Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 SECRETARIA  DE MEDIO  AMBIENTE  Y RECURSOS  NATURALES  
PROYECTO de  Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -011-ASEA -2018, Bodegas de distribución y bodegas de 
expendio de gas licuado de petróleo, mediante recipientes portátiles y recipientes transportables sujetos  a presión.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: E stados Unidos Mexicanos. - SEMARNAT. - Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. - ASEA. - Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.  
PROYECTO DE NOR MA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -011-ASEA -2018, BODEGAS DE DISTRIBUCIÓN Y 
BODEGAS DE EXPENDIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, MEDIANTE RECIPIENTES PORTÁTILES  Y 
RECIPIENTES TRANSPORTABLES SUJETOS A PRESIÓN.  
LUIS REYNALDO VERA MORALES, Director Ejecutivo de la Agenc ia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
con fun damento en el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo, del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de l a Federación el 20 de diciembre de 2013, y en lo 
dispuesto por los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XI, inciso d), 5o., fracciones III, IV, VI y XXX, 6o., fracciones I, 
incisos a) y d), y II, inciso a), 27 y 31, fracciones II, IV y VIII, de la Ley de la A gencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 1o., 95 y 129 de la Ley de 
Hidrocarburos; 1o., 2o., fracción I, 17 y 26, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., y 4o., 
de la Ley Fede ral de Procedimiento Administrativo; 1o., 38, fracciones II y IX, 40, fracciones I, III, XIII y XVIII, 
41, 43, 44, 46, 47, fracción IV, 73 y 74, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 28, 33 y 34, 
del Reglamento de la Ley Federal sobre Me trología y Normalización; 1o., fracción II, 2o., fracción XXXI,  inciso 
d) y segundo párrafo, 5o., fracción I, 8o., fracción III, 41, 42, 43, fracción VIII, y 45 BIS, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o., y 3o ., fracciones I, V, XX y XLVII, del 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente  del 
Sector Hidrocarburos, y  
CONSIDERANDO  
Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federaci ón el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía, en cuyo artículo Transitorio Décimo Noveno se establece como mandato al Congreso de 
la Unión realiza r adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autono mía técnica y de gestión; con atribuciones para 
regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, 
las instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantela miento y 
abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos y emisiones contaminantes.  
Que de conformidad con lo establecido del artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 201 4, la industria del Sector Hidrocarburos es de exclusiva 
jurisdicción federal, por lo que en consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las 
disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionada s con el 
desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida 
industria.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos emitir 
la regulación y la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, así como 
de protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarb uros, a fin de promover, aprovechar y desarrollar 
de manera sustentable las actividades de dicha industria y aportar los elementos técnicos para el diseño y la 
definición de la política pública en materia energética, de protección al medio ambiente y recur sos naturales.  
Que el 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la cual se 
establece que la Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las Instalaciones 
del Sector Hidrocarburos.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el 
que se detalla el conjunto de facultades que debe ejercer esta Agencia.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción II, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización p ublicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1992, corresponde a las 
dependencias según su ámbito de competencia, expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias 
relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 fracciones I y XIII de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas tienen entre otras las finalidades de establecer 
las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio 
ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales, y las caracter ísticas y/o 
especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, 
comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de 
comunicaciones, de seguridad o d e calidad y particularmente cuando sean peligrosos.  
Que el 20 de mayo de 2009, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 
NOM -002-SESH -2009, Bodegas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción, operación y condicione s de 
seguridad.  
Que derivado de la Reforma Constitucional en materia de Energía y el artículo Transitorio Quinto de la Ley 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
la Norma Oficial Mexicana NOM -002-SESH -2009, Bodegas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción, 
operación y condiciones de seguridad, fue transferida a la Agencia, ya que contiene elementos de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente competenc ia de esta Autoridad.  
Que dicha Norma Oficial Mexicana, fue inscrita a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para su 
modificación en el Programa N acional de Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
febrero de 2017.  
Que debido a la nueva arquitectura institucional, es necesario modificar las especificaciones técnicas de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y prever las especificaciones necesarias para la protección al medio 
ambiente; en el diseño, construcción, operación y mantenimiento, cierre y desmantelamiento, que deben 
cumplir las Bodegas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, mediante Recipientes Portátile s y 
Recipientes Transportables sujetos a presión, con el objeto de garantizar la seguridad de las personas, las 
instalaciones y la protección al medio ambiente.  
Que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -011-ASEA -2018, Bodegas de 
Distribuc ión de Gas Licuado de Petróleo, mediante Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables 
sujetos a presión, cancela y sustituye a la Norma Oficial Mexicana NOM -002-SESH -2009, Bodegas de 
Distribución de Gas L.P. Diseño, construcción, operación y condici ones de seguridad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2009.  
Que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue presentado con su Análisis de Impacto 
Regulatorio y aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización  de Seguridad Industrial y 
Operativa y protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos en su decimoprimera sesión extraordinaria 
celebrada el día 26 de noviembre de 2018, para su publicación como Proyecto ya que cumplió con todos y 
cada uno de los re quisitos necesarios para someterse al período de consulta pública.  
Que en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, se publica en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de P royecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY -NOM -011-ASEA -2018, Bodegas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, mediante 
Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión, con el fin de que dentro de los 60 días 
naturales siguientes a su publicación, los interesados presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 (Periférico S ur), Jardines en la Montaña, Ciudad 
de México. C.P. 14210, México o bien, al correo electrónico: jose.contreras@asea.gob.mx.  
Que durante el plazo aludido en el párrafo anterior, el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente 
estará a disposición del pú blico en general para su consulta en el domicilio señalado, de conformidad con el 
artículo 45 del citado ordenamiento.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 Ciudad de México, a los diez días del mes de enero de dos mil diecinueve. - El Director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Seguridad Indu strial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos , Luis Reynaldo Vera Morales .- Rúbrica . 
En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien expedir el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -011-ASEA -2018, BODEGAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y BODEGAS DE EXPENDIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, MEDIANTE 
RECIPIEN TES PORTÁTILES Y RECIPIENTES TRANSPORTABLES SUJETOS A PRESIÓN  
PREFACIO  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización en Materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambie nte del Sector 
Hidrocarburos, con la colaboración de los siguientes organismos e instituciones:  
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.  
Secretaría de Energía.  
Comisión Reguladora de Energía.  
Procuraduría Federal del Consumidor.  
Cámara Regional del Gas, A. C.  
Asociación de Distri buidores de Gas LP del Interior, A.C.  
Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, A. C.  
Asociación Mexicana de Profesionales en Gas, A. C.  
Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, A.C.  
Asociación Na cional de Organismos de Inspección, A.C.  
Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, A.C.  
Instituto Mexicano del Petróleo.  
Instituto Politécnico Nacional.  
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
1. Objetivo  
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
5. Diseño  
6. Construcción  
7. Operación y mantenimiento  
8. Cierre y Desmantelamiento  
9. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  
10. Grado de concordancia con normas internacionales  
11. Vigilancia  
TRANSITORIOS  
Apéndice A (Normativo): Planos  
Apéndic e B (Normativo): Señales y avisos  
12. Bibliografía  
1. Objetivo       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
Establece las especificaciones técnicas de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al 
medio ambiente que deben cumplir las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio de Gas Li cuado de 
Petróleo mediante Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión; en las etapas  de 
diseño, construcción, operación y mantenimiento, cierre y desmantelamiento.  
2. Campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana es  aplicable a todo el territorio nacional y es de observancia 
obligatoria para todos los Regulados que lleven a cabo las etapas de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento, cierre y desmantelamiento de Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio de  Gas 
Licuado de Petróleo, mediante Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión.  
Las especificaciones y disposiciones de protección al medio ambiente establecidas en este Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, no son aplicables a aque llos proyectos de Bodegas de Distribución y Bodegas de 
Expendio de Gas Licuado de Petróleo que pretendan ubicarse en áreas naturales protegidas o con vegetación 
forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales, zonas donde existan 
bosques, desiertos, sistemas ribereños, lagunares y en áreas consideradas como zonas de refugio y de 
reproducción de especies migratorias, en áreas que sean el hábitat de especies sujetas a protección especial, 
amenazadas, en peligro de extinción o  probablemente extintas en el medio silvestre de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana NOM -059-SEMARNAT -2010 o aquella que la modifique o sustituya.  
3. Referencias  
Los siguientes documentos normativos o aquellos que los modifiquen o sustituyan son indispen sables para 
la aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  
NOM -001-SEDE -2012  Instalaciones eléctricas (utilización).  
NOM -001-SEMARNAT -1996  Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en agu as y bienes nacionales.  
NOM -002-SEMARNAT -1996  Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado.  
NOM -059-SEMARNAT -2010  Protección ambiental -Especies nativas de México de flo ra y fauna 
silvestres -Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio -Lista de especies en riesgo.  
