Página 1 de 135 
 Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de 
Hidrocarburos  
 
DECRETOS  
 
Nº 30131 -MINAE -S 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
Y LOS MINISTROS DEL AMBIENTE Y ENERGÍA Y DE SALUD  
 
En el uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución 
Política; artículos 5º y 20 de la Ley Nº 7152, "Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía" 
del cinco de junio de mil novecientos noventa; artículo 4º, inciso d) de la Ley Nº 7554 "Ley Orgánica 
del Ambiente", del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, y el artículo 5º, inciso d) 
la Ley Nº 7593 "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos" del cinco de agosto de mil 
novecientos noventa y seis y Ley General de Salud N° 53 95 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas.  
 
Considerando:  
 
1º-Que corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía la definición y planificación de las políticas 
relacionadas con los recursos naturales, energéticos, mineros y protección al Ambiente de nu estro 
país; así como la dirección, la vigilancia y el control en este campo.  
 
2º-Que la Ley Nº 7593, del 5 de agosto de 1996, publicada en La Gaceta Nº 169; en su artículo 5º, 
inciso d) establece que el suministro de combustibles derivados de los hidrocarb uros es un servicio 
público, dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados 
a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del petróleo, 
asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final.  
 
3º-Que el mismo artículo 5º a que se hace referencia en el Considerando anterior confiere al 
Ministerio del Ambiente y Energía, la potestad para otorgar la autorización para prestar el servicio 
público de suministro de combustibles deriv ados de los hidrocarburos, destinados al consumidor 
final.  
 
4º-Que la comercialización adecuada de productos derivados de los hidrocarburos, destinados al 
consumidor final, como servicio público que es, tiene una importancia vital para la economía y 
seguri dad ciudadana y protección ambiental.  
 
5º-Que corresponde al Ministerio de Salud establecer las exigencias reglamentarias o especiales 
para prevenir el riesgo o peligro a la salud que conlleva el almacenamiento y distribución de materias 
inflamables.  
 Página 2 de 135 
 6º-Que el Gobierno de la República se ha comprometido a seguir la ruta del Desarrollo Humano 
Sostenible para la búsqueda del progreso, principio que debe seguir esta actividad. De igual 
importancia es la necesidad de establecer normas para el almacenamiento y comercialización de los 
combustibles derivados de los hidrocarburos, con estándares propios de las mejores tecnologías 
que son de común empleo en los países líderes de la actividad, de manera que se garantice al Estado 
y a los administrados una mayor segur idad y eficiencia de la actividad, así como la protección al 
ambiente.  
 
7º-Que es necesario incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo de la protección 
ambiental y de la seguridad de las personas, a las especificaciones técnicas para la con strucción, 
instalación, remodelación o ampliación de las estaciones de servicio. Por tanto,  
 
Decretan:  
 
Reglamento para la Regulación del Sistema  
 
de Almacenamiento y Comercialización  
 
de Hidrocarburos  
 
 
TÍTULO I  
 
Generalidades  
 
CAPÍTULO I  
 
Definiciones  
 
Artículo 1º -Objetivos. El presente Decreto Ejecutivo tiene como objetivo fundamental reglamentar 
las competencias del MINAE a través de la Dirección General de transporte y Comercialización de 
Combustibles (en adelante DGTCC), y establecer los requisitos j urídicos y técnicos así como los 
procedimientos, por los cuales se regirán la distribución, el almacenamiento y comercialización de 
combustibles derivados de los hidrocarburos destinados al consumidor final. Asimismo establecer 
las especificaciones técnica s mínimas para la construcción, y remodelación de estaciones de 
servicio, y tanques de almacenamiento, con el fin de que operen dentro de las máximas condiciones 
de seguridad y funcionalidad, preservando la integridad del ambiente.  
 
  
Artículo 2º -Alcance. Este reglamento está dirigido a toda persona física o jurídica que almacene o 
comercialice combustibles derivados de los hidrocarburos.  
 
  
Artículo 3º -Abreviaturas. En el presente reglamento se utilizarán las siguientes abreviaturas:  
 Página 3 de 135 
 3.1 ARESEP: Autoridad  Reguladora de los Servicios Públicos.  
 
3.2 CNE: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  
 
3.3 DGAC: Dirección General de Aviación Civil.  
 
3.4 DGTCC: Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, dependenc ia del 
Ministerio del Ambiente y Energía.  
 
3.5 EIA: Evaluación de Impacto Ambiental.  
 
3.6 GAM: Gran Área Metropolitana.  
 
3.7 GLP: Gas Licuado de Petróleo.  
 
3.8 INS: Instituto Nacional de Seguros.  
 
3.9 INTECO: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.  
 
3.10 INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  
 
3.11 MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  
 
3.12 MINAE: Ministerio del Ambiente y Energía.  
 
3.13 MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
 
3.14 RECOPE: Refinadora Costarricense de  Petróleo, S. A.  
 
3.15 SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas y Avenamientos.  
 
3.16 SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.  
 
 
Artículo 4º -Definiciones. Para los efectos de aplicación del presente reglamento los términos que se 
mencionan ten drán el siguiente significado:  
 
4.1 Acople para llenado. Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento, por medio del cual 
se transfiere el combustible del camión cisterna hacia el tanque de almacenamiento.  
 
4.2 Aeropuerto. Lugar destinado a la entrad a y salida de aeronaves debidamente autorizado por la 
Dirección General de Aviación Civil.  
 Página 4 de 135 
 4.3 Área de maniobras. Es el área que tiene la función de permitir las maniobras de carga y descarga 
que se realizan en los muelles pesqueros y turísticos.  
 
4.4 Avi tuallamiento. Es el suministro de todos aquellos insumos que requiere la embarcación y sus 
tripulantes para la realización de sus viajes.  
 
4.5 Aguas negras. Desechos líquidos y sólidos provenientes de los servicios sanitarios.  
 
4.6 Aguas oleaginosas. Desec hos líquidos provenientes de las zonas de almacenamiento y despacho.  
 
4.7 Aguas pluviales. Aguas que provienen de la precipitación pluvial.  
 
4.8 Área de limpieza. Zona destinada para almacenar los utensilios necesarios para la limpieza de 
las instalaciones . 
 
4.9 Área o zona de abastecimiento. Zona comprendida junto a las islas de abastecimiento donde se 
estacionan los vehículos automotores para abastecerse de combustible.  
 
4.10 Áreas peligrosas. Zonas en las cuales la concentración de gases o vapores de com bustibles 
existen de manera continua, intermitente o periódica en el ambiente, bajo condiciones normales de 
operación.  
 
4.11 Atmósfera inflamable. Mezcla de gases o vapores de combustibles en el aire, que alcanzan 
concentración de inflamabilidad.  
 
4.12 Barco. Artefacto de madera hierro o acero que flota en el agua y puede transportar personas 
o bienes, también se le denomina con los sinónimos: navío, buque o embarcación.  
 
4.13 Bodega. Área para almacenar aceites, lubricantes, aditivos, etc., así como ref acciones y partes 
de equipo para el mantenimiento.  
 
4.14 Bomba centrífuga. Equipo instalado en el exterior del tanque de almacenamiento para el recibo 
o despacho de combustibles.  
 
4.15 Bomba sumergible. Equipo instalado en el interior del tanque de almacen amiento para 
suministrar combustible al surtidor mediante el sistema de control remoto.  
 
4.16 Boquilla de llenado. Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento para el llenado del 
mismo.  
 
4.17 Boyas. Son flotadores sujetos por medio de una cadena o c able a un cuerpo que afirma en el 
fondo del mar, de tal manera que no cambien de posición y que sirven para señalar un canal bajo, 
una roca, etc.  
 Página 5 de 135 
 4.18 Centro de control de motores. Tablero donde se localizan los interruptores que controlan el 
funcionamien to de los motores eléctricos.  
 
