosa debe tener un a 
resistencia mínima de 5000 N/ m2. 
c) Los seguros contra caídas de la cabina y contrapeso deben ser accionados por un limitador de 
velocidad de forma individual, y  
d) Estas especificaciones se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por los incisos 7.1 y 7.2  del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
5.5.2.2  Accionamiento  
a) Los seguros contra caídas de la cabina pueden ser de acción instantánea con o sin efecto 
amortiguado si la velocidad del elevador no rebasa 1.0 m/s;  
b) Si la velocidad del elevador r ebasa 1.0 m/s, debe ser de acción retardada o progresiva, y  
c) Estas especificaciones se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.1 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.5.2.3  Liberación del dispositivo de acuñamiento  
Tras la liber ación del dispositivo de acuñamiento, el seguro contra caídas debe quedar en estado de 
funcionamiento normal con las cuñas abiertas.  
5.5.2.4  Limitador de velocidad  
El accionamiento del seguro contra caídas por el limitador de velocidad no debe efectuarse a ntes que la 
velocidad de la cabina alcance 115% de la velocidad nominal y debe efectuarse antes de que alcance 140% 
para los seguros contra caídas de acción instantánea, o 120% de la velocidad nominal para los seguros contra 
caídas de acción instantánea de  efecto amortiguado y para los seguros contra caídas de frenado progresivo, 
debe aplicarse la velocidad que se obtenga de la expresión 1.25v + 0.25/v (siendo v la velocidad nominal), 
comprobándose de acuerdo a los incisos 7.1 y 7.2 del presente Proyecto de  Norma Oficial Mexicana.  
5.5.2.5  Fuerza necesaria para que accione el limitador de velocidad y el seguro contra caídas  
Se requiere que la fuerza producida por el limitador de velocidad al accionar sea como mínimo el doble de 
la fuerza necesaria para hacer accionar el seguro contra caídas.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
5.5.2.6  Cable del limitador de velocidad  
a) El limitador de velocidad debe accionarse por un cable de acero flexible, cadena de acero o similar;  
b) El diámetro nominal del cable, cadena o similar debe ser como mínimo de 0. 005 m;  
c) La relación entre el diámetro primitivo de la polea del limitador de velocidad y el diámetro nominal del 
cable, cadena o similar debe ser de 30 veces como mínimo;  
d) El cable, cadena o similar de arrastre debe tensarse por medio de una polea tens ora; 
e) En el momento del accionamiento del seguro contra caídas no debe dañarse el cable, cadena o 
similar, incluso cuando la distancia de frenado sobre las guías sea superior a la normal;  
f) El cable de arrastre debe ser desconectado fácilmente del segur o contra caída, y  
g) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y midiendo el cable, cadena o 
similar con calibrador.  
5.5.2.7  Control eléctrico  
En caso de accionamiento del seguro contra caídas de la cabina o del contrapeso, un dis positivo montado 
sobre el mismo debe provocar la apertura del circuito del motor y del freno, cuando más tarde, en el momento 
de su accionamiento, comprobándose de acuerdo a los incisos 7.1 y 7.2 del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.  
5.6 Guías  
Las guías deben cumplir con lo especificado en la Norma Mexicana NMX -B-073-1984 (ver 2 Referencias) 
y/o especificaciones del fabricante.  
5.6.1  Fijación y funcionamiento  
a) Se requiere que la fijación de las guías a sus soportes y al edificio permitan compen sar por 
alineamiento, los efectos debidos a los asentamientos normales del edificio y a la contracción del 
concreto, y que el diseño de las fijaciones sea tal, que su deformación eventual no deje suelta  a la 
guía.  
 Los soportes deben ser fijados a la estru ctura del edificio (atornillados o soldados) garantizando en 
cualquiera de los casos las reacciones mecánicas conforme a la guía mecánica del fabricante  (en 
caso de activación del sistema de paracaídas a carga plena)  
b) Esta especificación se debe comproba r por medio de inspección visual  
5.7 Amortiguadores  
5.7.1  De la cabina y de contrapeso  
a) Los elevadores deben estar provistos de amortiguadores en el extremo inferior del recorrido de la 
cabina y del contrapeso;  
b) Los elevadores de tambor de arrollamient o deben, además, ir provistos de amortiguadores colocados 
sobre la cabina, susceptibles de entrar en acción en la parte superior del recorrido;  
c) Los elevadores cuya velocidad nominal rebase 1.25 m/s deben estar provistos de amortiguadores de 
disipación d e energía, y  
d) Esta especificación se comprueba por medio de inspección visual.  
5.7.2  Carrera de los amortiguadores  
5.7.2.1  Amortiguadores de acumulación de energía  
a) La carrera total posible de los amortiguadores debe ser, como mínimo, igual a dos veces  la distancia 
de la parada por amortiguamiento correspondiente a 115% de la velocidad nominal de la cabina (o 
sea 2 x 0.0674 v2 aproximadamente igual a 0.135 v2), en donde la carrera del amortiguador se 
expresa en metros y la velocidad (v) en m/s. Sin emba rgo, es recomendable que este recorrido no 
sea inferior a 0.065 m, conforme a la tabla 3;  
b) Los amortiguadores deben calcularse para que queden totalmente comprimidos bajo una carga 
estática de 2 a 4 veces el peso de la cabina con su carga nominal (o el p eso del contrapeso), y  
c) Estas especificaciones se comprueban al medir la carrera del amortiguador y comparar el valor con 
respecto a la tabla 3.  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.7.2.2  Amortiguadores de disipación de energía  
a) La carrera total posible de los amortiguadores debe de ser  como mínimo igual a la distancia de 
parada por amortiguamiento correspondiente al 115% de la velocidad nominal del elevador  (0.0674 
v2) en donde la carrera del amortiguador se expresa en m y la velocidad en m/s.  (Ver tabla 4);  
b) Con la carga nominal de l a cabina y en caída libre, la desaceleración media en el momento de la 
acción de los amortiguadores no debe rebasar G (siendo G la aceleración de la gravedad). En este 
sentido, no deben producirse desaceleraciones mayores a 2.5 G durante más de 0.04 segund os; 
c) La velocidad al impacto sobre los amortiguadores a tomar en consideración es igual a aquélla para la 
cual ha sido calculada la carrera de los amortiguadores, y  
d) Estas especificaciones se comprueban al medir la carrera del amortiguador y comparar c on respecto 
a la tabla 4.  