4. Definiciones  
Para efectos de la aplicación e interpretación del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se 
aplicarán lo s conceptos y definiciones previstas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y su Reglamento, en la Ley de Hidrocarburos y el 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Títu lo Tercero de la Ley de Hidrocarburos, en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así 
como en las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la Agencia y l as definiciones 
siguientes:  
4.1. Agencia:  La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.  
4.2. Análisis de Riesgo:  La aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, analizar, 
evaluar y generar alternativas de mitigación y control de los riesgos significativos asociados con equipos 
críticos y los procesos.  
4.3. Área de almacenamiento: Área de la Bodega de Distribución o de la Bodega de Expendio destinada 
a la guarda de Recipientes Portáti les y Recipientes Transportables sujetos a presión.  
4.4. Área de carga y descarga: Lugar de las Bodegas de Distribución, destinado a las maniobras de 
carga y descarga de Recipientes Portátiles o Recipientes Transportables sujetos a presión en Vehículos de 
Reparto.  
4.5. Área de Recipientes con fuga: Área de las Bodegas de Distribución, destinado para ubicar los 
Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión que presenten fuga.  
4.6. Área de venta: Área de las Bodegas de Expendio, destin ada a la entrega al público de Gas Licuado 
de Petróleo mediante Recipientes Portátiles.  
4.7. Bodega de Distribución: Instalación destinada a la distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante 
la guarda de Recipientes Portátiles y Recipientes Transportable s sujetos a presión para su posterior envío en 
Vehículos de Reparto a otras Bodegas o a las instalaciones de aprovechamiento.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 4.8. Bodega de Expendio: El establecimiento destinado al Expendio al Público de Petrolíferos a presión 
envasados previamente por e l Distribuidor, en Recipientes Portátiles.  
4.9. Cierre: Etapa de desarrollo de un Proyecto del Sector Hidrocarburos, en la cual una Instalación deja 
de operar de manera temporal o definitiva, en condiciones seguras y libre de Hidrocarburos, Petrolíferos o 
cualquier producto resultado o inherente al proceso, o que cumpla con los máximos valores de concentración 
establecidos en la regulación correspondiente.  
4.10. Competencia del personal: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y  
habilidades.  
4.11. Desmantelamiento: Etapa en la que se realiza la remoción total o parcial, el desarmado y 
desmontaje en el sitio, o la reutilización y disposición segura de equipos y accesorios de una Instalación.  
4.12. Director Responsable de Obra: Profesional que es titular del proyecto ejecutivo ante la autoridad 
correspondiente y responsable de la ejecución de la obra civil para la correcta aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones técnicas, legales y normativas que incidan o se relacionen con l a construcción y la utilización 
de bienes y prestación de Servicios.  
4.13. Gabinete: Mueble diseñado para estibar, almacenar y resguardar Recipientes Portátiles en las áreas 
de almacenamiento.  
4.14. Ley: La Ley  de la Agencia Nacional de Seguridad Industria l y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.  
4.15. Lugares de concentración pública: Los destinados a actividades de esparcimiento, deportivas, 
educativas, de trabajo, comerciales, de salud, además de cualquier otra área abierta en donde s e reúna 
público.  
4.16. NPT:  Nivel de piso terminado.  
4.17. Módulo: Sección del área de almacenamiento, destinada para agrupar Recipientes Portátiles y 
Recipientes Transportables sujetos a presión.  
4.18. Recipiente Portátil: El envase utilizado para la Dist ribución o Expendio al Público de Gas Licuado 
de Petróleo y otros Petrolíferos, cuyas características de seguridad, peso y dimensiones, permiten que pueda 
ser manejado manualmente por Usuarios Finales en términos de las normas oficiales mexicanas.  
4.19. Re cipiente Transportable sujeto a presión: El envase utilizado para contener Gas Natural licuado 
o comprimido, así como Gas Licuado de Petróleo y otros Petrolíferos, que, por sus características de 
seguridad, peso y dimensiones, debe ser manejado manualmente  por personal capacitado del Permisionario, 
en términos de las normas oficiales mexicanas.  
4.20. Regulados: Las empresas productivas del Estado, las personas físicas y morales de los sectores 
público, social y privado que realicen actividades reguladas y m ateria de la Ley.  
4.21. Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus 
consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o la comunidad.  
4.22. Vehículo de Reparto: El medio utilizado para la Distribución a través de Recipientes Transportables 
sujetos a presión y Recipientes Portátiles  
5. Diseño  
El Regulado debe integrar en el proyecto de las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio de Gas 
Licuado de Petróleo, la siguiente información documental.  
5.1. Capacidad de almacenamiento.  
La capacidad máxima de almacenamiento, para cada tipo de bodega, debe ser la siguiente:  
a) Bodega de Distribución: 50 000 kg de Gas Licuado de Petróleo en Recipientes Portátiles y 
Recipientes Transportables sujetos a presión, y  
b) Bodega de Expendio: 1 500 kg de Gas Licuado de Petróleo en Recipientes Portátiles.  
5.2. Requisitos del proyecto  
La documentación del Proyecto para la etapa de Diseño de las Bodegas de Distribución y Bodegas de 
Expendio debe de estar integrada por las m emorias técnico descriptivas, planos de cada especialidad (civil,      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
eléctrico y contra incendio) y las especificaciones de diseño. Dichos planos y memorias deben contener la 
información siguiente:  
a) Nombre, razón o denominación social y firma autógrafa del Regulado o su representante legal;  
b) Marca comercial y domicilio de la bodega;  
c) Las coordenadas geográficas o Universal Terminator Mercator de la bodega;  
d) Fecha de elaboración.  
5.3. Planos  
Los planos del proyecto deben cumplir con lo establecido en el  Apéndice A, e indicar como mínimo lo 
siguiente:  
5.3.1. Civil:  
a) Croquis de localización de la bodega;  
b) Según el tipo de bodega, la ubicación de las Áreas de venta, Área de almacenamiento, Gabinetes, 
Módulos, estantes, pasillos, accesos, salidas de emer gencia, Área de carga y descarga, protecciones 
contra impacto vehicular, Áreas de recipientes con fuga, extintores, rutas de evacuación y de 
emergencia y cualquier otra área que haya sido considerada en el proyecto;  
c) Las distancias entre las áreas y los elementos externos de las Bodegas de Distribución y las 
Bodegas de Expendio, según corresponda, mismas que deben estar acotadas;  
d) Las construcciones, materiales y elementos utilizados en el proyecto;  
e) Los medios utilizados para delimitar la bodega;  
f) Actividades de los terrenos colindantes, y  
g) Las instalaciones, hidráulica, sanitaria y drenaje pluvial.  
5.3.2. Eléctrico:  
a) Diagrama  unifilar  general;  
b) Cuadros  de carga en  instalaciones  de fuerza  y alumbrado;  
c) Cuadro  con las características  de los elementos  eléctricos, e  
d) Identificación de la clasificación de áreas peligrosas y no peligrosas.  
5.3.3. Sistema contra incendio:  
De acuerdo con el tipo de bodega, los planos deben indicar:  
a) La localización de extintores, y de acuerdo con la capacidad de l proyecto, el sistema fijo contra 
incendio que incluya, según se especifique, los hidrantes y/o monitores con sus radios de cobertura, 
bombas de agua, red contra incendio, tuberías, instrumentación, toma siamesa, cisterna o tanque de 
almacenamiento de agu a y sistema de aspersión;  
b) La localización de detectores donde se indique su radio de cobertura, y de alarmas audibles y 
visibles;  
c) Las rutas de evacuación y señalización de seguridad, y  
d) El isométrico a línea sencilla o doble de la tubería contra in cendio, sin escala, con acotaciones y 
diámetro de las tuberías, indicando todos sus componentes.  
5.4. Memorias técnico descriptivas  
El proyecto de las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio debe contar con la información de las 
memorias técnico desc riptivas de las especialidades: civil, eléctrico y contra incendio. Cada memoria debe 
contener una descripción general, datos usados como base para cada especialidad, cálculos y mencionar las 
normas, códigos y estándares aplicados.  
5.4.1. Proyecto de obra civil 
La memoria técnico descriptiva del proyecto arquitectónico debe ser desarrollada por el Director 
Responsable de Obra, considerando el estudio de mecánica de suelos y de topografía para la obra civil.  
5.4.2. Proyecto eléctrico  
La memoria técnico descr iptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la 
especialidad eléctrica, cálculos y mencionar las normas y/o estándares empleados.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 El cálculo de la Instalación eléctrica debe realizarse de acuerdo a la clasificación de áreas pel igrosas del 
grupo D, clase I, división 2, establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM -001-SEDE -2012 o aquella que la 
modifique o sustituya.  
5.4.3. Proyecto contra incendio  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados  como base para la 
especialidad de contra incendio, cálculos, normas y/o estándares empleados.  
Según el tipo de bodega, la memoria técnico descriptiva de un sistema fijo contra incendio debe contener 
como mínimo:  
a) El cálculo considerando el peor escenari o, en donde se determine la mayor demanda de agua del 
área de cobertura;  
b) El cálculo de las bombas de agua contra incendio, donde se determine el gasto y presión requerida 
para proporcionar la protección al peor escenario, incluyendo el requerido para el  enfriamiento de los 
recipientes y para los apoyos adicionales, mediante hidrantes, monitores o sistema de aspersión de 
agua, y  
c) El cálculo del tanque o cisterna de agua contra incendio, donde se determine la capacidad de 
almacenamiento de agua contra in cendio, suficiente para combatir ininterrumpidamente el incendio 
del peor escenario.  