4.19 Cisterna. Contenedor usado para transportar hidrocarburos, sobre carretera. El contenedor 
puede estar, montado sobre el chasis de un vehículo de transporte en el cual el contenedor 
constituye un todo (autotanque), compre nde también los contenedores remolcados (sistema 
remolque).  
 
4.20 Cliente Directo: Aquella persona física o jurídica que compra combustible directamente en los 
planteles de distribución de RECOPE, de acuerdo con el volumen mínimo de venta al mayoreo. Para 
el caso de los productos gasolina regular, gasolina super, diesel, keroseno, bunker, diesel pesado, 
asfalto, AV Gas, Jet Fuel, nafta Liviana y nafta pesada es de 1900 litros, para el caso del producto 
GLP es de 757 litros y para el caso de los productos IF -380 e IF -180 es de 25 000 litros. Dicho 
combustible deberá ser almacenado únicamente en tanques propios debidamente autorizados por 
la DGTCC.  
 
4.21 Cornamusa. Se le denomina como argolla, bita, etc. Elemento fijados en el muelle que se utiliza 
para el ama rre de las embarcaciones.  
 
4.22 Compañía especializada. Persona física o jurídica acreditada por un ente competente para la 
realización del proyecto y construcción de estaciones de servicio o como laboratorio especializado 
en pruebas de hermeticidad no des tructivas.  
 
4.23 Conexiones de retorno de vapores. Dispositivos instalados en los tanques de almacenamiento 
y en el cisterna que permiten la recuperación de vapores en la operación de carga y descarga de 
combustibles.  
 
4.24 Contenedor. Recipiente empleado para contener derrames de combustible.  
 
4.25 Contenedor primario. Recipiente y tubería herméticos empleados para almacenar o conducir 
combustibles (tanques de almacenamiento y tuberías para producto).  
 
4.26 Contenedor secundario. Recipiente y tubería herméticos empleados para contener al elemento 
primario y evitar la contaminación del subsuelo en caso de la presencia de fugas de combustibles 
en los contenedores primarios (tanques o tuberías).  
 
4.27 Combustibles: Productos derivados de hidrocarburos.  
 
4.28 Consumidor final: En el caso de estaciones de servicio el consumidor final será aquella persona 
que adquiera combustible derivado de hidrocarburos en sus instalaciones. En el caso de los 
distribuidores sin punto fijo, (Peddler) el consumidor final es, aquella persona física o jurídica que 
tenga tanques de almacenamiento debidamente aprobados por la DGTCC.  
 Página 6 de 135 
 4.29 Dársena. Lugar resguardado del mar y el oleaje en los puertos, para abrigo o refugio de las 
naves.  
 
4.30 Depósito para Almacenamiento de Combust ibles: Comprende aquellas instalaciones 
aprobadas por la DGTCC, para el almacenamiento temporal de los combustibles que adquieran los 
distribuidores para su posterior venta al consumidor final.  
 
4.31 Dispensador: Surtidor con bomba sumergible remota o con bomba de succión.  
 
4.32 Distribuidor: Persona física o jurídica, debidamente autorizada por el MINAE, que compra 
combustibles, naftas, y cementos asfálticos para distribuirlos a fin de abastecer la demanda 
nacional. Tal distribución puede ser a través de u na estación de servicio y tratándose de gas licuado 
de petróleo, la distribución puede hacerse en vehículos.  
 
4.33 Distribuidor sin punto fijo de venta (Peddler): Aquella persona física o jurídica, debidamente 
autorizada por el MINAE, que por su cuenta, ri esgo y responsabilidad, compra combustibles en los 
planteles de RECOPE, para vender a través de un cisterna autorizado por el MINAE, a los 
consumidores finales que cuenten con tanques de almacenamiento de combustibles para uso 
privado en sus actividades, d ebidamente autorizados por el MINAE.  
 
4.34 Depósito para desechos. Área para almacenar basura y desperdicios que se generen en la 
operación de la estación de servicio.  
 
4.35 Desarenador y trampa de grasas. Elementos del sistema de drenaje localizados en el  servicio 
de lavado y lubricado, en los cuales se efectúa el proceso de tratamiento primario a las aguas 
oleaginosas de esta área.  
 
4.36 Detección electrónica de fugas. Equipo electrónico que detecta por medio de sensores la 
presencia de líquidos y vapores  de gasolina y diesel.  
 
4.37 Dispositivo para purga. Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento, mediante el cual 
se podrá succionar el agua y sedimentos que se lleguen a almacenar en el fondo del tanque a causa 
de la condensación.  
 
4.38 Doble casc o: Sistema estructural de diseño de una embarcación acuática para transporte de 
combustible, que en caso de colapsar el casco exterior, se tiene una segunda pared que evita el 
derrame del combustible.  
 
4.39 Espigón. Estructura para proteger una costa (usualmente perpendicular a la línea de costa) y 
que sirve para atrapar el transporte litoral o retardar la erosión de una costa.  
 
4.40 Estación de Servicio para autoconsumo: Estación de servicio dedicada exclusivamente al 
abastecimiento de los derivados d e los hidrocarburos para el desarrollo de la actividad empresarial 
del adquiriente.  Página 7 de 135 
  
4.41 Estación de Servicio Terrestre: Establecimiento que se ubica en el territorio nacional cuya 
actividad principal es la venta de los derivados de los hidrocarburos al c onsumidor final; así como la 
venta de artículos varios y otros servicios complementarios autorizados.  
 
4.42 Estación de Servicio Mixta: Establecimiento autorizado para vender combustibles líquidos y gas 
licuado de petróleo, este último para ser vendido dir ectamente a vehículos especialmente 
adaptados para operar con éste combustible, así como la venta de aceites y otros servicios 
complementarios autorizados.  
 
4.43 Estación de Servicio Marina o Marítima: Establecimiento destinado para la venta de 
combustible s derivados de hidrocarburos al consumidor final, así como la venta de lubricantes y 
otros servicios complementarios. Se dividen en:  
 
4.43.1 Estaciones Fijas: instaladas en costas, riberas y bordes de lagos, para abastecer 
embarcaciones y vehículos terrest res. 
 
4.43.2 Estaciones Flotantes: nave de autopropulsión usado para transportar combustible, en un 
tanque único o dividido en varios compartimentos que almacenan los diferentes combustibles, e 
incorporado en la estructura de dicha nave, formando parte int egral de la misma, que opera en el 
mar, ríos o lagos, para abastecer embarcaciones.  
 
4.44 Estación de Servicio para aeronaves: Establecimiento ubicado en los aeropuertos debidamente 
autorizados para operar como tales, destinado al expendio de Jet -Fuel y AV -gas, de los que se 
abasteció en los planteles de distribución de RECOPE.  
 
4.45 Evaluación de Impacto Ambiental: Es un proceso de análisis comparativo, científico -técnico, 
biótico y abiótico, social, legal, de costos ambientales e interdisciplinario, de lo s efectos que un 
proyecto, obra o actividad, de desarrollo, de infraestructura comercial o de servicios, puedan 
producir en su interrelación con el ambiente, así como la propuesta de un programa de gestión 
ambiental que incluya las medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar y compensar tales 
efectos.  
 
4.46 Equipos contra incendio. Dispositivos, instalaciones y accesorios fijos, móviles o portátiles para 
combatir fuegos.  
 