Tabla 3. Amortiguador(es) de acumulación de energía  
Velocidad nominal m/s  Carrera en mm  
0.25 65 
0.50 65 
0.75 65 
1.00 77 
1.20 128 
 
5.7.2.3  Cuando la reducción de velocidad del elevador, en los extremos de recorrido, se verifi que por un 
dispositivo que responda a las prescripciones del inciso 5.7.2.4 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, la velocidad a la cual la cabina (o el contrapeso) tomará contacto con los amortiguadores, puede 
ser utilizada en lugar de la veloc idad nominal, para calcular la carrera del amortiguador, de conformidad con lo 
dispuesto por el inciso 5.7.2.2 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. En cualquier caso, la carrera 
no puede ser inferior a:  
a) 50% de la carrera calculada de acuerdo  al inciso 5.7.2.2 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana si la velocidad nominal no excede de 4 m/s;  
b) 33.33% de la carrera calculada de acuerdo al inciso 5.7.2.2 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, si la velocidad nominal es superi or a 4 m/s, y  
c) En ninguno de los dos casos estas carreras pueden ser inferiores a 175 mm.  
5.7.2.4  Detector de reducción de velocidad de la máquina cuando se use carrera reducida de los 
amortiguadores de disipación de energía.  
5.7.2.4.1  Deben existir disp ositivos que comprueben que la reducción de velocidad es efectiva antes de 
llegar al nivel de las paradas extremas.  
5.7.2.4.2  Si la reducción de velocidad no es efectiva, estos dispositivos deben provocar la reducción de la 
velocidad de la cabina de manera  que, si éste entra en contacto con los amortiguadores, sea como máximo a 
la velocidad para la cual ellos han sido calculados.  
5.7.2.4.3  Si el control de reducción de velocidad no es independiente del sentido de viaje, un dispositivo 
debe controlar que el movimiento de la cabina corresponde al sentido de viaje ordenado.  
Tabla 4. Amortiguador(es) de disipación de energía  
Velocidad m/s  Carrera mm  50% 33% 
1.50 175   
2.00 210   
2.50 420   
3.00 550 420  
3.50 860 540  
4.00 1112  710       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
4.50 1390   590 
5.00 1740  730 
6.00 2190   1060  
7.00 4370   1440  
8.00 5700   1880  
9.00 7220   2880  
10.00  8910   2940  
11.00  10780   3650  
12.00  12830   4230  
 
5.7.2.4.4  Si estos dispositivos, o una parte de ellos, están colocados en el cuarto de máquinas:  
a) Deben ser accionados p or un dispositivo conectado mecánicamente con la cabina, y  
b) Si se utiliza un enlace por cinta, cadena o cable, para la transmisión de la posición de la cabina al 
cuarto de máquinas, la rotura o aflojamiento del órgano del enlace debe mandar la parada de la 
máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad.  
5.7.2.4.5  El mando y funcionamiento de estos dispositivos deben estar concebidos de tal manera que, del 
conjunto que ellos constituyen con los elementos de funcionamiento normal del elevado r, resulte en un 
sistema de control de reducción de velocidad.  
5.8 Dispositivos de seguridad de sobrepaso  
5.8.1  Regulación  
a) Los dispositivos de seguridad de sobrepaso deben precisarse para accionar lo más cerca posible de 
los puntos de parada extremos, s in correr el riesgo de producir detenciones a destiempo, y  
b) Deben accionar antes de que la cabina o el contrapeso, si los hay, se pongan en contacto con los 
amortiguadores.  
5.8.2  Mando  
5.8.2.1  Para elevadores de tambor arrollamiento  
Se debe utilizar un i nterruptor específico para el caso de sobrepaso.  
5.8.2.2  Para elevadores de tracción  
El mando del o los dispositivos de seguridad de sobrepaso debe efectuarse, por la cabina (o por un 
dispositivo de seguridad unido directamente a la cabina) en las partes a lta y baja del cubo, comprobándose de 
acuerdo al inciso 7.3 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.8.3  Accionamiento  
5.8.3.1  Elevadores de tracción de una o varias velocidades  
a) Los dispositivos de seguridad de sobrepaso deben abrir el circuit o de alimentación de bobinas de dos 
contactores cuyos contactos abran los circuitos de alimentación del motor y del freno, aunque uno de 
los contactores no llegue a caer por defectos mecánicos o eléctricos, y  
b) Cada uno de estos contactores debe ser capaz  de cortar la carga de circuito de alimentación, 
comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.3 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
5.8.3.2  Elevadores de tensión variable o de variación continua de velocidad  
Los dispositivos de se guridad de sobrepaso deben asegurar rápidamente la parada de la máquina, 
comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.3 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
5.8.3.3  Puesta en marcha del elevador después del accionamiento del dispos itivo de seguridad de 
sobrepaso.  
a) Después del accionamiento del dispositivo de seguridad de sobrepaso la nueva puesta en servicio 
del elevador sólo debe efectuarse por la intervención del personal capacitado, y  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
b) Si existen varios dispositivos de sobrep aso en cada extremo del recorrido, uno de ellos, como 
mínimo, debe impedir el desplazamiento en ambos sentidos de marcha, y debe necesitar la 
intervención de personal autorizado para la nueva puesta en servicio, comprobándose de acuerdo 
con lo dispuesto po r el inciso 7.3 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.9 Del juego entre cabina y pared de cubo  
5.9.1  Elevadores con puerta  
a) La distancia horizontal entre el cubo y el umbral o marco embocadura de la cabina (para elevadores 
de carga) o cara e xterior de las puertas, no debe rebasar 0.25 m;  
b) La distancia horizontal entre el umbral de la cabina y el umbral de las puertas de acceso no debe 
rebasar 0.035 m;  
c) La distancia horizontal entre puerta de cabina y puertas del cubo cerrados no debe reba sar 0.25 m, y  
d) Estas especificaciones se deben comprobar por medio de una cinta métrica.  
5.10 De tracción  
5.10.1  Formas de tracción  
a) La tracción de la cabina y del contrapeso por medio de la máquina debe hacerse por adherencia 
(poleas y cables o elemen tos de tracción) o por arrastre (tambor y cables o elementos de tracción), y  
b) Esta especificación se comprueba por medio de inspección visual.  