5.5. Especificaciones del proyecto  
Previo a la construcción de las Bodegas de Distribución o Bodegas de Expendio, se debe contar con un 
Análisis de Riesgo del diseño del p royecto de conformidad con la regulación que emita la Agencia.  
El Análisis de Riego debe tomar en consideración los escenarios probables internos y externos e 
inventarios de materiales inflamables peligrosos propios o sinérgicos por instalaciones cercanas y atender las 
recomendaciones derivadas.  
No se deben instalar o edificar bodegas sobre los techos de construcciones, ni en áreas por las que 
crucen líneas eléctricas de alta tensión o ductos de conducción de sustancias inflamables o explosivas. Para 
efecto s de lo anterior, las líneas o ductos señalados, en caso de existir éstos, deben estar distanciados a no 
menos de 15 m a partir del eje vertical de la tangente de cualquier Instalación, mueble o equipo de la bodega.  
Si el predio se encuentra en zonas susce ptibles de deslaves, partes bajas de lomeríos, terrenos con 
desniveles o terrenos bajos, se deben definir las medidas necesarias para proteger la bodega.  
El proyecto de diseño debe atender además de las especificaciones establecidas en el capítulo de 
const rucción, las siguientes:  
5.5.1. Civil 
a) Las Bodegas de Distribución debe contar, como mínimo, con las siguientes áreas:  
1) Área de almacenamiento;  
2) Área de carga y descarga;  
3) Área de Recipientes con fuga;  
4) Accesos, circulaciones y estacionamientos;  
5) Cuarto de control eléctrico, y  
6) Sistema de drenajes.  
b) Las Bodegas de Expendio deben contar, como mínimo, con las siguientes áreas:  
1) Área de almacenamiento;  
2) Accesos y circulaciones;  
3) Cuarto de control eléctrico, y  
4) Área de venta.  
c) Diseño d e Gabinetes y estantes:  
1) Deben estar fabricados de un material incombustible que soporte el peso de los Recipientes 
Portátiles llenos de Gas Licuado de Petróleo, de tal forma que al ser éstos almacenados, los 
entrepaños o niveles del Gabinete o estante c onserven un nivel horizontal y paralelo respecto al 
NPT;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
2) Contar con un espacio de al menos 0.20 m entre la parte más alta de los Recipientes Portátiles 
almacenados, colocados en posición vertical con la válvula orientada hacia arriba y el entrepaño, 
plataforma o nivel próximo superior del Gabinete o estante;  
3) Para el caso de los Gabinetes, contar con malla, herrería u otro medio de protección de material 
incombustible que permita la ventilación y evite su manipulación o disposición no controlada por 
personas distintas al personal de la bodega; así como al menos una puerta o acceso de material 
incombustible, para introducir y sacar los Recipientes Portátiles de forma segura. Las puertas o 
accesos pueden ser corredizos o abatibles hacia el exterior del Ga binete;  
4) En el caso de los estantes, éstos deben contar con rodapiés de altura mínima de 0.10 m, a partir 
del segundo nivel de entrepaños, de tal forma que prevengan la caída de Recipientes Portátiles 
fuera del estante, y  
5) Cada Gabinete o estante, debe  tener una capacidad máxima de almacenamiento de hasta  400 
kg de contenido neto de Gas Licuado de Petróleo.  
d) Diseño de protecciones contra impacto vehicular, de acuerdo con el elemento de protección contra 
impacto vehicular utilizado, éste debe cumplir con las siguientes especificaciones:  
1) Postes  
Deben estar espaciados no más de 1.00 m entre caras interiores, enterrados verticalmente no 
menos de 0.90 m bajo NPT, con altura mínima de 0.90 m sobre NPT. Deben ser de cualquiera 
de los siguientes materiales : 
a. Concreto armado: de al menos 0.20 m de diámetro;  
b. Tubería de acero al carbono: Cédula 80, de al menos 10.20 cm de diámetro nominal, y  
c. Tubería de acero al carbono: Cédula 40, de al menos 10.20 cm de diámetro nominal, rellena 
con concreto.  
2) Muret es de concreto armado  
 Deben estar espaciados no más de 1.00 m entre caras laterales, enterrados verticalmente no 
menos de 0.40 m bajo el NPT, con altura mínima de 0.75 m sobre NPT y al menos 0.20 m de 
espesor. Se permite también el murete corrido.  
3) Protecciones en forma de grapas “U”  
 Se debe emplear tubería de acero al carbono, cédula 40 con o sin costura, de al menos 10.20 
cm de diámetro nominal, enterradas verticalmente no menos de 0.90 m bajo NPT. La parte alta 
del elemento horizontal debe quedar a u na altura mínima de 0.75 m sobre NPT. La separación 
máxima entre las caras de cada grapa, y entre grapas, deberá ser de 1.00 m.  
5.5.2. Eléctrico  
El sistema eléctrico y de iluminación de las áreas donde se almacene Gas Licuado de Petróleo en 
Recipientes Por tátiles o Recipientes Transportables sujetos a presión, debe ser de acuerdo a la clasificación 
de áreas peligrosas del grupo D, clase I, división 2, establecidas en la Norma Oficial Mexicana  NOM -001-
SEDE -2012 o aquella que la modifique o sustituya.  
5.5.3.  Sistema contra incendio  
Las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio deben estar protegidas mediante un sistema contra 
incendio cuya finalidad sea detectar, alarmar, controlar, mitigar y/o minimizar las consecuencias de fugas, 
derrames, incendios o e xplosiones del Gas Licuado de Petróleo.  
El sistema contra incendio debe cubrir puntos de posible fuga, derrame, incendio o explosión, como: Área 
de almacenamiento, Área de carga y descarga, Área de recipientes con fuga, oficinas, estacionamiento si 
cuenta con él y cuarto de control eléctrico, de acuerdo al Análisis de riesgos.  
El sistema contra incendio puede estar compuesto, entre otros, por los siguientes elementos: detectores 
de mezclas explosivas, detectores de fuego, detectores de temperatura, alarmas audibles y visibles, 
almacenamiento de agua y sus redes de distribución incluyendo bombas, monitores, aspersores, hidrantes y 
extintores. Los elementos del sistema contra incendio deben ser identificados y especificados para ser 
instalados de acuerdo con e l diseño.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 Los materiales, accesorios, equipos y servicios del sistema fijo contra incendio deben ser dedicados y 
listados por UL (Underwriters Laboratories), ISO (International Organization for Standardization), Factory 
Mutual (FM), Underwriters Laboratori es of Canada (ULC), Compliant with European Community Standards 
(CE), Loss Prevention Certification Board (LPSB), o cualquier otro organismo nacional o extranjero que 
desarrolle una aprobación bajo requisitos y especificaciones equivalentes.  
La protección de las instalaciones debe ser de acuerdo a las capacidades de almacenamiento de Gas 
Licuado de Petróleo siguientes:  
a) Capacidad total de almacenamiento menor o igual a 10 000 kg de Gas Licuado de Petróleo. La 
protección debe ser por medio de extintores po rtátiles y deben estar especificada y cumplir con la 
función de sofocar fuego de las clases A, B y C, definidas en la NOM -002-STPS -2010 o aquella que 
la modifique o sustituya.  
b) Capacidad total de almacenamiento mayor a 10 000 kg de Gas Licuado de Petróle o. La protección 
debe ser por medio de un sistema fijo contra incendio, adicional a la protección por medio de 
extintores.  
Los sistemas contra incendios deben cumplir con los requisitos siguientes:  
1) Protección por medio de extintores  
 Las Bodegas de Dist ribución y las Bodegas de Expendio, deben contar al menos, con los siguientes 
extintores:  
Tabla 1. Cantidad mínima de extintores.  
Cantidad  Ubicación  
1 por cada 500 kg de Gas 
Licuado de Petróleo 
almacenado.  Área de almacenamiento de Recipientes 
Portátiles  y Recipientes Transportables 
sujetos a presión.1 
1 Área de venta, de la Bodega de Expendio.  
1 Cuarto de control eléctrico.  
1 Área de Recipientes con fuga.  
1 Oficinas y/o baños.  
1 Estacionamiento.  
(1) Los extintores del Área de almacenamiento se debe n localizar entre los pasillos de los 
Gabinetes o Módulos, según corresponda, a no más de 10.0 m del Módulo o Gabinete 
correspondiente.  
 Los extintores deben:  
a. Tener una capacidad mínima nominal de 9.0 kg, cumplir la función de sofocar fuego de las 
clase s A, B y C, definidas en la NOM -002-STPS -2010 o aquella que la modifique o sustituya y 
contar con la etiqueta con la fecha del ultimo mantenimiento. Cuando se localicen en tablero 
eléctrico, deben especificarse y cumplir la función de sofocar fuego de las clases B y C, definidas 
en la NOM -002-STPS -2010 o aquella que la modifique o sustituya;  
b. Estar protegidos de la intemperie y colocarse a una altura no menor de 10 cm del NPT a la parte 
más baja del extintor y no mayor de 1.50 m a la parte más alta del ex tintor, y sujetarse de tal 
forma que se puedan descolgar fácilmente para ser usados, y  
c. Colocarse en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el 
recorrido no exceda de 10.0 m desde cualquier lugar ocupado en la bodega.  