4.47 Espacio anular. Espacio libre entre los contenedores primario y secund ario de los tanques de 
almacenamiento o de las tuberías de doble pared.  
 
4.48 Especificaciones técnicas. Documento denominado Especifi -caciones Generales para 
Construcción de la Estación de Servicio, realizado por el profesional responsable del diseño.  
 Página 8 de 135 
 4.49 Instalación eléctrica a prueba de explosión. Sistema de accesorios y tuberías que no permiten 
la salida de atmósfera caliente generada por corto circuito en su interior y evita el acceso de vapores 
explosivos o inflamables del exterior.  
 
4.50 Impacto Am biental: Alteración del ambiente ocasionado por la acción del hombre o la 
naturaleza.  
 
4.51 Interceptor de Combustibles o Separador de Aguas Oleaginosas: Sistema de tanques de 
concreto u otro material impermeable, con compartimentos que permitan separar los restos de 
aceite y combustible del agua residual de la estación de servicio.  
 
4.52 Isla: Base o soporte protector de material no inflamable sobre el cual están instalados los 
surtidores.  
 
4.53 Lubricantes: Grasas y aceites lubricantes.  
 
4.54 Manguera d e descarga. Manguera para efectuar la operación de descarga hermética de 
combustible del camión cisterna a los tanques de almacenamiento.  
 
4.55 Manual de procedimientos. Documento denominado Manual de Procedimientos de Operación, 
Seguridad y Mantenimiento para estaciones de servicio, elaborado por los representantes de la 
misma.  
 
4.56 Material de relleno. Material generalmente aceptado y aprobado por los fabricantes de 
tanques y tuberías para ser usado como relleno para fosas y gavetas después de haber inst alado los 
tanques y tuberías.  
 
4.57 Malecón. Muro perimetral que delimita a la dársena.  
 
4.58 Marea. Es el movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar 
debido a las fuerzas de atracción lunar y solar combinadas con la fuerz a centrífuga y el efecto de 
Coriolis causado por la rotación de la tierra.  
 
4.58 bis. -Medidas Técnicas de Ingeniería Compensatorias. Son todas aquellas obras que se realicen 
en la infraestructura existente o el uso de tecnologías seguras, en las estaciones  de servicio e 
instalaciones de autoconsumo, con objeto de evitar la expansión de vapores o líquidos inflamables 
hacia otras áreas, que cumpla con el propósito de limitar las áreas de riesgo para prevenir la 
ocurrencia, producción o generación de impactos negativos a fin de garantizar la seguridad de las 
personas, la vida humana y el ambiente.  
 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36967 del 9 de enero del 
2012)  
 Página 9 de 135 
 4.59 Nivel de marea alta: Línea topográfica que marca un nivel, la cual indicará el nivel máximo del 
agua durante un período de cinco años.  
 
4.60 Obras de atraque y amarre. Es el conjunto de elementos estructurales que forman un 
paramento vertical, con suficiente calado para el atraque de las embarcaciones y una superficie 
horizontal para el depósito de mercancías y el movimiento de los medios mecánicos terrestres.  
 
4.61 Oleaje. Es la acción y efecto de formación de ondas que se desplazan en la superficie de las 
aguas por la acción del viento.  
 
4.62 Obras de a traque y amarre. Es el conjunto de elementos estructurales que forman un 
paramento vertical, con suficiente calado para el atraque de las embarcaciones y una superficie 
horizontal para el depósito de mercancías y el movimiento de los medios mecánicos terre stres.  
 
4.63 Otros hidrocarburos: Se refiere a otros hidrocarburos tales como: gas licuado de petróleo, 
propano, butano, etano, metano, gas natural.  
 
4.64 Pistola para abastecimiento. Accesorio que se encuentra al final de la manguera del surtidor, 
sirve para suministrar combustible a los tanques de los vehículos automotores.  
 
4.65 Plan de contingencia. Programa de actividades enfocadas a salvaguardar la integridad física de 
las personas y el ambiente, así como de proteger las instalaciones, bienes e infor mación vital ante 
la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.  
 
4.66 Pista: Superficie pavimentada de concreto que corresponde al área útil destinada a zonas de 
abastecimiento y circulación de vehículos.  
 
4.67 Planta de almacenamiento y en vasado de GLP. Sistema fijo y permanente de instalaciones 
apropiadas para el almacenamiento, envasado y distribución del GLP, utilizando recipientes que 
cumplan con el Reglamento Técnico respectivo.  
 
4.68 Posición de carga. Área de estacionamiento momentán eo, exclusiva para usarse en la zona de 
abastecimiento y ubicada en los costados de los surtidores de la isla de abastecimiento.  
 
4.69 Pozo de monitoreo. Permite evaluar la calidad del agua subterránea de los niveles freáticos 
existentes en el predio monit oreado.  
 
4.70 Pozo de observación. Permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el 
subsuelo.  
 
4.71 Producto. Combustibles líquidos automotrices que se expenden en estaciones de servicio.  
 
4.72 Protección anticorrosiva. Método para prevenir la corrosión de las superficies metálicas basado 
en recubrimiento o protección catódica.  Página 10 de 135 
  
4.73 Proyecto. Conjunto de planos desarrollados por una compañía especializada en proyectos de 
estaciones de servicio.  
 
4.74 Pruebas de hermeticidad. Prueba no destru ctiva utilizada para evaluar la posible existencia de 
fugas de combustible en tanques y tuberías.  
 
4.75 PVC. Cloruro Polivinil de Resina Termoplástica, obtenida por polimerización del cloruro de 
vinilo, muy empleado en la industria de los plásticos, el cua l presenta características de resistencia 
al ataque de líquidos combustibles y aceites derivados del petróleo.  
 
4.76 Sistema de control de inventarios. Sistema que cuantifica y emite reportes impresos o en 
pantalla de las existencias de combustibles y agua  en los tanques de almacenamiento.  
 
4.77 Sistema de control remoto. Equipo destinado al control y distribución de combustible desde la 
motobomba a través de un surtidor.  
 
4.78 Sistema de drenaje. Instalación que permite recolectar, conducir y desalojar las  aguas negras, 
aceitosas y pluviales de la estación de servicio.  
 
4.79 Sistema de paro de emergencia. Sistema capaz de suspender el suministro de energía eléctrica 
de forma inmediata, en toda la red que se encuentra conectada al centro de control de motore s y 
alimentación de surtidores.  
 
4.80 Sistema de prevención de sobrellenado. Accesorios instalados en el tanque de almacenamiento 
para evitar derrames por sobrellenado de combustibles durante la operación de descarga.  
 
4.81 Sistema de recuperación de vapor es. Conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y equipos 
especialmente diseñados para controlar, recuperar, almacenar y/o procesar los vapores de 
hidrocarburos producidos en las operaciones de transferencia de gasolinas, contempla las fases I y 
II. 
 
4.82  Sistema de succión directa. Equipo destinado a la distribución de combustible mediante una 
bomba instalada en el surtidor que succiona, a través de una tubería, el combustible del tanque de 
almacenamiento.  
 
4.83 Sistema de tierra física. Accesorios e inst alación eléctrica basado en cable de cobre desnudo 
interconectado en red, diseñado para evitar la acumulación de cargas electrostáticas y para enviar 
a tierra las fallas causadas por aislamiento que por una diferencia de potencial puedan producir una 
chisp a. 
 
4.84 Sitios de reunión pública. Engloba todos los inmuebles o estructuras diseñadas o destinadas 
parcial o totalmente para la reunión de personas, para los fines de este reglamento estos se dividen 
en: Página 11 de 135 
  
4.84.1 Edificios deportivos: estadios, gimnasios (no incluye centros de acondicionamiento físico con 
pesas, aeróbicos, máquinas de ejercicios, sauna), y plazas de toros.  
 