5.10.2  Frenado  
El elevador debe ir provisto de un sistema de frenado que accione automáticamente cuando falla e l 
suministro eléctrico de alimentación a la máquina, o cuando se interrumpa la corriente de maniobra. Dicho 
sistema de frenado debe tener obligatoriamente un freno electromecánico que actúe por fricción, 
comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inc iso 7.5 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
5.10.3  Accionamiento de emergencia  
a) La máquina debe estar provista de un dispositivo de maniobra de emergencia que permita llevar la 
cabina a uno de los accesos próximos.  
b) Si este dispositivo es desmontable, debe hallarse en un lugar accesible en el cuarto de máquinas 
(cuando corresponda).  
c) Estas especificaciones se deben comprobar por medio de inspección visual.  
5.11 Eléctricas  
NOTA 7:  Lo señalado en el presente capítulo, relativo a la instalac ión y a los elementos constitutivos de 
los aparatos eléctricos se aplica a:  
a) El interruptor principal del circuito de potencia y a los circuitos derivados de él, y  
b) El interruptor de alumbrado de la cabina y a los circuitos de este alumbrado.  
El elevad or es considerado como un conjunto, de la misma forma que una máquina y los aparatos 
incorporados a ella.  
5.11.1  Tensión nominal de alimentación  
Debe cumplir con lo establecido en la Norma Mexicana NMX -J-098-ANCE -2014 (ver 2 Referencias).  
a) Toda pieza met álica que pueda alcanzar una tensión media o eficaz superior a 50 V, a consecuencia 
de una falla o defecto, debe ser puesta a tierra de forma segura y permanente, y  
b) Ningún conductor a tierra debe, en condiciones normales, conducir corriente eléctrica.  
5.11.2  Dispositivo detector de sismos.  
a) La aplicación del sensor es obligatoria a edificios con seis o más niveles ubicados en la Zona 
Sísmica tipo D y en la Ciudad de México en la zona tipo III (de lago) (referencia Servicio Sismológico 
Nacional. Regione s Sísmicas de México), y  
b) La aplicación del sensor es obligatoria a edificios de tráfico intenso con tres o más niveles ubicados 
en la Zona Sísmica tipo D y en la Ciudad de México en la zona tipo III (de lago) (referencia Servicio 
Sismológico Nacional. R egiones Sísmicas de México).       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
Ante la actuación del sensor de sismos, los elevadores deben hacer su parada más próxima posible y 
quedar estacionados con puertas abiertas.  
El sensor de sismos solamente podrá ser restablecido por personal autorizado después d e una inspección 
en cubo, fosa y cuarto de máquinas.  
Esta especificación se debe cumplir de acuerdo al inciso 7.9 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
5.11.3  Protección de los motores  
a) Los motores de tracción, conectados directamente a la red  de alimentación, lo mismo que los 
motores que accionan un generador de corriente continua para la alimentación del motor de tracción, 
deben estar protegidos por un dispositivo automático contra los corto circuitos, sobrecargas y caída o 
inversión de fases , en al menos dos fases, comprobándose de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 
7.6 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana;  
b) Después del accionamiento de dicho dispositivo, la nueva puesta en servicio debe ser efectuada por 
personal competente, y  
c) Si el dispositivo interno del motor utilizado para la protección del mismo contra las sobrecargas actúa 
por aumento de la temperatura de los devanados, puede volver a reponerse automáticamente 
después del enfriamiento.  
5.11.4  Funcionamiento nulo del el evador  
5.11.4.1  Paros en el elevador  
a) El elevador debe dejar de funcionar si ocurre una de las siguientes fallas:  
a.1.) Ausencia de tensión en las líneas de potencia;  
a.2.) Rotura de un conductor en circuitos de potencia y seguridad;  
a.3.) Falla móvil de  un contactor o de un relevador en circuito de potencia;  
a.4.) Falla de apertura de un contacto en circuito de seguridad o potencia, y/o  
a.5.) Falla de cierre de un contacto en circuito de seguridad o potencia.  
b) Debe ser imposible todo nuevo arranque, mi entras la falla persista;  
c) La nueva puesta en servicio sólo debe ser posible por la intervención de personal autorizado, y  
d) Las especificaciones de este inciso (5.11.4.1) se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 
7.6 del presente Proyecto d e Norma Oficial Mexicana.  
5.11.5  Contactos de seguridad en cubo y cuarto de máquinas (cuando corresponda)  
a) Cuando se acciona un contacto de seguridad, los elementos de los interruptores deben separarse 
mecánicamente por arranque;  
b) Las partes con tensió n de los contactos de seguridad deben llevar envolventes protectores, y  
c) Las especificaciones de este inciso (5.11.5) se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 
7.4 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.11.6  Desplazamiento  
El mand o de los desplazamientos de la cabina debe efectuarse eléctricamente. Esta especificación se 
debe comprobar por medio de inspección visual.  
5.11.7  Operación de conservación e inspección  
a) Para facilitar las operaciones de inspección y conservación, se deb e instalar una caja de mando 
fácilmente accesible sobre el techo de la cabina o en el tablero de control;  
b) La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por un interruptor que cumpla con las 
prescripciones de los contactos de seguridad;  
c) Dicho  interruptor debe ir protegido contra toda acción involuntaria y se deben cumplir las siguientes 
condiciones en forma simultánea;  
d) La conexión de la operación de inspección debe anular los mandos normales, incluso el movimiento 
de las posibles puertas au tomáticas;  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
e) Si los dispositivos de conmutación utilizados para anular los mandos señalados en el párrafo 
inmediato anterior son contactos de seguridad solidarios con la entrada del interruptor de inspección, 
deben impedir todo desplazamiento involuntario  de la cabina incluso en el momento de la presencia 
de una de las fallas consideradas en el inciso 5.11.4.1 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana;  
f) El movimiento de la cabina debe quedar subordinado a una presión permanente sobre un pulsador 
protegido contra toda acción involuntaria indicándose de manera clara el sentido del viaje;  
g) El desplazamiento de la cabina no debe efectuarse a una velocidad superior a 1.0 m/s;  
h) No debe ser posible rebasar los niveles de las paradas extremas;  
i) El fun cionamiento del elevador debe permanecer bajo el control de los dispositivos de seguridad, y  
j) Las especificaciones de este inciso (5.11.7) se deben comprobar por medio de inspección visual.  