2) Protección por medio de sistema fijo contra incendio  
 El sistema fijo contra incendio a base de hidrantes, monitores y/o aspersores o la combinación de 
éstos, debe contar como mínimo, con los siguientes elementos:  
a. Cisterna o tanque de agua  
El sistema de agua contra incendio debe ser alimentado desde una cisterna o un tanque de agua 
y debe ser para uso exclusivo de éste  
Cuando el agua contra incendio sea aplicada mediante sistema fijo y se cuente con auxilio 
garantizado de cuerpos externos de abastecimi ento de agua que puedan dar suministro en un      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
tiempo menor a 30 min, la capacidad mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la 
requerida de acuerdo al cálculo hidráulico y tomando como base la capacidad total de 
almacenamiento de la bodega, para la op eración del sistema de contra incendio durante 30 min, 
a demanda total.  
Si no se cuenta con el auxilio garantizado de cuerpos externos de abastecimiento de agua que 
puedan dar atención en un tiempo menor a 30 min, la capacidad mínima de la cisterna o tanqu e 
de agua debe ser la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico y tomando como base la 
capacidad total de almacenamiento de la bodega, para la operación del sistema de contra 
incendio durante 60 min, a demanda total.  
En caso de no contar con auxilio garan tizado de cuerpos externos de abastecimiento de agua en 
un tiempo menor a 60 min, la capacidad mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la 
requerida de acuerdo al cálculo hidráulico y tomando como base la capacidad total de 
almacenamiento de la bode ga, para la operación del sistema de contra incendio durante  120 
min, a demanda total.  
Cuando se tenga un suministro alterno a la red de agua contra incendio, se debe instalar una 
válvula de retención o check en la tubería de interconexión al sistema cont ra incendio.  
b. Equipos de bombeo  
El equipo de bombeo debe estar de acuerdo al cálculo hidráulico de la red y debe ser accionado, 
de forma automática, por un interruptor accionado por presión o un sensor electrónico de 
presión, con puntos de configuración ajustables de paro y arranque.  
El equipo de bombeo contra incendio debe estar compuesto por una bomba principal y una de 
respaldo.  
Sólo se permite el uso de bombas acopladas a un motor.  
Es aceptable cualquiera de las siguientes combinaciones:  
Tabla 2. Tipo de medio de impulsión aceptado para el equipo de bombeo.  
Principal  Respaldo  
Motor eléctrico.  Motor de combustión interna.  
Motor eléctrico.  Motor eléctrico (siempre que se encuentre habilitada a 
través de una planta de emergencia para generación de 
energ ía eléctrica).  
Motor de 
combustión 
interna.  Motor de combustión interna.  
 
Se permite el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al 
sistema de hidrantes y monitores, como a los aspersores. En este caso, el caudal mínimo debe 
ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema, y la presión mínima  debe 
ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos 
parámetros definidos según su cálculo hidráulico.  
El motor debe contar con una placa de identificación colocada en un lugar visible, en donde se 
señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, número de serie, voltaje, 
amperaje, revoluciones por minuto y potencia.  
No se deben utilizar las bombas, principal o de re spaldo, para mantener la presión estática en el 
sistema fijo contra incendio. Adicionalmente debe tener una botonera local para arranque 
manual.  
El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo 
a los requisitos del  sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los 
criterios siguientes:  
1. Presión de agua del sistema contra incendio  
La red contra incendio debe estar presurizada con un sistema o bomba de mantenimiento 
de presión, accionado por mo tor eléctrico, con el gasto y presión nominal mínimos para 
reponer la pérdida de presión por fugas y mantener una presión estática mínima de  689.0 
kPa (7.0 kg/cm2; 100.0 lbs/pulg2) en el punto de descarga hidráulicamente más desfavorable 
de la red de agua  contra incendio.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 La presión de la red del sistema contra incendio, suministrando agua a plena capacidad de 
combate con los elementos que sean utilizados en el peor escenario de Riesgo identificado, 
debe mantenerse como mínimo a la presión establecida en l a Tabla 3 en el punto más 
desfavorable del sistema según el elemento empleado.  
2. Gasto de agua del sistema contra incendio  
El gasto de agua de los elementos empleados debe ser de acuerdo a la tabla siguiente:  
Tabla 3. Gasto y presión de agua del sistema c ontra incendio  de acuerdo a los elementos 
empleados.  
Elemento  Gasto mínimo  Presión mínima  
Hidrantes 3.81 mm (1.5 pulg.)  378.5 L/min (100 gpm)  4.5 kgf/cm² (0.448 MPa)  
Hidrantes 6.35 mm (2.5 pulg.)  946.25 L/min (250 gpm)  7.0 kgf/cm² (0.689 MPa)  
Monitores de 3.81 mm (1.5 pulg.)  378.5 L/min (100 gpm)  4.5 kgf/cm² (0.448 MPa)  
Monitores de 6.35 mm (2.5 pulg.)  946.25 L/min (250 gpm)  7.0 kgf/cm² (0.689 MPa)  
Aspersores  10.2 (L/min)/m2 (0.25 gpm/ft2) 1.5 kgf/cm2 (0.1471 MPa)  
 
Cuando el equipo de bombeo alimente tanto a hidrantes, monitores y/o al sistema de aspersión, 
la presión mínima debe ser la que resulte al calcular el sistema considerando el caudal total.  
c. Hidrantes o monitores  
Cuando se empleen hidrantes, el sistema debe contar con manguera(s) de longitu d de 30.0 m y 
diámetro nominal de 38.0 o 63.5 mm, con boquilla que permita surtir neblina.  
Los monitores deben ser estacionarios, tipo corazón o similar, de una o dos cremalleras, de 
diámetro nominal de 38.0 o 63.5 mm, con mecanismos que permitan girar la posición de la 
boquilla mínimo 120º en el plano vertical, 360º en el plano horizontal, y mantenerse estable en la 
posición seleccionada sin necesidad de un seguro adicional, con boquilla que permita surtir 
neblina.  
La distancia entre hidrantes o monitores no debe dejar áreas sin proteger, en función del área de 
cobertura de los mismos.  
d. Sistema de aspersión  
Cuando se emplee un sistema de aspersión, el diseño se debe realizar con base al Área de 
almacenamiento, tomando en consideración la presión y densida d de aplicación requeridas, ver 
Tabla 3. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, distribución, ubicación 
de éstas y el ángulo de cobertura. El sistema de aspersión debe cubrir el Área de 
almacenamiento y el Área de carga y descarg a. 
Las boquillas de aspersión deben ser de material de bronce o acero inoxidable, de cono lleno de 
19.05 mm con tamaño de orificio de 6.35 mm, listada y aprobada por un organismo certificador.  
El sistema de aspersión debe contar con materiales y dispositiv os listados para servicio contra 
incendio.  
La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión de agua se debe efectuar 
por: 
1. Operación manual local;  
2. Operación manual remota, u  
3. Operación automática  
En la operación automática de la s válvulas se debe operar simultáneamente la bomba contra 
incendio.  
e. Válvulas  
 El sistema de protección fijo debe contar con válvulas de seccionamiento considerando su 
ubicación en lugares de fácil acceso y protegidas contra daños físicos.  
f. Sistema de detección  
 Las Áreas de almacenamiento que no permitan la ventilación natural, deben contar con sistema 
de detección mediante la instalación de detectores de mezclas explosivas.  
g. Sistema de alarma  
 Debe contar con un sistema de alarmas visibles y audible s, activado manualmente para alertar al 
personal en caso de emergencia.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
 Las alarmas visibles deben ser del tipo estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de alta 
intensidad, en forma regular.  
 Las alarmas sonoras deben ser cornetas, sirenas o parlante s. 
h. Toma siamesa  
Cuando se cuente con sistema fijo debe instalarse en el exterior de la bodega, en un lugar de 
fácil acceso y libre de obstáculos, una toma siamesa para suministrar directamente al sistema 
fijo contra incendio el agua que proporcionen los  cuerpos de emergencia.  
Las tuberías del sistema contra incendio deben ser identificadas con el color rojo, la dirección del flujo 
debe indicarse con flechas de color blanco.  
Con base en las recomendaciones del Análisis de Riesgo de la instalación, se debe n definir los 
elementos adicionales necesarios del sistema contra incendio para detectar, alarmar, controlar, mitigar 
y minimizar las consecuencias de fugas, derrames, incendios o explosiones del Gas Licuado de 
Petróleo.  
5.6. Dictamen de Diseño.  
El Regulad o debe obtener un Dictamen de Diseño de una Unidad de Verificación, en el que conste que la 
ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones, se realizó conforme a lo 
establecido en el presente Proyecto de Norma Oficial Mex icana para esta etapa.  