4.84.2 Centros educativos: incluye los edificios o porciones de estos utilizados para propósitos 
educativos, durante cuatro horas o má s por día, o más de doce horas por semana. Incluye hogares 
comunitarios.  
 
4.84.3 Centros de salud: incluye las ocupaciones utilizadas para propósitos médicos y otros 
tratamientos para el cuidado de las personas con defectos físicos o deficiencias mentales,  
enfermedad, convalecencia y otros, excepto consultorios médicos individuales. Incluye asilos de 
ancianos.  
 
4.85 Surtidor. Conjunto de bomba, contador de caudal, manguera de aprovisionamiento y demás 
accesorios necesarios para suplir combustibles al vehícu lo automotor.  
 
4.86 Tramo de atraque. Es la longitud del muelle que ocupa o requiere una embarcación para estar 
en posición de recibir algún servicio. Se presenta físicamente por la eslora total del barco más una 
tolerancia del 15% que se adiciona para per mitir maniobra y evitar riesgos.  
 
4.87 Transportista. Aquella persona física o jurídica que posea un cisterna al cual se le ha otorgado 
una autorización de operación por parte del MINAE, para que, a nombre y por cuenta de un tercero, 
brinde el servicio de transporte de los combustibles derivados de los hidrocarburos, petróleo, 
asfaltos, gas y naftas, ya sea por vía terrestre, ferroviaria, marítima o fluvial.  
 
4.88 Tapa hermética. Accesorio instalado en el tanque de almacenamiento que impide la emisión 
de vapores a la atmósfera.  
 
4.89 Tablero de alumbrado. Es el tablero eléctrico donde se localizan los interruptores que controlan 
el sistema de iluminación.  
 
4.90 Tanque de almacenamiento. Recipiente de cuerpo cilíndrico diseñado para almacenar 
combustibles y  se clasifica en dos tipos:  
 
4.90.1 De pared sencilla. Formado por un solo contenedor.  
 
4.90.2 De doble pared. Formado por dos contenedores (primario en el interior y secundario en el 
exterior).  
 
4.91 Tanque confinado. Tanque de almacenamiento de pared sen cilla o doble pared instalado por 
encima del nivel de piso terminado dentro de muros de contención de concreto armado totalmente 
e impermeabilizados, con las correspondientes medidas de contención de derrames.  
 Página 12 de 135 
 4.92 Tanque subterráneo. Tanque de almacenami ento instalado completamente bajo tierra, 
confinado dentro de muros de contención de concreto armado, totalmente impermeabilizado o en 
fosas recubiertas con una geomenbrana y cubierta con gravilla o material de relleno inerte.  
 
4.93 Tanque superficial no c onfinado. Tanque de almacenamiento de pared sencilla instalado por 
encima del piso terminado, apoyado en bases de concreto armado o de acero estructural y limitado 
por diques de contención.  
 
4.94 Locales Comerciales o Tienda de Conveniencia. Local comercia l donde se expenden productos 
de abarrotes y enseres menores.  
 
4.95 Trampa de aguas Oleaginosas. Elemento de sistema de drenaje aceitoso en el cual se efectúa 
el proceso de tratamiento primario a las aguas oleaginosas.  
 
4.96 Trampa de combustibles. Registr o para contención de derrames construido en la zona de 
tanques.  
 
4.97 Tubería de producto. Contenedor cilíndrico que se instala desde los tanques de 
almacenamiento hasta los surtidores y servirá para la conducción de hidrocarburos.  
 
4.98 Tubería de extracc ión. Contenedor cilíndrico que se instala desde los tanques de 
almacenamiento hasta los surtidores y servirá para la conducción de gasolinas y/o combustible 
diesel.  
 
4.99 Tubería de retorno de vapores. Contenedor cilíndrico de pared sencilla que se instala  desde los 
surtidores de gasolina hasta los tanques de almacenamiento y servirá para la conducción de los 
vapores resultantes de la evaporación de gasolinas.  
 
4.100 Responsable de unidad de verificación de instalación eléctrica. Persona física o jurídica 
acreditada por la autoridad competente para verificar el cumplimiento de las normas para la 
instalación eléctrica de estaciones de servicio.  
 
4.101 Responsable de unidad de verificación de proyecto, construcción y mantenimiento de 
estaciones de servicio. P ersona física o jurídica acreditada por la autoridad competente para 
verificar el cumplimiento de las normas para el proyecto de construcción y mantenimiento de 
estaciones de servicio.  
 
4.102 Responsable de unidad de verificación de pruebas de hermeticidad . Persona física o jurídica 
acreditada por la autoridad competente para la realización de pruebas de hermeticidad no 
destructivas de tanques y tuberías.  
 
4.103 Válvula antisifón. sirve para eliminar el efecto hidráulico del sifón provocado por la presencia  
de un codo hacia arriba intercalado en la tubería de combustible, que llevaría al vaciado del tanque 
por la energía potencial del líquido dentro de éste.  Página 13 de 135 
  
4.104 Válvula de corte rápido en mangueras. Accesorio que corta el flujo de combustible en forma 
inmediata al presentarse un esfuerzo de sobretensión en las mangueras de despacho.  
 
4.105 Válvula de corte rápido en surtidores (shut off). Accesorio instalado en la base del surtidor 
que corta el flujo de combustible o vapor en forma inmediata al producirse un accidente por colisión 
o fuego que afecte directamente al surtidor.  
 
4.106 Válvula de retención (check). permite el flujo de líquidos en una sola dirección.  
 
4.107 Vehículo automotor. Vehículo de transporte terrestre de propulsión propia sobre dos o más  
ruedas y que no transita sobre rieles.  
 
4.108 Vida útil operativa. Período de vida operativa de la estación de servicio y del cisterna típico 
definido en el modelo de costos utilizado por la ARESEP para la fijación de márgenes.  
 
4.109 Viento dominante. Di rección en la que incide el viento con velocidades máximas durante el 
período de observación.  
 
4.110 Viento reinante. Dirección en la que incide el viento con mayor frecuencia durante el período 
de observación.  
 
4.111 Vientos locales. Son los que influyen directamente para el diseño de los muelles (orientación), 
maniobras de los buques y en general, diseño y cálculo de obras interiores.  
 
  
 
Artículo 5º -Competencia. Corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía por medio de la DGTCC, 
la aplicación del pre sente Reglamento. Para tal efecto, la DGTCC tendrá entre otras competencias 
las siguientes:  
 
5.1 Regular, fiscalizar y controlar lo relativo al transporte y comercialización de hidrocarburos, así 
como los aspectos de seguridad e higiene en la operación y funcionamiento, en coordinación con el 
MOPT y el Ministerio de Salud, respectivamente.  
 
5.2 Verificación de aspectos relacionados con la seguridad y buen funcionamiento de las 
instalaciones para autoconsumo y de las instalaciones de almacenamiento y distri bución de 
productos derivados de los hidrocarburos.  
 
5.3 Tramitar las solicitudes de instalación, traslado, cambio de titular, remodelación y operación de 
los establecimientos de autoconsumo o almacenamiento y distribución, así como elaborar la 
respectiva resolución de recomendación al Ministro del Ambiente y Energía.  
 Página 14 de 135 
 5.4 Recomendar al Ministro de Ambiente y Energía la suspensión o la cancelación de las 
autorizaciones que se regulan en este Decreto Ejecutivo.  
 
5.5 Tramitar el procedimiento administrativo p ara determinar la suspensión o cancelación de las 
autorizaciones otorgadas.  
 