5.11.8  Dispositivos para reapertura de puertas  
Si las puertas so n de mando automático, debe preverse un dispositivo que permita, en caso de necesidad, 
invertir el movimiento del cierre, comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.7 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.11.9  Dispositivo de ala rma y luz de emergencia  
Para poder obtener, en caso de necesidad, un auxilio exterior, los pasajeros deben tener en la cabina un 
dispositivo fácilmente identificable de tono y timbre distintivo y accesible que permita pedir ayuda.  
La iluminación proporcion ada por la luz de emergencia debe ser como mínimo de 5 luxes y garantizar que 
tenga energía de respaldo independiente por mínimo de 1 hr.  
La existencia de dicho dispositivo debe comprobarse de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.8 del 
presente Proyect o de Norma Oficial Mexicana.  
5.11.10  Operación en caso de incendio  
a) Los elevadores deben contar con una función en caso de incendio, la cual conduzca al elevador a 
retornar a la parada predeterminada para desalojo, sin atender llamadas pre registradas. E sta 
función puede ser activada en forma manual o automática, y  
b) Esta especificación se comprueba de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.10 del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana.  
5.12 Indicaciones  
5.12.1  En cabina  
a) Debe indicarse la carga n ominal del elevador en kg para elevadores de carga, además la del número 
máximo de personas en elevadores para pasajeros;  
b) Todas las cabinas deben estar dotadas de alumbrado de emergencia, y  
c) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección  visual y de acuerdo con lo dispuesto 
por el inciso 7.8 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
5.12.2  Sobre el techo de la cabina  
a) El botón de paro debe estar señalizado y de preferencia de color rojo y debe estar colocado de tal 
forma que no h aya riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada.  
b) El interruptor de inspección debe estar señalizado.  
c) Debe indicarse cerca de los pulsadores de inspección, la dirección del sentido del viaje;  
d) Los interruptores de operación en insp ección deben contar con botones pulsadores que sean 
accionados horizontalmente y deben estar protegidos con una guarda o que el propio diseño impida 
su accionamiento involuntario, y  
e) El botón de alarma sonora debe estar señalizado.  
f) Estas especificacio nes se comprueban por medio de inspección visual.  
5.12.3  En el cuarto de máquinas (cuando exista)   
a) Deben colocarse inscripciones que permitan identificar los interruptores propios de cada elevador, si 
existen varias máquinas en el mismo local;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
b) Se deb en colocar instrucciones detalladas a observar respecto a la utilización del dispositivo de 
maniobra de socorro manual;  
c) Se debe colocar sobre el volante del motor o cerca del mismo, la indicación del sentido de 
desplazamiento de la cabina;  
d) Si el vola nte es desmontable, o el dispositivo manual para el desalojo de personas es otro, la 
indicación de dirección debe colocarse en una parte fija de la máquina;  
e) Deben marcarse con un color contrastante los cables tractores u otros elementos de tracción sin que 
la marca o pintura afecte la vida útil de los cables tractores o elementos de tracción, contra una  
referencia fija para saber que el elevador está a nivel de piso, o existir un dispositivo similar que 
efectúe la misma función  
f) Todos los elementos móv iles deben estar protegidos por guardas metálicas, para evitar el contacto 
físico con estas partes.  
g) Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  
5.12.4  Los elevadores objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana tienen una v ida útil estimada de 
15 años siempre y cuando se lleve a cabo un mantenimiento periódico conforme a la rutina recomendada por 
el fabricante. En condiciones de ambientes corrosivos, la vida útil se determina de común acuerdo entre 
fabricante del equipo o co ntratista y dueño del inmueble o el contratante. La operación con sobrecarga del 
equipo y el uso negligente reduce la vida útil.  
Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y tomar nota de las condiciones del 
ambiente.  
6 Muestreo  
El muestreo del producto objeto de la aplicación de esta Proyecto de Norma Oficial Mexicana se 
establecerá de común acuerdo entre el contratista y la unidad de verificación, tomando como base el nivel de 
inspección I de la tabla I Letras clave correspondient es al tamaño de la muestra y tabla II -A Planes de 
muestreo sencillo para inspección normal de la Norma Mexicana NMX -Z-12/2-1987 (ver capítulo 2 
Referencias), considerando como universo la totalidad de elevadores vendidos durante el año inmediato 
anterior.  
7 Pruebas  
Todas las pruebas deben desarrollarse en el equipo ya instalado en su posición definitiva; deben ser 
realizadas por la persona acreditada y aprobada en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, debiendo tener c omo soporte técnico para efectuar físicamente las pruebas, al 
personal autorizado por el contratista.  
7.1 Prueba de los dispositivos contra caídas para cabina  
7.1.1  Objeto  
Esta prueba tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento del seguro contra caídas.  
7.1.2  Aparatos y equipo  
- Tacómetro  
- Taladro de velocidad variable  
7.1.3  Procedimientos de prueba  
7.1.3.1  Procedimiento para limitador de velocidad  
Medir la velocidad de disparo del limitador con el tacómetro y debe corresponder a lo siguiente:  
a) 140% de la velocidad nominal para seguro contra caídas de acción instantánea;  
b) 120% de la velocidad nominal para seguro contra caídas de acción instantánea de efecto 
amortiguado, y  
c) 
 siendo v la velocidad nominal en m/s, para los seguros contra caídas  del tipo de 
accionamiento progresivo.  
7.1.3.2  Prueba de interruptor del seguro contra caídas sobre la cabina  
Estando la cabina en marcha a velocidad de inspección se opera manualmente el interruptor, lo que causa 
que se abra o interrumpa el circuito de se guridad.  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
7.1.3.3  Procedimiento de pruebas del seguro contra caídas de la cabina  
Probar los seguros contra caídas con la cabina bajando a su velocidad y capacidad nominales, operar 
manualmente la mordaza del cable en el limitador o cualquier otro dispositiv o que sirva para tal efecto, 
ocasionando que la cabina se detenga por medio de las mordazas aplicadas contra los rieles de guías de la 
cabina. Esta prueba se efectúa por el fabricante previo a la entrega del equipo. El fabricante y/o contratista 
genera un reporte de ajuste que en caso de que la unidad de verificación no presencie dicha prueba, este 
documento se tomará como base para generar una segunda prueba realizada en presencia de la persona 
acreditada y, en su caso, aprobada, disparando el dispositivo en vacío a velocidad de inspección.  
7.1.4  Resultados  
7.1.4.1  Cuando el limitador de velocidad sea llevado a la velocidad de disparo por medio del taladro, el 
dispositivo centrífugo de trabamiento debe accionarse.  