El Regulado debe conservar y tener disponible en sus instalaciones, el formato físico o electrónico, el 
Dictamen de Diseño, los planos, las Memorias técnico descriptivas y las especificaciones del proyecto, 
durante el ciclo de vida d el proyecto, para cuando dicha información sea requerida por la Agencia; y podrá ser 
presentado, en su oportunidad, a las autoridades correspondientes para acreditar que el diseño de las 
instalaciones y equipos son acordes con la normativa aplicable.  
6. Co nstrucción  
El Regulado debe construir las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio, de acuerdo a lo 
establecido en el diseño y atender las disposiciones siguientes:  
6.1. Especificaciones del proyecto civil  
6.1.1. Áreas y delimitaciones  
Las Bodegas de Distribución y las Bodegas de Expendio deben cumplir los siguientes requisitos:  
a) Áreas  
 Según el tipo de bodega, el proyecto de construcción debe contemplar las áreas, elementos y 
componentes siguientes:  
1) Área de Almacenamiento;  
2) Área de Recipientes con fuga;  
3) Accesos, circulaciones y estacionamientos;  
4) Cuarto de control eléctrico;  
5) Área de venta;  
6) Área de carga y descarga, y  
7) Cisterna.  
En las especificaciones podrán contemplarse oficinas y casetas, áreas de servicios generales para el 
perso nal y áreas verdes.  
b) Distancias de seguridad y restricciones  
En todos los casos se respetarán las distancias a las áreas de seguridad, y en su caso, se 
delimitarán por medio de bardas, muretes o cualquier otro medio similar de protección.  
6.1.2. Bodegas de Distribución  
a) Edificaciones  
Las construcciones y muebles que se utilicen para la distribución o almacenamiento de Recipientes 
Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión deben ser de material incombustible.  
Los pisos deben ser de concret o hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante.  
b) Delimitación  
Debe estar delimitada en su totalidad por bardas ciegas de mampostería con una altura mínima de 
3.00 m sobre el NPT.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 c) Accesos  
Debe de contar con acceso consolidado para entrad a y salida de vehículos que permita el tránsito 
seguro y una salida de emergencia para vehículos, con un claro mínimo de 5,00 m.  
Estos accesos deben contar con puertas metálicas de lámina ciega, malla ciclónica u otro material 
incombustible y estar diseñad as de tal forma que no entorpezcan el tránsito dentro de la bodega.  
Debe de contar con acceso consolidado para entrada y salida de personas, así como una salida de 
emergencia peatonal.  
d) Área de almacenamiento  
El Área de almacenamiento debe contar con pis o de concreto nivelado, con una pendiente máxima 
de 1% y de resistencia suficiente para soportar la carga impuesta por el almacenamiento de los 
Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión y maniobras que ahí se 
realicen. Esta área  no se debe ubicar sobre los techos de las construcciones.  
Debe estar conformada por uno o varios Módulos, Gabinetes y/o estantes destinados para el 
almacenamiento de Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión colocados 
en posici ón vertical con la válvula orientada hacia arriba, mismos que deben cumplir con las 
especificaciones de diseño establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Debe contar con malla, herrería u otro medio de protección que permita la ventila ción y evite su 
manipulación o disposición no controlada por personas ajenas al personal de la bodega.  
Cuando esta área no permita la ventilación natural, se debe contar con ventilación forzada que 
obligue a un cambio de volumen de aire por cada cuatro hor as y con detectores fijos de mezclas 
explosivas, instalados a una altura menor de 30.0 centímetros del NPT. Los detectores se deben 
colocar tomando en cuenta la tecnología de detección empleada, la configuración de la bodega, las 
condiciones ambientales lo cales, el acceso para el mantenimiento y las recomendaciones del 
fabricante. Los detectores deben contar con actuación automática de alarma sonora cuando el 
sistema detecta mezclas que alcanzan o superan el veinte por ciento del límite inferior de 
explosiv idad en aire, de Gas Licuado de Petróleo. Debe contar con al menos dos accesos en lados 
diferentes de la bodega que permitan la entrada y salida del personal autorizado.  
Debe contar con un medio que proteja a los Módulos de la lluvia y la luz solar directa , en caso de 
utilizar techo, éste debe ser de material incombustible, con altura mínima de 2,70 m sobre el NPT.  
Todos los Módulos, Gabinetes o estantes que se utilicen en las Áreas de almacenamiento deben 
cumplir con las distancias mínimas requeridas en la  Tabla 4.  
e) Distancias de seguridad a elementos externos  
Las Bodegas de Distribución deben cumplir con las siguientes distancias mínimas en metros, desde 
el perímetro de la superficie del Área de almacenamiento de la bodega a:  
Tabla 4. Distancia de seguri dad a elementos externos en Bodegas de Distribución.  
Elemento  Distancia 
en metros  
Cualquier construcción.  8.00 
Cualquier propiedad adyacente y fuentes de ignición  8.00 
Entradas, salidas o accesos por donde transiten personas y/o vehículos.  8.00 
Lugare s de concentración pública.  15.00  
Instalaciones que almacenen sustancias inflamables y/o combustibles  8.00 
 
f) Ubicación de Gabinetes y estantes  
Los Recipientes Portátiles pueden almacenarse en uno o más Gabinetes o estantes, que deben 
cumplir con las es pecificaciones de diseño establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, además de las siguientes características:  
1) Deben estar fijos y contar con anclaje;  
2) Debe estar conectado al sistema de tierras, de tal forma que permitan descargar  a tierra la 
electricidad estática, y  
3) Deben contar con un pasillo de al menos 1.00 m de ancho por cada lado del Gabinete, salvo en 
aquellos que colinden con la pared lateral (ancho) de otro Gabinete.  
g) Ubicación de Módulos       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
El Área de almacenamiento de las bodegas debe contar con uno o más Módulos para los 
Recipientes Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión y cumplir con las 
características siguientes:  
1) Contar con una superficie máxima de 6.0 m2; 
2) Estar protegidos de la exposición t otal a la lluvia y luz solar directa, con techos o protecciones de 
material incombustible, y  
3) Contar con un pasillo de al menos 1.5 m de ancho por cada lado del Módulo.  
h) Área de carga y descarga  
Las bodegas deben contar con plataformas para llevar a ca bo la carga y descarga de Recipientes 
Portátiles y Recipientes Transportables sujetos a presión de los Vehículos de Reparto. Dichas 
plataformas deben ser construidas con relleno compactado y piso revestido de concreto.  
Los bordes donde se realicen las mani obras de carga y descarga deben contar con protección contra 
impacto vehicular. Se pueden usar protectores de hule u otros materiales que no produzcan chispa. 
Los medios para fijar la protección, tales como tornillos, flejes, abrazaderas, etc., no deben so bresalir 
del material de protección.  
El piso del Área de carga y descarga debe tener el mismo nivel que la plataforma de los Vehículos de 
Reparto, para permitir el manejo seguro de los Recipientes Transportables sujetos a presión entre la 
plataforma del ve hículo y el Área de carga y descarga.  
i) Área de Recipiente con fuga  
Las bodegas deben contar con un área específica para manejar, controlar y mitigar los recipientes 
que presenten fugas de Gas Licuado de Petróleo. Esta área debe ubicarse en zonas ventilad as y 
estar separada como mínimo de 8.0 m de las construcciones, 15.0 m de fuentes de ignición y 1.5 m 
de los Módulos o Gabinetes de recipientes llenos.  
j) Protecciones contra impacto vehicular  
En el Área de carga y descarga, Área de almacenamiento y donde existe circulación de vehículos, se 
deben instalar protecciones contra impacto vehicular, pudiendo ser: postes, muretes de concreto 
armado, protecciones en forma de grapas “U” o cualquier otro tipo de protección equivalente que 
garantice la salvaguarda del  Gabinete o Módulo contra el impacto vehicular, mismos que deberán 
cumplir con el diseño establecido en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
Las protecciones antes señaladas deben marcarse con franjas diagonales alternas amarillas y 
negras, y es tar ubicadas a cuando menos 1.00 m de cada lado del Gabinete o Módulo expuesto a 
impacto vehicular.  
k) Señales y avisos  
Se deben señalar accesos, salidas, extintores, hidrantes, rutas de evacuación, áreas de circulación 
interna, estacionamientos y zonas pe atonales de acuerdo a la regulación nacional aplicable en 
materia de señales y avisos, y en lo no previsto se debe observar lo indicado en el Apéndice B de 
este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
6.1.3. Bodegas de Expendio  
a) Edificaciones  
Las construccio nes y muebles que se utilicen para almacenamiento de Recipientes Portátiles deben 
ser de material incombustible.  
Los pisos deben ser de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante, cuyo nivel 
no debe ser inferior al terreno que lo circunda.  
b) Delimitación del predio de las Bodegas de Expendio  
Debe estar delimitada mediante malla ciclónica u otro material incombustible con una altura mínima 
de 3.00 m sobre el NPT, que permita la ventilación y evite el acceso a los Gabinetes a person as 
ajenas al expendio de los Recipientes Portátiles.  
c) Accesos  
Las bodegas deben contar un acceso firme y llano que permita el tránsito peatonal y/o vehicular 
seguro.  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 d) Área de almacenamiento  
El Área de almacenamiento de Recipientes Portátiles, debe cont ar con piso de concreto nivelado, 
con una pendiente máxima de 1% y de resistencia suficiente para soportar la carga impuesta por el 
almacenamiento de dichos recipientes y maniobras que ahí se realicen. Esta área no se debe ubicar 
sobre los techos de las co nstrucciones.  