  
 
Artículo 6º -Organización. La DGTCC estará a cargo del Director y del personal subordinado que sea 
necesario para la correcta implementación de este Reglamento.  
 
 
 
 
TÍTULO II  
 
 
Estaciones de Servicio  
 
 
CAPÍTULO I  
 
 
Requisitos  
 
 
 
Artículo 7º -Requisitos de la Solicitud. Toda persona física o jurídica, que desee obtener una 
autorización para construir y operar una estación de servicio para distribución al consumidor final, 
o almacenamiento para autoconsumo en caso de clientes directos de productos derivados de 
hidrocarburos, deberá presentar:  
 
7.1 Solicitud escrita original y copia debidamente autenticada, con indicación de las calidades del 
solicitante, con su firma o la de s u representante legal. Si la solicitud la realiza una persona jurídica, 
deberá adjuntarse la certificación de la personería jurídica de sus representantes, con no más de 
tres meses de emitida.  
 
7.2 Certificación de la propiedad, la cual debe indicar la des cripción completa de la misma, así como 
el detalle completo de las limitaciones, anotaciones y gravámenes que pesan sobre el terreno en 
que se pretende instalar la nueva estación de servicio o tanque de autoconsumo. Si el solicitante no 
es el propietario d e la finca, debe presentarse documento idóneo en original o copia certificada 
mediante el cual acredite su legitimación para la instalación y operación del establecimiento.  
 
7.3 Fotocopia certificada del plano catastrado de la propiedad sobre la cual versa  la solicitud, 
delimitando y ubicando el derrotero del área destinada a la estación de servicio; los alineamientos, Página 15 de 135 
 líneas de protección de quebradas, y servidumbres, constancias que deberán ser emitidas por las 
entidades competentes.  
 
7.4 Entre las instit uciones de consulta obligatoria se encuentran la compañía eléctrica que 
administra la región, CNE, pronunciamiento de la Unidad Ambiental de AyA, el SENARA o la 
compañía de agua potable respectiva, al MINAE en cuanto a zonas de protección o reservas, las 
cuales deben emitir constancia en la cual se indique si la empresa debe observar condiciones 
especiales para el desarrollo del proyecto, o si existen restricciones que impidan su realización.  
 
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 3227 del 1° de  marzo de 2017, se interpretó el 
inciso anterior en el sentido de que se interprete que el pronunciamiento de la compañía de agua 
potable a que se refiere el artículo 7.4 del Decreto Nº 30131 -MINAE -S, debe solicitarse únicamente 
cuando el Instituto Naciona l de Acueductos y Alcantarillados no presta el servicio de agua potable, 
y que el pronunciamiento del SENARA es un requisito ineludible en todos los casos.".)  
 
7.5 Si no existiere plano catastrado, deberá presentar certificación donde se indique que no exi ste 
plano catastrado y presentará plano de localización con su derrotero.  
 
7.6 Permiso de uso conforme del suelo, emitido por la Municipalidad o el INVU para la instalación y 
operación de la estación de servicio o tanque para autoconsumo.  
 
7.7 Estudio de s uelos del lote le elaborado por un laboratorio especializado, o por un profesional 
acreditado con conocimiento al efecto, que contenga como mínimo, la composición, permeabilidad, 
nivel freático, capacidad de soporte, estabilidad de taludes, estratigrafía d el subsuelo, cohesión, 
ángulo de fricción interno, índice de plasticidad, determinación del bulbo de presión de las cargas 
procedentes de las edificaciones colindantes, con énfasis en el área donde se ubicarán los tanques.  
 
7.8 Indicación de los tipos de c ombustible que se proyecta vender o almacenar para autoconsumo.  
 
7.9 Declaración jurada de que el solicitante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 15 
del presente reglamento.  
 
7.10 Señalamiento del lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de San José, o 
indicación de un número de fax para tales efectos, en cualquier parte del país.  
 
 
Artículo 8º -Del Procedimiento. Una vez admitida a trámite la solicitud, la misma debe ser evaluada 
en un plazo no mayor de diez días por la DGTCC. Si los documentos deben complementarse, se 
otorgará mediante prevención al solicitante, por una única vez un plazo no mayor de diez días, a 
efecto que subsane los defectos. De no presentarse la documentación e información solicitada 
dentro del plazo  otorgado, o si la misma se presenta en forma incompleta o no se ajusta a lo 
requerido, se archivará la solicitud.  
 
  Página 16 de 135 
  
Artículo 9º -De la Inspección. Si la documentación presentada a la DGTCC estuviere correcta, se 
realizará una inspección en forma conjunta  con la SETENA al sitio objeto de la solicitud en un plazo 
no mayor de un mes, de la cual se rendirá al Director de la DGTCC el informe técnico firmado por 
ambas instancias en un plazo no mayor de diez días. Posteriormente el Director deberá notificar al 
interesado para lo que corresponda, en un plazo de diez días.  
 
 
Artículo 10. -Cumplidos los requisitos de la solicitud y aprobado el terreno, la DGTCC remitirá el 
expediente completo a la SETENA para la aprobación respectiva. De igual forma la DGTCC prevendr á 
al solicitante, quien deberá presentar los requisitos de planos. Para tal efecto deberá aportar la 
siguiente documentación:  
 
10.1 Copia certificada de la resolución de aprobación del EIA extendida por el órgano competente, 
así como copia certificada de l os compromisos ambientales adquiridos y del nombramiento del 
regente y pago de la garantía.  
 
10.2 Planos constructivos del establecimiento según el artículo 11, los cuales acompañará en dos 
juegos.  
 
10.2.1 Sello de aprobación de los accesos por parte del M OPT.  
 
10.2.2 Visado de los planos por parte del Departamento de Ingeniería de Riesgos del INS.  
 
10.2.3 Plano de conjunto detallado con ubicación y localización.  
 
10.2.4 Plano de curvas de nivel del terreno indicando movimientos de tierra, los cortes y terr azas 
respectivas.  
 
La compañía especializada designada por el interesado elaborará los planos constructivos que se 
mencionan a continuación, los cuales serán revisados por la DGTCC con base en el ordenamiento 
jurídico.  
 
  
 
Artículo 11. -Planos Arquitectónic os de Conjunto: La compañía especializada deberá presentar los 
siguientes planos:  
 
11.1 Planta arquitectónica de cada uno de los edificios y zonas que componen la estación de servicio, 
incluyendo fachadas, cortes e información topográfica.  
 
11.2 Croquis de  localización indicando la dirección del tránsito vehicular en las calles colindantes.  
 Página 17 de 135 
 11.3 Localización de tanques de almacenamiento indicando su capacidad y tipo de producto, 
venteos, pozos de observación y/o monitoreo.  
 
Islas de abastecimiento indicand o los elementos que las componen.  
 
11.4 Ubicación de extintores.  
 
11.5 Circulaciones de vehículos y del camión cisterna que abastecerá de combustible a la estación 
de servicio. Tipo de pavimento y niveles generales de pisos terminados.  
 
11.6 Localización d el anuncio distintivo independiente.  
 
11.7 Áreas verdes.  
 
11.8 Proyección de techos.  
 
11.9 Planta de comercios y servicios complementarios.  
 
11.10 Tabla de áreas indicando porcentaje y superficie de cada uno de los locales, circulaciones, 
áreas verdes, est acionamientos y demás zonas que componen la estación de servicio.  
 
Instalaciones mecánicas:  
 
11.11 Planta de conjunto marcando la distribución de líneas de producto, recuperación de vapores 
(cuando la autoridad lo requiera) y venteos, con la indicación de sus diámetros, pendientes y el tipo 
de material de las tuberías, señalando cada uno de los tipos de combustibles.  
 