7.1.4.2  Cuando el interruptor del seguro co ntra caídas sea accionado, el elevador detendrá su viaje debido 
al accionamiento del freno electromecánico. Se debe comprobar que la alimentación eléctrica de la máquina 
ha sido interrumpida.  
7.1.4.3  Cuando la mordaza del cable en el limitador de velocidad  es accionada manualmente o por algún 
otro medio, el seguro contra caídas detendrá el viaje del elevador. Se debe comprobar que, al abrir el freno 
electromecánico, la cabina y contrapeso se encuentren detenidos por la acción mecánica del seguro  contra 
caídas. 
Después de que el seguro contra caídas ha sido accionado, liberar la cabina y comprobar que la huella 
dejada en las guías no afecte el funcionamiento del mecanismo para su operación normal. Verificar además el 
funcionamiento de todos los mecanismos par a su operación normal. Asimismo, verificar el funcionamiento de 
todos los mecanismos del seguro contra caídas para cerciorarse que ninguna parte ha sido dañada.  
7.2 Prueba del seguro contra caídas para contrapeso (cuando exista)  
7.2.1  Objeto  
El mismo que e l inciso 7.1.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
7.2.2  Aparatos y equipo  
- Tacómetro  
- Taladro de velocidad variable  
7.2.3  Procedimiento  
Esta prueba debe efectuarse de igual forma que la descrita en el inciso 7.1.3 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
7.2.4  Resultados  
Son los mismos del inciso 7.1.4 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, excepto que en este 
caso se libera el contrapeso  
7.3 Prueba de interruptores de sobrepaso  
7.3.1  Objeto  
Esta prueba se lleva a cabo con el fin de verificar que cuando la cabina rebase sus límites de carrera 
superior e inferior se detenga la marcha de la cabina.  
7.3.2  Aparatos y equipo (no necesario)  
7.3.3  Procedimiento  
Poner en marcha el elevador en sentido ascendente y antes de que el con trapeso haga contacto con los 
amortiguadores en el fondo de la fosa, la cabina debe accionar el interruptor de sobrepaso superior. De igual 
forma debe probarse el interruptor de sobrepaso inferior, verificando que la cabina accione el interruptor antes 
de que la cabina haga contacto con los amortiguadores en el fondo de la fosa.  
7.3.4  Resultados  
Se abre o interrumpe el circuito de seguridad eléctrico del elevador al accionar cualquiera de los 
interruptores de sobrepaso inferior o superior mencionados, con l o que el elevador debe detener su 
funcionamiento.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
7.4 Prueba de trabadores de puertas de piso  
7.4.1  Objeto  
Esta prueba se lleva a cabo con el fin de verificar que el elevador no opere con ninguna puerta de piso 
abierta.  
7.4.2  Aparatos y equipos  
Llave espec ial 
7.4.3  Procedimiento  
7.4.3.1  Para puerta abierta  
Estando alguna puerta de piso abierta debe verificarse visualmente que, al cierre de la misma, el trabador 
electromecánico trabe, previo al cierre del contacto eléctrico. Esta prueba debe efectuarse en ca da una de las 
puertas de piso.  
7.4.3.2  Para puerta cerrada  
Estando la puerta de piso cerrada y el elevador en marcha, abrir una puerta de piso.  
7.4.4  Resultados  
Para el caso del inciso 7.4.3.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, cuando la puer ta se 
cierra, el elevador se pone en marcha previa llamada registrada.  
Para el caso del inciso 7.4.3.2 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, cuando la puerta se 
abre, el elevador debe pararse.  
7.5 Prueba del freno de la máquina  
7.5.1  Objeto  
Esta prueba se lleva a cabo con el fin de verificar que el freno de la máquina es capaz de sostener la 
cabina con su carga nominal más una sobrecarga de 25%.  
7.5.2  Aparatos y equipo  
Contrapesos de prueba equivalentes a la carga nominal más 25%.  
7.5.3  Procedimi ento 
Con el freno aplicado, colocar la carga nominal más el 25% sobre la plataforma de la cabina distribuida en 
cuatro partes, centrada cada una de ellas en cada cuadrante de la línea de centro de la plataforma.  
7.5.4  Resultados  
El freno es capaz de sosten er la cabina en su lugar con la carga nominal más el 25%.  
7.6 Prueba de monitor de caída o inversión de fases sobre carga eléctrica  
7.6.1  Objeto  
El objetivo de esta prueba es verificar que el elevador no opere cuando existan fases de alimentación 
invertida s o faltantes, o que el elevador continúe operando cuando exista una anomalía que genere una 
sobrecarga eléctrica.  
7.6.2  Aparatos y equipo  
- Cronómetro  
7.6.3  Procedimiento  
a) Bloquear una de las fases de alimentación eléctrica al motor y accionar el elevad or, y 
b) Desconectar o invertir alguna fase en el interruptor de alimentación general.  
7.6.4  Resultados  
a) El interruptor de sobrecarga debe dispararse en un lapso de 15 s a 30 s, interrumpiéndose la 
maniobra, o  
b) El monitor de caída o inversión de fases debe abrir el circuito de seguridad eléctrica impidiendo la 
maniobra del elevador.  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
7.7 Prueba de los dispositivos de reapertura de puertas  
7.7.1  Objeto  
Esta prueba se lleva a cabo para verificar la correcta operación de estos dispositivos para proteger a l os 
pasajeros que entren y salgan de la cabina.  
7.7.2  Aparatos y equipo (no necesario)  
7.7.3  Procedimiento  
Al estar cerrando la puerta, interrumpir la operación de cierre, obstruyendo la fotocelda o dispositivo 
similar, o bien, pulsando el botón de abrir pu ertas.  
7.7.4  Resultados  
Al obstruir el cierre de la puerta, ésta detiene su marcha, y reabre puertas. Después de un lapso de 10 s 
como máximo, la puerta inicia nuevamente la operación de cierre.  
7.8 Prueba de funcionamiento de luz de emergencia y dispositi vo de alarma.  
7.8.1  Objeto  
El objeto de esta prueba es verificar el funcionamiento de la luz de emergencia y el dispositivo de alarma.  
7.8.2  Aparatos y equipo (no necesario)  
7.8.3  Procedimiento  
7.8.3.1  Para dispositivo de alarma  
Accionar el dispositivo deb idamente identificado para tal efecto.  