Debe estar conformada por uno o más Gabinetes, diseñados de acuerdo a lo establecido en el 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, destinados para el almacenamiento de Recipientes 
Portátiles colocados en posición vertical con la válvula orientada hacia arriba.  
Todos los Gabinetes que se utilicen en las Áreas de almacenamiento, deben cumplir con las 
distancias mínimas requeridas en la Tabla 5.  
Debe contar con un medio que proteja a los Módulos y/o Gabinetes de la lluvia y la luz solar dire cta, 
en caso de utilizar techo, éste debe ser de material incombustible, con altura mínima de 2.70 m sobre 
NPT.  
El terreno de las bodegas debe tener pendientes y sistemas de desalojo de aguas pluviales.  
De existir circulación de vehículos en un radio de 10 .00 m respecto a cualquier Módulo o Gabinete, 
se debe contar con la protección física contra impacto vehicular.  
e) Distancias de seguridad a elementos externos  
Las Bodegas de Expendio deben cumplir con las siguientes distancias mínimas en metros, desde el 
perímetro de la superficie del Área de almacenamiento de la bodega a:  
Tabla 5. Distancia de seguridad en Bodegas de Expendio,  a elementos externos desde el Área de 
almacenamiento.  
Elemento  Distancia en 
metros  
Cualquier construcción.  3.00 
Cualquier propie dad adyacente y fuentes de ignición.  7.00 
Por donde transiten personas y/o vehículos.  3.00 
Instalaciones que almacenen sustancias inflamables y/o 
combustibles.  7.00 
 
f) Área de venta  
 Las Bodegas de Expendio deben contar con una o más áreas de venta, do nde se realice la entrega 
segura de los Recipientes Portátiles al público.  
g) Ubicación de Gabinetes  
 Las Bodegas de Expendio deben contar con uno o más Gabinetes para el almacenamiento de los 
Recipientes Portátiles y cumplir con las características siguie ntes:  
1) Estar fijos y contar con anclaje, y  
2) Deben estar conectados al sistema de tierras, de tal forma que permitan descargar a tierra la 
electricidad estática.  
 Se deben ubicar los Gabinetes con un pasillo de al menos 1.00 m de ancho por cada lado del  
Gabinete.  
h) Protecciones contra impacto vehicular  
 En caso de existir circulación de vehículos dentro o contiguo a las áreas de venta y Área de 
almacenamiento, se deben instalar protecciones contra impacto vehicular para los Gabinetes, 
pudiendo ser: post es, muretes de concreto armado, protecciones en forma de grapas “U” o cualquier 
otro tipo de protección equivalente que garantice la salvaguarda del Gabinete o Módulo contra el 
impacto vehicular, mismos que deberán cumplir con el diseño establecido en el p resente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
 Las protecciones antes señaladas deben marcarse con franjas diagonales alternas amarillas y 
negras, y estar ubicadas a cuando menos 1.00 m de cada lado del Gabinete expuesto a impacto 
vehicular.  
i) Señales y avi sos      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
Se deben señalar accesos, salidas, rutas de evacuación, áreas de circulación interna y zonas 
peatonales de acuerdo a la regulación vigente, en lo no previsto se debe observar lo indicado en el 
Apéndice B.  
6.2. Especificaciones del proyecto eléctrico  
Se debe evidenciar que cuenta con el dictamen donde se demuestre que la bodega fue verificada por una 
Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas acreditada y aprobada en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  
6.3. Especificacion es del sistema contra incendios  
El sistema de protección contra incendio de las Bodegas de Distribución y las Bodegas de Expendio se 
debe construir e instalar de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.3 del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.  
6.4. Especificaciones de protección al medio ambiente  
Durante la construcción de las Bodegas de Distribución o las Bodegas de Expendio, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
a) Cuando se realicen actividades de despalme y deshierbe éstas deben realiz arse únicamente dentro 
del predio autorizado para el proyecto y, en caso necesario, del camino de acceso. En estas 
actividades no se pueden utilizar agroquímicos y/o fuego;  
b) Se deben utilizar los caminos de acceso ya existentes. En el caso excepcional de  que sea 
imprescindible la apertura de nuevos caminos de acceso, se deben construir de forma que no se 
modifiquen los patrones originales de escurrimiento de agua, para evitar la erosión y hundimiento de 
suelo;  
c) Si durante los trabajos de preparación del  sitio se encuentran evidencias de suelo contaminado, se 
debe actuar de conformidad a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;  
d) No se permite el mantenimiento de vehículos y maquinaria dentro del predio del proyecto;  
e) Para la realización de las obras de construcción no se debe usar agua potable;  
f) Para los materiales producto de la excavación que permanezcan en la obra se deben aplicar las 
medidas necesarias para evitar la dispersión de polvos;  
g) Los residuos generados por  el personal durante la construcción se deben disponer conforme a las 
disposiciones aplicables;  
h) En caso de que se requiera instalar campamentos, almacenes, oficinas y patios de maniobra, éstos 
deben ser temporales y ubicarse en zonas ya perturbadas;  
i) Se deben tomar las medidas preventivas en el uso de soldaduras, solventes, aditivos y materiales de 
limpieza, para que no se contamine el agua y/o suelo;  
j) En los casos en los que se hayan construido desniveles o terraplenes, éstos deben contar con una 
cubierta vegetal de tipo herbáceo o de otro material para evitar la erosión del suelo;  
k) En caso de que durante las diferentes etapas de la construcción se generen:  
1) Residuos que por sus características se consideren como peligrosos, éstos deben manejarse  y 
disponerse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables;  
2) Residuos de manejo especial,  éstos se deben manejar y disponer conforme lo establecido en las 
disposiciones emitidas o que, en su caso, emita la Agencia, y  
3) Agua residual, las descargadas deben cumplir con la NOM -001-SEMARNAT -1996 y  NOM -002-
SEMARNAT -1996, o aquellas que las modifi quen o sustituyan, según sea el caso.  
l) En caso de contaminación del suelo debido a los trabajos y actividades de construcción, se debe 
establecer un proceso de remediación conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y a las disposiciones aplicables;  
m) En el caso del material excedente en el sitio, producto de las excavaciones y construcción, éste debe 
ser manejado y dispuesto de acuerdo a las disposiciones que para tal fin emita la Agencia, y  
n) Al terminar la construc ción del proyecto y antes de iniciar la operación, las instalaciones deben 
quedar libres de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial.  
6.5. Revisión de Pre -arranque  
Previo al inicio de operaciones de una Bodega de Distribución o una Bodega de Expendio nueva o de la 
modificación de una ya construida, se debe realizar una revisión para verificar que la Instalación cuente con Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 las condiciones seguras para el inicio de operaciones, para lo cual se deben verificar, como mínimo, los 
siguientes elem entos:  
a) La construcción e instalación, la cual debe cumplir con las especificaciones de diseño, construcción y 
las recomendaciones del fabricante;  
b) Las memorias técnico descriptivas de las diferentes especialidades, las cuales deben contener la 
informa ción para la operación de la bodega (planos, manuales del fabricante, hojas de seguridad, 
especificaciones de equipo eléctrico y contra incendio, entre otros);  
c) El cumplimiento de las recomendaciones del Análisis de Riesgo;  
d) Los procedimientos de opera ción y seguridad, los cuales deben cumplir con lo establecido en el 
numeral 7. Operación y mantenimiento;  
e) Los registros de la Competencia del personal, quienes deben tener el entrenamiento y capacitación 
necesario para el desarrollo de las actividades d e operación, seguridad y mantenimiento, y  
f) El procedimiento de administración de cambio.  
6.6. Dictamen de Pre -arranque  
El Regulado debe obtener un Dictamen de Pre -arranque de una Unidad de Verificación, en el que conste 
que las instalaciones y los equipo s cumplen con lo previsto en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana para la etapa de Construcción, y presentarlo a la Agencia en copia simple, por los medios que ésta 
establezca, en un plazo máximo de 10 días hábiles posterior al inicio de operacio nes. 
El Regulado debe conservar y tener disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico, el 
Dictamen de Pre -arranque, por un periodo mínimo de 5 años, para cuando dicha información sea requerida 
por la Agencia.  
7. Operación y mantenimiento  
Durante las etapas de operación y mantenimiento de las Bodegas de Distribución y las Bodegas de 
Expendio, el Regulado debe cumplir las disposiciones siguientes.  
7.1. Disposiciones Operativas  
7.1.1.  Bodegas de Distribución  
Para su operación se debe contar con los procedimientos y el personal competente para ejecutar las 
siguientes actividades:  
a) Acceso y salida de vehículos;  
b) Control de acceso a las Áreas de almacenamiento;  
c) Descarga, revisión y almacenamiento de recipientes llenos;  
d) Retiro del Área de almacenamiento y carga de recipientes llenos al Vehículo de Reparto;  
e) Recepción de recipientes vacíos, en caso de que en la Bodega de Distribución se realiza esta 
actividad, y  
f) Carga de recipientes vacíos al Vehículo de Reparto, en caso de que en la  Bodega de Distribución se 
realice esta actividad.  