11.12 Tipo y características de tanques y surtidores, indicando válvulas, accesorios y conexiones de 
seguridad, detalle de contenedores en is las de surtidores y bombas sumergibles, sistemas de 
detección de fugas, válvulas de cierre rápido (shut -off), válvulas de presión vacío en venteos de 
gasolinas y válvula de venteo para combustible diesel.  
 
11.13 Cortes de trincheras para tuberías.  
 
11.14 Sistema de detección de fugas.  
 
Instalaciones hidráulicas y de aire:  
 
11.15 Planta de conjunto marcando la distribución de las líneas de agua y aire, sus diámetros y tipo 
de tubería.  
 
11.16 Capacidad y ubicación del compresor de aire y de la cisterna.  
 Página 18 de 135 
 11.17 Diagrama de la instalación, incluyendo conexiones y toma de la red municipal, indicando 
válvulas de retención y antisifón para prevenir contraflujos y contaminación.  
 
11.18 Prevista para riego en las áreas verdes.  
 
11.19 Cuando existan servicios de lava do y lubricado se sujetarán a las disposiciones que las 
autoridades indiquen en materia ambiental.  
 
Instalaciones sanitarias y drenajes:  
 
11.20 Planta de conjunto con la distribución de la red de drenaje de aguas negras y aguas pluviales, 
señalando sus diá metros y pendientes de tuberías y sus descargas a la red municipal, incluyendo los 
detalles en planta y corte de registros y rejillas.  
 
11.21 Se indicarán por separado los registros que capten aguas oleaginosas (trampas de grasa o de 
combustible).  
 
11.22 P lanta y cortes sanitarios de baños para hombres, mujeres y empleados (debe considerar las 
instalaciones y accesos para discapacitados).  
 
11.23 Planta, cortes y detalles de trampa de aguas oleaginosas.  
 
11.24 Desarenador y trampa de grasas (cuando exista se rvicio de lavado y lubricación).  
 
11.25 Fosa séptica y sistema de absorción cuando no exista alcantarillado sanitario o en su caso, el 
sistema de desecho de aguas que indiquen las autoridades correspondientes.  
 
11.26 Cuadro de simbología hidráulica -sanitaria.  
 
11.27 Así como cualquier otra reglamentación que exista sobre esta materia.  
 
Instalaciones eléctricas:  
 
11.28 Planta de conjunto indicando la acometida y el centro de control eléctrico.  
 
11.29 Diagrama unifilar.  
 
11.30 Cuadros de car gas. 
 
11.31 Detalles del tablero de control.  
 
11.32 Distribución eléctrica de corriente alterna (CA), y cuando exista, indicar la corriente directa 
(CD).  
 Página 19 de 135 
 11.33 Control eléctrico del sistema de detección de fugas y del control de inventarios en tanques 
surtidores, señalando el equipo a prueba de explosión necesario para cada caso. Indicar tanto cédula 
de tuberías como sellos eléctricos tipo "EYS" o similar, de acuerdo con la clasificación de zonas 
peligrosas del grupo D, clase 1, divisiones 1 y 2, de acuerd o con el Capítulo 5: Ambientes Especiales, 
del Código Eléctrico de Costa Rica (CODEC).  
 
11.34 Sistema de iluminación exterior, controles de iluminación y anuncios.  
 
11.35 Comunicación de surtidores a control.  
 
11.36 Sistema de tierras y paros de emergencia . 
 
11.37 Conexión alterna de la bomba de agua, sistema hidroneumático y otros.  
 
11.38 Interruptores manuales o de fotocelda.  
 
11.39 Instalaciones especiales (aire acondicionado, teléfono, contra incendio, sonido, sistemas 
inteligentes, entre otros).  
 
11.40  Cuadro de simbología eléctrica.  
 
11.41 Planos complementarios. Como complemento a los planos mencionados con anterioridad, se 
tendrán como respaldo al proyecto ejecutivo completo los siguientes planos:  
 
11.41.1 Estructurales  
 
11.41.2 Señalización  
 
11.41.3  Acabados  
 
11.41.4 Instalaciones especiales  
 
11.41.5 Memoria de cálculo y descriptivas  
 
Responsable del Área  
 
11.42 En la memoria de cálculo, los capítulos de cada especialidad y los planos correspondientes 
deben indicar los datos de los responsables del á rea del proyecto que se señalan a continuación:  
 
11.42.1 Área Civil: Ingeniero civil o Arquitecto con su respectivo número de registro profesional, 
nombre completo y firma.  
 
11.42.2 Área Mecánica: Ingeniero Mecánico con su respectivo número de registro pro fesional, 
nombre completo y firma.  Página 20 de 135 
  
11.42.3 Área de seguridad contra incendios: Conjunto de profesionales que participan en la 
elaboración del proyecto, los cuales deben anotar su respectivo número de registro, profesional, 
nombre completo y firma.  
 
11.42.4 Área Eléctrica: Ingeniero Eléctrico con su respectivo número de registro profesional, nombre 
completo y firma.  
 
11.43 Todos los documentos originales vigentes de alineamientos, líneas de construcción, retiros de 
protección a quebradas, y cualquier otro retiro que deba respetarse para la construcción del 
proyecto, emitidos por las entidades respectivas, según lo presentado en la solicitud. Lugar para oír 
notificaciones si fuere diferente del indicado en el artículo 7.9.  
 
11.44 La DGTCC cuenta con un plazo de quince días para la aprobación de planos.  
 
  
 
 
Artículo 12. -Notas generales.  
 
12.1 Cuando a juicio de la compañía especializada responsable de la elaboración del proyecto y de 
la DGTCC, la información referente para cada uno de los aspectos mencio nados con anterioridad 
requiera ser presentada en varios planos, los podrá realizar sin restricción en su número de láminas.  
 
12.2 Con el objeto de prevenir eventuales daños a los inmuebles colindantes y para determinar 
debidamente los cálculos estructural es de las diferentes edificaciones de la estación de servicio, se 
deberá contar con el estudio de mecánica de suelos en el cual se determinarán:  
 
12.2.1 Capacidad de carga del suelo.  
 
12.2.2 Estratigrafía del subsuelo.  
 
12.2.3 Cálculo para la estabilidad d e taludes.  
 
12.2.4 Determinación del bulbo de presión de las cargas procedentes de las construcciones 
colindantes a los tanques.  
 
  
 
Artículo 13. -Aprobación. Aprobada la solicitud la DGTCC, emitirá un oficio de recomendación al 
MINAE para que se emita el p ermiso de construcción e instalación de la estación de servicio, o la 
denegatoria de la solicitud. Recibida la recomendación, el Jerarca de la Institución, cuenta con 
treinta días para emitir el permiso de construcción o la denegatoria a la solicitud. Una vez 
comunicada la resolución de autorización de construcción de la estación de servicio, la DGTCC Página 21 de 135 
 cuenta con un término de diez días naturales, para hacer entrega al solicitante de los planos 
debidamente autorizados y sellados por esta dependencia.  
 
 
Artículo 14. -Vigencia. Se establece un plazo de un año como vigencia del permiso de construcción, 
contado desde el momento de la notificación de la resolución de autorización, en la cual se debe 
indicar la fecha de inicio de obras que se indica en el artíc ulo anterior. Si pasado este plazo no se ha 
iniciado la construcción, deberá solicitarse un resello de los planos, por una única vez y dentro del 
término de un mes, para lo cual deberán presentarse de nuevo los requisitos de la solicitud original, 
que se e ncuentren vencidos, caso contrario se procederá al archivo definitivo del expediente 
caducando el derecho.  
 