7.8.3.2  Para luz de emergencia  
Desconectar el interruptor principal de iluminación para la cabina.  
7.8.4  Resultados  
Para el caso del inciso 7.8.3.1 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, al ser accionado el 
dispositivo de alarma se debe escuchar el sonido o señal de alarma en el lugar designado.  
Para el caso del inciso 7.8.3.2 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, al ser interrumpido el 
suministro eléctrico de la luz de la cabina, la luz de emergen cia debe encenderse automáticamente.  
7.9 Verificación del sensor sísmico.  
7.9.1  Objeto  
El objeto de esta prueba es verificar el funcionamiento del sensor sísmico mediante una simulación.  
7.9.2  Aparatos y equipo  
No necesario  
7.9.3  Procedimiento  
El sensor sí smico debe ser verificado conforme a las siguientes definiciones:  
a) El sensor sísmico debe estar certificado por un laboratorio acreditado nacional o internacional, y  
b) Por no existir una prueba práctica, sólo se verificará la instalación y simulación de  operación.  
7.9.4  Resultados  
Al simular la operación del sensor, el elevador debe realizar la secuencia prevista en caso de sismo por el 
fabricante y/o contratista.  
7.10 Prueba de funcionamiento de la operación en caso de incendio  
7.10.1  Objeto  
El objeto d e esta prueba es verificar el funcionamiento de la operación en caso de incendio  
7.10.2  Aparatos y equipo (no necesario) Aparatos y equipo (no necesario)  
7.10.3  Procedimiento  
Activar la señal del sistema contra incendio       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
7.10.4  Resultados  
El elevador debe r ealizar la secuencia prevista en el inciso 5.11.10 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana. Al finalizar la secuencia, el elevador debe quedar estacionado en el piso preestablecido, con 
puertas abiertas y sin atender llamadas.  
7.11 Verificación de los receptáculos de toma de corriente del cuarto de máquinas y poleas (cuando 
corresponda)  
7.11.1  Objeto  
El objeto de esta verificación es comprobar que la alimentación de los receptáculos de toma de corriente 
provistos en el cuarto de máquinas y de poleas  (cuando éstos correspondan) se efectúe por el circuito de 
alumbrado.  
7.11.2  Aparatos y equipo (no necesario)  
7.11.3  Procedimiento  
Verificar visualmente que los receptáculos de toma de corriente provistos en el cuarto de máquinas y de 
poleas (cuando éstos correspondan) estén alimentados por un circuito de alumbrado independiente, es decir, 
que éste no dependa del interruptor principal que alimenta al elevador.  
7.11.4  Resultados  
Confirmación de la existencia de receptáculos de toma de corriente.  
8 Informació n Comercial  
En la cabina deben ir impresos en forma clara e indeleble los siguientes datos, como mínimo:  
Nombre o símbolo del fabricante y/o contratista.  
Capacidad en kilogramos (kg) para elevadores de carga, además del número de personas para 
elevadores d e pasajeros.  
La leyenda "HECHO EN MÉXICO" o designación del país de origen.  
Las cabinas de montacargas y montacoches deben llevar una indicación que diga: “Prohibido el transporte 
generalizado de pasajeros”.   
9 Evaluación de la Conformidad  
La evaluación de  la conformidad del producto objeto del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se 
llevará a cabo por unidades de verificación acreditadas y aprobadas, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
10 Vigilancia  
La vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, estará a cargo de la Secretaría de 
Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones  
11 Concordancia con normas internacionales  
Este Proy ecto de Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional, por no 
existir alguna al momento de su elaboración.  
Apéndice “A”  
(Normativo)  
Especificaciones para el constructor  
Los siguientes requerimientos son los mínimos que el fabrica nte y/o contratista debe solicitar al 
constructor, para asegurar que las construcciones estén preparadas para alojar uno o varios elevadores, en 
condiciones de operación conforme a su capacidad nominal.  
A.1. Del cubo  
A.1.1.  Construcción  
El conjunto del cub o debe construirse para soportar las reacciones de la máquina y de los rieles y/o guías 
durante su recorrido normal, en el momento de la actuación del seguro contra caídas y de los amortiguadores 
de acuerdo con las cargas en kg, observando los requerimient os del fabricante y/o vendedor y/o contratista 
del elevador, con las dimensiones indicadas en los planos proporcionados por el fabricante, vendedor  y/o 
contratista.  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
A.1.2.  Paredes  
Todo cubo debe estar perfectamente cerrado mediante paredes de alma llena, y  no debe sufrir 
deformación elástica mayor a 15 mm y permanente mayor a 1 mm, ante una fuerza de 1000 N aplicada 
perpendicularmente a la pared en cualquier punto de sus caras y distribuida uniformemente sobre una 
superficie redonda o cuadrada de 0.09 m2. 
En el caso de que se utilicen paneles de vidrio como paredes, estos deben ser de material de vidrio 
laminado y no debe sufrir deformación permanente alguna ante una fuerza de 1000 N aplicada 
perpendicularmente a la pared en cualquier punto de sus caras y di stribuida uniformemente sobre una 
superficie redonda o cuadrada de 0.09 m2. 
Las paredes deben estar construidas con materiales incombustibles duraderos, con una resistencia 
mínima de dos horas al fuego y que no originen polvo con superficies a paño o con p royecciones o nichos no 
mayores de 0.15 m.  
Para proyecciones o nichos mayores a 0.15 m, se debe instalar una protección para prevenir que 
personas puedan pararse o dejar objetos en éstas proyecciones o nichos.  
Se exceptúan de esta especificación los cubos de los elevadores panorámicos en los que se permite el 
cubo abierto parcialmente, la altura mínima de los muros en los lugares de acceso al público en cubos 
parcialmente abiertos es de 3.5 m, del lado de la puerta de acceso y en los otros lados del cubo de be ser de al 
menos 2.5 m de altura, asegurando que siempre tenga una distancia mínima de 0.5 m entre los muros y las 
partes móviles del elevador.  
A.1.2.1  Aberturas  
Sólo se permiten las siguientes aberturas:  
a) Accesos para puertas de cubo, según se especif ica en la parte correspondiente de este capítulo;  
b) Aberturas permanentes entre el cubo y el cuarto de máquinas o de poleas deflectoras cuando 
corresponda, y  
c) Entradas de emergencia, según especificaciones del fabricante y/o contratista.  
d) Abertura par a colocar rejilla de ventilación en cubo, para máquina de tracción en el sobrepaso para 
equipos sin cuarto de máquinas de un área mínima (según el requerimiento de fabricante), con el fin 
de asegurar el flujo adecuado de aire en beneficio de pasajeros, tra bajadores y del equipo mismo.  