Los procedimientos mencionados deben contemplar como mínimo las siguientes consideraciones:  
1) Las medidas de seguridad para prevenir Riesgos a las personas, los equipos, los materiales y al 
medio ambiente ; 
2) El uso del equipo necesario para ejecutar la actividad;  
3) No llevar a cabo trasiegos;  
4) El almacenamiento de recipientes llenos, y en su caso vacíos, en el Área de almacenamiento, 
colocados en posición vertical con la válvula orientada hacia arriba,  y 
5) La identificación de fugas de Gas Licuado de Petróleo de los recipientes.  
7.1.2.  Bodegas de Expendio  
Para su operación, las bodegas deben contar con los procedimientos y el personal competente para 
prevenir Riesgos a los equipos, los materiales y al medio ambiente, como mínimo, para las siguientes 
actividades:  
a) Acceso y salida de vehículos;  
b) De recepción, revisión y entrega de Recipientes Portátiles;  
c) De manejo y almacenamiento de Recipientes Portátiles, y  
d) Control de acceso a las Áreas de alm acenamiento.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
Los procedimientos mencionados deben contemplar las medidas de seguridad para prevenir Riesgos a las 
personas, a las instalaciones y al medio ambiente.  
7.2. Disposiciones de Seguridad  
Las Bodegas de Distribución y las Bodegas de Expendio deben  contar con un Análisis de Riesgo de 
conformidad con la regulación que emita la Agencia.  
Se debe contar con los procedimientos de seguridad y el personal competente para ejecutar los siguientes 
casos:  
a) Manejo, control y mitigación de fugas en recipientes ; 
b) Preparación y respuesta para las emergencias , en el cual se consideren los escenarios identificados 
en el Análisis de Riesgo;  
c) Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; en caso de llevar a cabo esta 
actividad, y  
d) Traba jos peligrosos con fuentes que generen ignición por soldaduras, chispas y/o flama abierta; en 
caso de llevar a cabo esta actividad.  
7.3. Disposiciones de Mantenimiento  
Las Bodegas de Distribución y las Bodegas de Expendio deben contar con un programa de ma ntenimiento 
para conservar las condiciones de operación y seguridad de los elementos constructivos, equipos e 
instalaciones.  
Se debe contar con los procedimientos de mantenimiento de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente aplicable, las recomendaciones del fabricante, las medidas de seguridad para las 
instalaciones, las personas y el medio ambiente; así como contar con el personal competente para ejecutar 
las actividades.  
El programa de mantenimiento debe elaborarse conforme lo prevean lo s manuales de mantenimiento de 
cada equipo, o en su caso, conforme a las indicaciones de los fabricantes, proveedores de materiales y 
constructores. En este programa se debe establecer la periodicidad de las actividades que se llevarán a cabo 
en un año cal endario. Dentro de las áreas y equipos a los que se les debe proporcionar mantenimiento, se 
deben considerar:  
a) Sistema eléctrico y de iluminación;  
b) Gabinetes y estantes;  
c) Área de almacenamiento y Área de carga y descarga;  
d) Protecciones contra impac to vehicular;  
e) Señales y avisos, y  
f) Sistema contra incendio.  
Se debe elaborar un libro de bitácora para registrar las actividades de revisión y mantenimiento 
establecidas en el programa de mantenimiento y las fechas que en que se llevaron a cabo, para cuando la 
Agencia lo requiera.  
7.4. Disposiciones de protección al medio ambiente  
Durante las etapas de operación y mantenimiento se deben atender las siguientes consideraciones de 
protección al medio ambiente:  
a) No se debe realizar el mantenimiento de ve hículos dentro de las bodegas;  
b) En caso de que se generen residuos que por sus características se consideren como peligrosos, 
éstos deben manejarse y disponerse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambie nte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables;  
c) En caso de que se generen residuos de manejo especial, éstos se deben manejar y disponer 
conforme lo establecido en las disposiciones e mitidas o que, en su caso, emita la Agencia;  
d) En caso de tener descargas de aguas residuales, éstas deben cumplir con las normas ambientales 
NOM -001-SEMARNAT -1996 y NOM -002-SEMARNAT -1996 o aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y  
e) Al terminar las ac tividades de mantenimiento, las instalaciones deben quedar libres de residuos 
peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial.  
7.5. Dictamen de Operación y mantenimiento  Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 El Regulado debe obtener de forma anual, un Dictamen de Operación y Mantenimiento por  una Unidad de 
Verificación, en el que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana para esta etapa.  
Una vez cumplido el primer año de operaciones, el Dictamen al que se refiere el párrafo anterior , debe ser 
entregado a la Agencia, en copia simple, en los siguientes tres meses.  
El Regulado debe conservar y tener disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico, el 
Dictamen de Operación y Mantenimiento, durante la vigencia del mismo, para cuando dicha información sea 
requerida por la Agencia.  
8. Cierre y Desmantelamiento  
En caso de que el Regulado decida cerrar y/o desmantelar las Bodegas de Distribución y las Bodegas de 
Expendio, se deben retirar todos los Recipientes Portátiles y Rec ipientes Transportables sujetos a presión; así 
como elaborar y ejecutar un programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de 
protección al medio ambiente, para el Cierre o Desmantelamiento, según corresponda.  
El programa debe inclui r por lo menos, lo siguiente:  
a) Los escenarios y recomendaciones del Análisis de Riesgo actualizad o para esa etapa, conforme a lo  
previsto en las DISPOSICIONES administrativas en materia de Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad Ope rativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las 
actividades de Distribución o Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo emitidas o que, en su 
caso, emita la Agencia;  
b) Lo previsto en la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial , Seguridad Operativa y de 
Protección al Medio Ambiente, y  
c) Los términos y condicionantes en materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio 
Ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto.  
Se deben elaborar las bitácoras y registros de la ejecución de las actividades de Cierre y 
Desmantelamiento establecidas en el programa, para cuando la Agencia lo requiera.  
9. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  
Las Unidades de Verificación acreditadas y apro badas deben evaluar la conformidad del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, de acuerdo a lo siguiente:  
a) Realizar la revisión documental y/o la verificación física de las Bodegas de Distribución y Bodegas de 
Expendio de Gas Licuado de Petróleo de acuerdo a las etapas del proyecto, conforme a lo 
establecido en la Tabla 6, y  
b) Los resultados de la Evaluación de la Conformidad deben hacerse constar en un Dictamen de la 
etapa que corresponda.  
Tabla 6. Etapas de la Evaluación de la Conformidad  
Etapa  Numeral a 
Verificar  Periodicidad de Verificación  Tipo de Verificación  
Diseño  5 Una vez por diseño.  Documental  
Construcción  6 Una vez por la construcción o 
modificación.  Documental y física de la 
Instalación.  
Operación y 
Mantenimiento  7 Anual  Documental, f ísica de la Instalación 
y su operación.  
 
10. Grado de concordancia con normas internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no coincide con ninguna norma internacional, por no existir esta 
última al momento de elaborar el Proyecto de Norma Ofici al Mexicana.  
11. Vigilancia  
La observancia y vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana corresponde a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
TRANSITORIOS  
PRIMERO. - El Proyecto de  Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -011-ASEA -2018, Bodegas de 
Distribución y Bodegas de Expendio de Gas Licuado de Petróleo, mediante Recipientes Portátiles y      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
Recipientes Transportables sujetos a presión, entrará en vigor a los 120 días naturales siguientes d e su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. - A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se 
cancela y sustituye la Norma Oficial Mexicana NOM -002-SESH -2009, Bodegas de Distribución de Gas 
Licuado de Petróleo Diseño, construcción, operación y condiciones de seguridad, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 20 de mayo de 2009.  
TERCERO. - Los dictámenes de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM -002-SESH -2009, 
Bodegas de Distr ibución de Gas Licuado de Petróleo Diseño, construcción, operación y condiciones de 
seguridad, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Norma 
Oficial Mexicana, continuarán vigentes hasta que concluya su plazo o riginal.  
CUARTO. - Las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio, que estén operando a la fecha de 
entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, contarán con 60 días naturales para cumplir con lo 
establecido en el Capítulo 7. Operación y Mante nimiento.  
Las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio que estén operando a la fecha de entrada en vigor 
de la pres ente Norma Oficial Mexicana, no  les será aplicable los capítulos 5. Diseño y 6. Construcción y les 
serán exigibles las normas y estándar es de diseño y construcción que hubieren sido aplicables al momento de 
obtener el Dictamen para el inicio de operaciones correspondiente.  
QUINTO. - Toda las Bodegas de Distribución y Bodegas de Expendio, que realicen cualquier modificación 
al diseño origina l a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, deben cumplir con lo 
establecido en las diferentes etapas de la presente Norma Oficial Mexicana, a partir del Capítulo 5. Diseño.  