  
 
CAPÍTULO II  
 
Especificaciones Técnicas  
 
Artículo 15. -Del terreno. El terreno donde se instale una estación de servicio terrestre debe cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 
15.1 Debe contar con los alineamientos estatales, municipales, o institucionales, correspondientes. 
Se debe localizar en zonas autorizadas por el ente competente de acuerdo con el GAM, el Ministerio 
de Salud o los planes regula dores y no podrán construirse en áreas residenciales, cuya certificación 
será emitida por el INVU o la Municipalidad correspondiente.  
 
15.2 En el caso de construir estaciones de servicio cercanas a curvas, puentes y pendientes 
pronunciadas, se debe hacer e l diseño de entradas y salidas de acuerdo con criterios certificados 
por la Sección de Ingeniería de Tránsito del MOPT, para garantizar buena visibilidad y seguridad para 
las maniobras propias de los vehículos previas al ingreso y posteriores a la salida d e la estación de 
servicio.  
 
15.3 El acceso a la estación de servicio debe ser por una vía pública con un derecho de vía igual o 
mayor a 14 metros de ancho y con un ancho de superficie de rodamiento no menor de nueve 
metros. El ancho mínimo de los accesos d e entrada o salida de los vehículos se regirá por la Tabla 1, 
su ancho máximo será de 16 m, y su separación no será menor de 3 metros, igual restricción se 
aplicará hacia las colindancias laterales. Esta separación estará delimitada por un murete o jardine ra 
de hormigón de 20 cm de ancho y 25 cm de alto como mínimo, deslindando la propiedad privada 
de la vía pública, pintada de color amarillo.  
 
TABLA 1  
 
Derecho de vía (metros) Ancho mínimo de acceso (metros)  
 Página 22 de 135 
 14,00 11,00  
 
20,00 o más 13,00  
 
15.4 En la estación de servicio esquinera, igualmente debe construirse en la esquina el murete o 
jardinera de al menos 3 m de longitud frente a cada vía, o lo que el plan regulador establezca.  
 
15.5 Tener una dimensión que permita ubicar todos los componentes en form a segura y cumpliendo 
con los requisitos establecidos en este reglamento.  
 
15.6 El predio debe localizarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros, con respecto a 
líneas de alta tensión aéreas o bajo tierra, vías férreas y ductos que transportan p roductos derivados 
del petróleo; dicha distancia se deberá medir tomando como referencia la ubicación de los tanques 
de almacenamiento de combustibles de la estación de servicio a los elementos de restricción 
señalados.  
 
15.7 Respetando la distancia de 30 metros indicada en el punto anterior, con respecto a ductos que 
transportan productos derivados del petróleo, si por algún motivo se requiere la construcción de 
accesos y salidas sobre éstos, es requisito indispensable que se adjunte a la documentación exi gible, 
la descripción de los trabajos de protección a los ductos; dichos trabajos deberán estar aprobados 
por el área respectiva de RECOPE o de la empresa particular que posea la titularidad de dichos 
ductos.  
 
15.8 No debe estar ubicado en zonas de desliza miento o en terrenos declarados no aptos definidos 
de acuerdo a directrices de la CNE.  
 
15.9 Por razones de seguridad, no se permite la construcción de estaciones de servicio cuya distancia 
(la que se medirá desde el área de ubicación de los tanques de alm acenamiento) sea igual o menor 
a la indicada a continuación, esta prohibición se aplicará en sentido opuesto, si la estación de 
servicio hubiese sido construida primero.  
 
15.10 A cien metros de las edificaciones de fábricas o sitios donde se almacenan prod uctos o 
sustancias explosivas o inflamables en cantidades que puedan ocasionar un peligro según criterio 
técnico del Ministerio de Salud, sitios de reunión pública y de subestaciones eléctricas.  
 
15.10.1 A cien metros de plantas de almacenamiento y envasad o de gas licuado de petróleo.  
 
15.10.2 Si el terreno se encuentra en zonas susceptibles de erosión, partes bajas de lomas, terrenos 
con desniveles o terrenos bajos, se debe hacer el análisis y desarrollo de medidas correspondientes, 
dentro de la EIA.  
 
15.1 1 Adicionalmente se deberán respetar las indicaciones de la siguiente tabla:  
 
 Página 23 de 135 
 TABLA 2  
 
Islas dobles de  
 
Superficie Frente Abastecimiento  
 
Tipo de Lote mínima (m2) Mínimo (m) Producto Cant. Máxima  
 
Esquinero Gasolina regular  
 
(dos frentes) 625 25 Gasolina super 2  
 
Diesel  
 
No esquinero Gasolina regular  
 
(un frente) 1 080 31 Gasolina super 3  
 
Diesel  
 
  
 
CAPÍTULO III  
 
Planos Arquitectónicos  
 
Artículo 16. -Este capítulo cubre los requerimientos mínimos para el diseño y construcción de una 
estación de servicio y determina el empleo de los materiales para los diferentes elementos que la 
conforman, los cuales estarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en los manuales y 
reglamentos de construcción correspondientes. Una estación de servicio se encuentra de ntro del 
Grupo A (estructura de mayor riesgo según el Código Sísmico de Costa Rica), y la falla estructural de 
ésta podría causar graves riesgos; por tanto es responsabilidad de la compañía especializada, el 
adecuado diseño, cálculo y construcción de esta estructura.  
 
16.1 Programa arquitectónico:  
 
16.1.1 Definición del programa: Son las necesidades mínimas de espacio para el proyecto 
arquitectónico. El programa puede ampliarse con base en los requerimientos específicos de cada 
área en particular, siempre y  cuando se trate de servicios afines o complementarios a los 
proporcionados en la estación de servicio.  
 
16.1.2 Áreas generales: Son los espacios en los cuales se agrupan las distintas edificaciones e 
instalaciones de una estación de servicio, mismos en lo s que se desarrollan las diversas actividades Página 24 de 135 
 de ésta. Las áreas generales, elementos y componentes que constituyen estos establecimientos son 
los siguientes:  
 
16.1.2.1 Administración  
 
16.1.2.2 Dirección general  
 
16.1.2.3 Control administrativo  
 
16.1.2.4 S upervisión operativa y otros  
 
16.1.3 Baños y sanitarios  
 
16.1.3.1 Empleados  
 
16.1.3.2 Público usuario  
 
16.1.4 Bodega  
 
16.1.4.1 Depósito para desechos sólidos y líquidos  
 
16.1.4.2 Cisterna  
 
16.1.4.3 Área de limpieza  
 
16.1.5 Cuarto de máquinas  
 
16.1.5.1 Compresor  
 
17.1.5.2 Bomba de agua  
 
16.1.5.3 Planta de emergencia (opcional)  
 
16.1.5.4 Sistema hidroneumático (opcional)  
 
16.1.5.5 Área de control de sistema eléctrico  
 
16.1.5.6 Tableros de control  
 
16.1.5.7 Interruptores de fuerza y alumbrado  
 
16.1.6 Islas  de abastecimiento  
 
16.1.6.1 Servicio completo  Página 25 de 135 
  
16.1.6.2 Auto servicio  
 
16.1.6.3 Almacenamiento de combustibles  
 
16.1.6.4 Zona de tanques de almacenamiento  
 
16.1.7 Accesos, circulaciones y estacionamientos  
 
16.1.7.1 Rampas  
 
16.1.7.2 Muretes, aceras y cunetas  
 
16.1.7.3 Circulación vehicular  
 
16.1.7.4 Estacionamientos  
 
16.1.7.5 Pistas de abastecimiento  
 
16.1.8 Áreas verdes  
 
16.1.8.1 Zonas con jardín  
 
16.2 Zonificación:  
 
Las áreas generales de la estación de servicio se ajustarán a los requerimientos de f uncionalidad, 
operación y seguridad establecidos en estas especificaciones técnicas, tomando en consideración la 
ubicación de los distintos elementos dentro del conjunto y la relación que guarda cada uno de ellos 
con el resto de las instalaciones (ver ilus tración 1.1).  
 