Para zonas de alta temperatura en el cubo, la ventilación forzada será requerida o lo que recomiende el 
fabricante.  
A.1.3.  Fosas  
A.1.3.1  Construcción y funcionamiento  
La parte inferior del cubo debe estar constituida por una f osa, cuyo fondo sea nivelado, con una pendiente 
máxima de 2%. La fosa debe ser impermeable a la filtración de agua y/o contar con dispositivo para drenado 
de agua y debe estar debidamente alumbrada (mínimo de 150 luxes, que equivale a 75 -100 watts, que no 
genere fuente de calor excesiva y sombras, de preferencia protegido) con alimentación independiente de la 
alimentación del elevador. Cuando se instalen grupos de elevadores en un espacio común, las fosas de éstos 
deben estar separadas por un elemento conti nuo (muro o elemento semirrígido), el cual se instalará a partir 
del nivel de fosa y hasta una altura de 2.5 m a partir del nivel del último piso inferior.  
Para la fosa que exceda de 0.90 metros de profundidad siempre debe preverse una escalera fija, abati ble 
(con contacto de seguridad) o portátil (dedicada para cada equipo), accesible desde el último nivel inferior de 
la puerta de piso del cubo, para permitir al personal especializado, el descenso al fondo de la fosa de manera 
segura. Esta escalera no debe  interferir en el espacio de los elementos móviles del elevador. Para fosas 
mayores a 2.5 m de profundidad, se debe contemplar para el acceso a fosa, una puerta de seguridad 
separada del cubo o bien una puerta para ingreso directo a fosa con micro de segur idad.  
Para casos especiales se debe diseñar una solución entre cliente y fabricante. Si el mecanismo de 
descenso a fosa interfiere con la proyección del sistema de elevación en general, debe contar con dispositivos 
de seguridad para evitar colisión.  
A.1.4.  Usos del cubo  
El cubo debe ser destinado exclusivamente al servicio del elevador.  
El cubo no debe contener canalizaciones, tuberías o el (elementos ajenos al servicio del mismo, inclusive 
en el interior de sus paredes.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
A.2. Del cuarto de máquinas y de pol eas (cuando existan)  
A.2.1.  Del cuarto de máquinas (cuando exista)  
A.2.1.1 Locales (cuando existan)  
Las máquinas y demás componentes sólo deben ser accesibles al personal autorizado y deben hallarse en 
locales exclusivos o dentro del cubo, para el servicio  del elevador.  
A.2.1.2 Accesos  
Los accesos al interior de los cuartos de máquinas y de poleas (cuando existan) deben estar iluminados y 
su ingreso a ellos debe ser fácil, sin necesidad de pasar por un local privado.  
El acceso del personal al cuarto de máqu inas (cuando exista) debe efectuarse mediante escaleras fijas 
con un ancho mínimo de 1.00 m y con una inclinación no mayor de 30º respecto a la horizontal.  
Se deben proveer medios de acceso para permitir la maniobra de montaje del material pesado, la retir ada 
del material deteriorado y su sustitución, sin que haya dificultades ni riesgo de accidente, conforme a solicitud 
y dimensiones del fabricante y/o contratista.  
En el caso de equipos sin cuarto de máquinas se debe garantizar el acceso al cubo en el últi mo o 
penúltimo nivel y deben estar iluminados y su ingreso a ellos debe de ser fácil, sin necesidad de pasar por un 
local privado.  
A.2.1.3  Construcción y equipo  
A.2.1.3.1  Construcción  
Los locales (cuando existan) deben estar construidos de forma que puedan  soportar los esfuerzos 
originados por el movimiento normal del elevador. Deben utilizarse materiales duraderos que eviten la 
formación del polvo y su piso debe ser antiderrapante.  
A.2.1.4  Dimensiones  
a) La altura libre del local debe ser como mínimo de 2. 0 m; 
b) Encima de los elementos de la máquina animados de movimiento, debe quedar un espacio libre con 
altura mínima de 0.6 m, y  
c) Cuando el local de máquinas conste de varios niveles y su altura difiera en más de 0.5 m, deben 
colocarse escalones para el acceso al desnivel y además debe colocarse un barandal perimetral en 
todo el desnivel, cuando éste exceda de 0.9 m.  
A.2.1.5  Puertas  
Las puertas de acceso deben tener una altura mínima de 2.0 m y un ancho mínimo de 1.0 m.  
El paso libre de los registros de a cceso debe ser como mínimo de 1,0 m2 con un ancho mínimo de 1.0 m.  
Cuando estén cerrados los registros deben ser capaces de soportar mínimo 200 kg en cualquier punto y 
deben contar con la señalización respectiva (etiqueta que indique capacidad máxima a sop ortar en kg)  y 
deben abrirse hacia arriba.  
A.2.1.6  Aberturas en el piso  
Solo se permiten aberturas en las bancadas de cimentación y en el piso del local destinadas a la caída de 
cables, y deben ser reducidas al mínimo, de modo que se evite al máximo el pel igro de caída de objetos.  
A.2.1.7  Condiciones de ventilación y temperatura  
a) Los locales deben tener ventilación natural o forzada filtrando el ambiente externo contaminado;  
b) El aire que proceda de locales ajenos a los elevadores no debe ser evacuado po r los cuartos de 
máquinas, y  
c) Las condiciones de ventilación y temperatura deben garantizar una temperatura máxima de 40 
grados Celsius.  
A.2.1.8  Iluminación  
a) La iluminación eléctrica de los cuartos de máquinas debe ser como mínimo de 150 luxes a nivel del 
piso. Este circuito debe alimentarse de manera independiente al interruptor principal del elevador, y  Lunes 28 de mayo de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
b) Un interruptor colocado en el interior (cercano a la puerta de acceso del cuarto de máquinas) a una 
altura apropiada, debe permitir, la iluminación  del local. Debe proveerse uno o más receptáculos de 
toma de corriente.  
A.2.1.9  Maniobras de instalación y mantenimiento  
Debe proveerse en el (los) lugar(es) designado(s) por el fabricante y/o contratista, debidamente 
dispuestos, uno o varios soportes metá licos o ganchos de izaje para permitir las maniobras de montaje del 
material pesado y, en su caso, el retiro del material deteriorado y su sustitución, así como trampas o salidas 
adecuadas.  