SEXTO. - Para las bodegas de distribución, denominadas  por la Norma Oficial Mexicana  NOM -002-SESH -
2009, como Subtipo A en establecimientos comerciales, se estará a lo dispuesto en la normatividad que para 
el efecto se emita.  
SÉPTIMO. - La Agencia podrá establecer mediante programas de evaluación los periodos en los que se 
deberán presentar los dictámenes de operación y mantenimiento. En tanto no se publiquen dichos programas, 
se estará a los plazos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana.  
Apéndice A  
(Normativo)  
Planos  
Los planos se presentan doblado s a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 90 cm. de largo X  
60 cm. de ancho o 110 cm. de largo X 70 cm. de ancho, con 1 cm. de margen excepto del lado izquierdo que 
será de 2 cm.  
El contenido de los planos debe señalar la escala y/o acotaciones,  en forma gráfica y numérica. La escala 
a utilizar en los planos será la necesaria para acomodar todas las instalaciones, puede ser cualquiera de las 
siguientes: 1:75, 1:100, 1:125 y 1:150, pudiendo utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan 
colocar todas las instalaciones del proyecto.  
Al pie de plano habrá espacios para el cuadro de descripción de revisiones, sellos de revisión, 
actualización y/o aprobación; para la identificación y logotipo del constructor y/o contratista y Regulado, fecha 
de elaboración, domicilio físico del predio; tipo de bodega, descripción del plano, un cuadro para anotar el 
número de la revisión del plano y otro para su clave.  
Se reservará un apartado adyacente al margen derecho del plano para notas generales y simbolog ía 
utilizada, así como para la descripción detallada de las revisiones por modificación de las instalaciones.  
 Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 
      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
Apéndice B  
(Normativo)  
Señales y avisos  
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA  
INDICACIÓN O AVISO  CARACTERÍSTICAS  SEÑAL  
ESTACIONAMIENTO  FIGURA GEOMÉTRICA:  
COLOR DE LA FIGURA:  
SÍMBOLO:    
COLOR DEL SÍMBOLO:  
UBICACIÓN:    
REPRODUCCIÓN:  Cuadrado o rectangular.  
Azul (PMS 294 o RAL 5005).  
Letra E mayúscula, puede 
incluir una flecha indicando la 
ubicación del estacionamiento.  
Blanco.  
Área de estacionamiento 
dentro y fuera de la bodega.  
Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar.  
 
 
SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN OBLIGATORIA  
INDICACIÓN O AVISO  CARACTERÍSTICAS  SEÑAL  
INDICADOR DE 
SENTIDO VIAL 
OBLIGATORIO  FIGURA GEOMÉTRIC A: 
COLOR DE LA FIGURA:  
SÍMBOLO:   
COLOR DEL SÍMBOLO:  
UBICACIÓN:   
REPRODUCCIÓN:  Circular.  
Azul (PMS 294 o RAL 5005).  
Flecha indicando el sentido 
del flujo requerido.  
Blanco.  
Pasillos y vialidades internas 
de la bodega.  
Calcomanía autoadherible 
de vinil, sobr e placa de 
acrílico o lámina pintro 
galvanizada o similar.  
 
 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA  
INDICACIÓN O AVISO  CARACTERÍSTICAS  SEÑAL  
VELOCIDAD MÁXIMA  
DE 10 KM./H.  FIGURA GEOMÉTRICA:  
COLOR DE LA FIGURA:  
COLOR DE CONTRASTE:  
SÍMBOLO:  
COLOR DEL SÍMBOLO:  
COLOR DE L AVISO:  
UBICACIÓN:   
REPRODUCCIÓN:  Cuadrado o rectangular.  
Rojo (PMS 484 o RAL 3001).  
Blanco.  
10 KM./H.  
Negro.  
Negro.  
Vialidades internas de la 
bodega.  
Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar.  
 Viernes 25 de enero de 2019  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 NO ESTACIONARSE EN 
ESTA ÁREA  FIGURA GEOMÉTRICA:  
COLOR DE LA FIGURA:  
COLOR DE CONTRASTE:  
SÍMBOLO:  
COLOR DEL SÍMBOLO:  
COLOR DEL AVISO:  
UBICACIÓN:    
REPRODUCCIÓN:  Cuadrado o rectangular.  
Rojo (PMS 484 o RAL 3001).  
Blanco.  
Letra E mayúscula.  
Negro.  
Negro.  
Áreas d e almacenamiento y 
manejo de Gas Licuado de 
Petróleo.  
Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar.  
 
PROHIBIDO REPARAR 
VEHÍCULOS EN ESTA 
ÁREA  FIGURA GEOMÉTRICA:  
COLOR DE LA FIGURA:  
COLOR DE CONTRASTE:  
SÍMBOLO:   
COLOR DEL SÍMBOLO:  
COLOR DEL AVISO:  
UBICACIÓN:   
REPRODUCCIÓN:  Cuadrado o rectangular.  
Rojo (PMS 484 o RAL 3001).  
Blanco.  
Automóvil y herramienta 
mecánica.  
Negro.  
Negro.  
En todas las áreas operativas 
de la bodega.  
Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar.  
  
 
SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN OBLIGATORIA  
INDICACIÓN O AVISO  CARACTERÍSTICAS  SEÑAL  
PRECAUCIÓN GAS 
INFLAMABLE  FIGURA GEOMÉTRICA:  
COLOR DE LA FIGURA:   
BANDA DE CONTORNO:  
SÍMBOLO:  
COLOR DEL SÍMBOL O: 
COLOR DEL AVISO:  
UBICACIÓN:    
REPRODUCCIÓN:  Triangular.  
Amarillo (PMS 137 o RAL 
1003).  
Negro.  
Flama abierta.  
Negro.  
Negro.  
Áreas de almacenamiento y 
manejo de Gas Licuado de 
Petróleo.  
Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina p intro galvanizada o 
similar.  
 
ÁREA DE RECIPIENTES 
CON FUGA  FIGURA GEOMÉTRICA:  
COLOR DE LA FIGURA:   
BANDA DE CONTORNO:  
SÍMBOLO:   
COLOR DEL SÍMBOLO:  
COLOR DEL AVISO:  
UBICACIÓN:   
REPRODUCCIÓN:  Triangular.  
Amarillo (PMS 137 o RAL 
1003).  
Negro.  
Recipiente con  fuga de Gas 
Licuado de Petróleo.  
Negro.  
Negro.  
Áreas de recipientes con fuga 
de Gas Licuado de Petróleo.  
Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar.  
 
      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Viernes 25 de enero de 2019  
12. Bibliografía  
 Reglamento de las actividades a  que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.  
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental.  
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Prote cción al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.  
 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Acuerdo de la Secretaría de  Energía que determina los lugares de concentración pública para la 
verificación de las instalaciones eléctricas.  
 NOM -003-SEGOB -2011, Señales y  Avisos para Protección Civil -Colores, Formas y Símbolos a 
utilizar.  
 NOM -052-SEMARNAT -2005, Que establece las car acterísticas, el procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos.  
 NOM -001-SESH -2014, Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones 
seguras en su operación.  
 NOM -002-SESH -2009, Bodegas de dist ribución de Gas L.P. Diseño, construcción,  
 operación y condiciones de seguridad.  
 NOM -001-STPS -2008, Edificios, Locales, Instalaciones y Ár eas en los Centros de Trabajo -
Condiciones de Seguridad.  
 NOM -002-STPS -2010, Condiciones de Seguridad -Prevención y Prote cción contra Incendios en los 
Centros de Trabajo.  
 NOM -005-STPS -1998, Relativa a las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo 
para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.  
 NOM -009-STPS -2011, Condiciones d e Seguridad para realizar Trabajos en Altura.  
 NOM -017-STPS -2008, Equipo de Protección Personal -Selección, Uso y manejo en los centros de 
trabajo.  
 NOM -018-STPS -2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas  peligrosas en los centros de trabajo.  
 NOM -022-STPS -2008, Electricidad estát ica en los Centros de Trabajo -Condiciones de Seguridad.  
 NOM -025-STPS -2008, Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo.  
 NOM -026-STPS -2008, Colores y Señales de Seguridad e  higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías.  
 NOM -027-STPS -2008, Act ividades de soldadura y corte -Condiciones de Seguridad e Higiene.  
 NOM-031-STPS -2011, Construcción -Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 NOM -033-STPS -2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.  
 NMX-S-066-SCFI -2015, Seguridad -equipo  de protección contraincendio –Sistemas fijos –Siste mas de 
rociadores automáticos –diseño e instalación.  
 Fire Safety Analysis Manual for LP -Gas S torage Facilities, Developed by the National Fire Protection 
Association and the National Propane Gas Association  
 NFPA 13, 2013, Standard for the Installation of Sprinkler System.  
 NFPA 14, 2013, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. NFPA 15, 2007, 
Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.  
 NFPA 20, 2013, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.  
 NFPA 24, 2013, Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurten ances.  
 NFPA 30, 2012, Flammable and Combustible Liquids Code.  
 NFPA 58, 2014, Liquefied Petroleum Gas Code; National Fire Protection Association.  
______________________________________