En el caso de ganchos de izaje y/o soportes metálicos, estos deben  tener una etiqueta que señalice la 
capacidad en kg - f que soporte.  
A.2.1.10  Eléctricas  
A.2.1.10.1  Interruptores principales  
a) Los cuartos de máquinas o la zona de interruptores del elevador deben tener para cada elevador un 
interruptor principal, capaz d e interrumpir el funcionamiento del elevador. Dicho interruptor debe estar 
provisto para la intensidad de corriente más elevada en las condiciones normales de uso del 
elevador, conforme a requerimientos del fabricante y/o contratista del elevador y dicho i nterruptor 
debe quedar en posición estable tras la conexión y desconexión;  
b) Este interruptor no debe cortar los circuitos que alimentan;  
b.1.) El alumbrado de la cabina y su ventilación eventual;  
b.2.) La toma de corriente sobre el techo de la cabina;  
b.3.) El alumbrado de los locales de máquinas y poleas (cuando existan), y  
b.4.) La toma de corriente en el local de máquinas (cuando exista).  
b.5.) Alumbrado de cubo. La iluminación eléctrica a lo largo del cubo debe ser como mínimo  de 150 
luxes. Este circu ito debe alimentarse de manera independiente al interruptor principal del elevador, y  
c) La palanca de mando del interruptor principal debe ser rápida, fácilmente accesible desde la entrada del 
cuarto de máquinas (cuando exista) y debe permitir la identifi cación segura del elevador correspondiente, 
cuando existan varios elevadores en el cuarto de máquinas.  
A.2.1.10.2  Alumbrado  
A.2.1.10.2.1  Alimentación eléctrica  
La tensión de alimentación para el alumbrado de la cabina y de los locales de máquinas (cuando 
corresponda) debe ser de 127 v o 220 v de corriente alterna ± 10%. La máquina debe alimentarse 
independientemente, o bien, con otro circuito que alimente la máquina, conectada antes del interruptor general 
o de los interruptores generales previstos en el in ciso A.2.1.10.1 del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana.  
A.2.1.10.2.2  Interrupción  
El circuito de alumbrado debe estar provisto de un interruptor colocado en el cuarto de máquinas (cuando 
exista), que permita la interrupción de la alimentación en f orma independiente para el alumbrado de la cabina, 
alumbrado del cubo y para el alumbrado del cuarto de máquinas o zona de interruptores.  
A.2.2  Del cuarto de poleas (cuando exista)  
A.2.2.1  Construcción  
Los locales (cuando existan) deben ser construidos de tal forma que soporten las cargas y los esfuerzos a 
los cuales sean sometidos normalmente. Deben ser de materiales duraderos, que eviten la formación de polvo 
y el piso debe ser antiderrapante, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o contratis ta. 
A.2.2.2  Dimensiones  
La altura interior bajo el techo debe ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o contratista.  
A.2.2.3  Puertas  
Las puertas de acceso deben estar de acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o contratista.  
Cuando e l acceso sea mediante puertas de trampa, el paso libre de éstas debe ser como mínimo  de 0.8 m 
x 0.8 m y el ingreso debe realizarse por medio de una escalera.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 28 de mayo de 2018  
Cuando estén cerrados los registros, deben ser capaces de soportar un peso de 200 kg y deben conta r 
con la señalización respectiva (etiqueta que indique capacidad máxima a soportar en kg) y deben abrirse 
hacia arriba.  
A.2.2.4  Aberturas en el piso  
Solo se permiten aberturas en las bancadas de cimentación y en el piso del local destinadas a la caída de 
cables, y deben ser reducidas al mínimo, de modo que se evite al máximo el peligro de caída de objetos.  
A.2.2.5  Iluminación  
a) La iluminación eléctrica debe ser como mínimo de 150 luxes a nivel del piso. Este circuito debe 
alimentarse de manera independient e al interruptor principal del elevador, y  
b) Un interruptor colocado en el interior (cercano a la puerta de acceso del cuarto de poleas) y a una 
altura apropiada, debe permitir, la iluminación del local. Debe proveerse uno o más receptáculos de 
toma de co rriente  
A.3 Lugar de resguardo de materiales.  
El área mínima del lugar de resguardo debe ser de 30 m2 por unidad de instalación, contar con iluminación 
y suministro de energía eléctrica de 127 V, en zona confinada libre de filtraciones. Debe estar construi da de tal 
forma que garantice la salvaguarda de los materiales.  
El acceso debe de especificarse con el fabricante o al menos debe tener mínimo de 2.50 m.  
El acceso debe ser restringido al personal autorizado.  
12 Bibliografía  
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
publicada en el Diario Oficial de la  Federación el 1 de julio de 1992 y sus reformas.  
• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de enero de 1999 y sus reformas.  
• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de enero de 2004.  
• NMX -Z-013-SCFI -2015, Guía para la estructuración y redacción de normas, p ublicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.  
• EN81 -20:2014: Safety rules for the construction and installation of lifts -Lifts for the transport of 
persons and goods.  
Transitorios  
PRIMERO. - El presente Proyecto de Norma Oficia l Mexicana, una vez que sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación como Norma Definitiva, entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al día  de su 
publicación.  
SEGUNDO .- El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publi cado en el Diario 
Oficial de la Federación como Norma Definitiva, y entre en vigor, cancelará y sustituirá a la Norma Oficial 
Mexicana NOM -053-SCFI -2000, Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga -Especificaciones de 
seguridad y métodos de pr ueba para equipos nuevos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
abril de 2001.  
TERCERO. - Los certificados de conformidad que se expidieron conforme a la  NOM -053-SCFI -2000, 
Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga -Especifi caciones de seguridad y métodos de prueba 
para equipos nuevos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2001, una vez que el 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como Norma 
Definitiva, mantendrán su vigencia, hasta el término señalado en ellos y no podrán utilizarse para ampliar 
nuevos modelos en la misma familia.  
CUARTO. - Los laboratorios y los Organismos de Certificación de Producto podrán iniciar los trámites 
de acreditaci ón y aprobación al día siguiente en que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se 
publique en el  Diario Oficial de la Federación como Norma Definitiva.  
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2017 .- El Director General de Normas y Presidente del Comité  
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina .- 
Rúbrica.