NOTAS:  
 
1. Las estaciones de servicio deberán destinar una área para zonas verdes, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 40.  
 
2. La distancia de la isla a la zona de tanques indicada como variable, estará condicionada al Capítulo 
de Tanques.  
 
3. Las medidas indicadas correspondientes a la numeración y letras señaladas se indican en la tabla 
.3 son las mínimas que deberá contemplar el arreglo de la estación de servicio. Cada compañía 
especializada determinará las medidas óptimas de acu erdo con las características propias del 
proyecto.  
 
ESQUEMA DE DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE ISLAS  Página 26 de 135 
  
TABLA 3  
 
Distancia transversal Gasolinas Diesel  
 
Isla Isla Isla Isla Isla  
 
Doble Sencilla Doble Sencilla Satélite  
 
1 De la isla al borde de acera o áreas  verdes en accesos y salida. 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00  
 
1 De la isla al límite de colindancia  
 
2 Isla a isla 6,00 6,00  
 
3 Isla sencilla diesel a isla satélite  diesel ---- ---- 3,50  
 
4 De isla de diesel vehículos pesados  a isla de vehículos livianos 8,00 8,00  
 
5 Isla a límite de zona de tanques 6,00  
 
Distancia longitudinal Gasolinas Diesel  
 
Isla Isla Isla Isla Isla  
 
Doble Sencilla Doble Sencilla Satélite  
 
A Isla a borde de acera en edificios o  zonas verdes dentro de propiedad. 8,00 8,00 13.0 8.00 8.00  
 
A Isla a zo na verde en límite de colindancias.  
 
B Isla a borde de áreas verdes en salidas  (con salida al frente). 4,00 4,00 6.00 6.00 6.00  
 
C Isla a isla 2,50 --- 2,50 --- --- 
 
D De isla doble a isla doble o sencilla 8,00 8,00 10,00 8,00 10,00  
 
E Isla a zona de límit e de tanques. 6,00  
 
 
16.2.1 Delimitaciones:  
 
16.2.2 Las estaciones de servicio tendrán un diseño de forma tal que se garantice que los accesos 
no provocarán conflictos en el flujo vehicular que confluye en la estación de servicio.  Página 27 de 135 
  
16.2.3 Si el terreno es de mayor dimensión que lo establecido en la Tabla 2 de este reglamento, 
debe colocarse un muro con una altura mínima de 2,50 metros, de manera que confine el área 
establecida como estación de servicio, dejando libre el resto de la propiedad para otro desar rollo 
arquitectónico que no interfiera o resulte peligroso para la estación de servicio.  
 
16.2.4 El área ocupada por la estación de servicio estará delimitada en sus colindancias con tapias 
de mampostería, muros, o material resistente al fuego y a impactos , con una altura mínima de 2,5 
m, medidos desde el nivel de piso terminado de las pistas de circulación.  
 
16.2.5 En la colindancia que se encuentre a menos de 10 m de la zona de descarga, se deberá ubicar 
la tapia con 3 m de altura; esta tendrá como mínimo  15 m de longitud, centrando 7,5 m hacia cada 
lado desde las bocas de descarga (tomando como referencia el camión cisterna). Si los tanques se 
ubican hacia un vértice del terreno, debe cumplirse lo anterior para cualquiera de las colindancias.  
 
16.2.6 Se p ermite el confinamiento con muro natural, siempre que ofrezca las mismas condiciones 
del muro de bloques de concreto o material similar.  
 
16.2.7 Cuando la estación de servicio se encuentre dentro de un conjunto arquitectónico en donde 
se comercialicen o pr oporcionen servicios distintos a los de la estación de servicio y a criterio técnico 
d ela DGTCC, se podrá autorizar el acceso al resto del desarrollo arquitectónico, a través de una de 
las colindancias del área de la estación de servicio, delimitando ese acceso mediante el uso de 
jardineras de dos metros de largo como mínimo y con una altura máxima de 0,30 metros, 
exceptuando lo indicado con la zona de tanques de combustible. En ambos casos se respetarán las 
áreas de abastecimiento y almacenamiento de la e stación de servicio, quedando prohibida su 
utilización para dar acceso o salida a cualquier otro servicio.  
 
16.2.8 Cuando el terreno donde se pretenda construir la estación de servicio, tenga una superficie 
mayor a las superficies mínimas establecidas en l a Tabla 2 y cumplan con las distancias mínimas 
indicadas en la ilustración 1.1, se podrá aumentar la cantidad de islas de abastecimiento y el número 
de surtidores.  
 
16.3 Desarrollo del Proyecto  
 
16.3.1 Lineamientos  
 
16.3.2 La obtención de los permisos gube rnamentales e institucionales estará a cargo del 
interesado, quien será el responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para la 
construcción de la estación de servicio.  
 
16.3.3 Los materiales y los procedimientos constructivos seleccio -nados por la compañía 
especializada responsable de la ejecución de la obra, deberán cumplir con las especifica -ciones de 
este reglamento, y de la legislación vigente en la materia.  
 Página 28 de 135 
 16.3.4 Los locales de trabajo y de oficina de la estación de servicio, ten drán iluminación y ventilación 
natural o artificial, de conformidad con lo establecido en del Reglamento General de Seguridad e 
Higiene del Trabajo.  
 
16.3.5 Todos los locales de servicio al público deberán diseñarse de manera que permitan el acceso 
de pers onas discapacitadas, procurando eliminar barreras arquitectónicas que puedan impedir su 
uso.  
 
16.4 Aspectos de diseño  
 
16.4.1 Oficinas Tendrán como mínimo una superficie de 10 m2 y podrá contar con dispositivos 
propios para la administración, de acuerdo con los requerimientos particula -res de cada 
establecimiento. El edificio debe contar con salida de emergencia. Las puertas interiores y exteriores 
serán de flujo hacia fuera.  
 
16.5 Servicios sanitarios  
 
16.5.1 Los sanitarios para los usuarios de la estaci ón de servicio serán de libre acceso, éstos no se 
ubicarán a más de 40 m de las zonas de despacho de combustibles y podrán localizarse dentro de 
un conjunto de servicios comerciales.  
 
16.5.2 Los pisos estarán recubiertos con materiales impermeables y antid errapantes 
convenientemente drenados. Las paredes estarán recubiertas con materiales impermeables tales 
como azulejo, cerámica, mármol o similares en las zonas húmedas, en una altura mínima de 1,60 
metros. Por factores de higiene todos los inodoros y mingi torios de los servicios sanitarios deben 
ser muebles de porcelana vitrificada o de acero inoxidable o cualquier otro material equivalente.  
 
16.5.3 Opcionalmente pueden tener válvula de fluviómetro para descarga de agua.  
 
16.5.4 No se permitirán los orinale s tipo canal o pileta.  
 
16.5.5 Los inodoros estarán separados unos de otros por medio de mamparas con puertas 
individuales.  
 
16.5.6 Los baños de discapacitados deberán cumplir con la legislación vigente en la materia.  
 
16.5.7 Los pisos y las paredes de la ducha, sanitario y vestidor para empleados, tendrán las mismas 
características indicadas para los sanitarios destinados a los usuarios. Es obligatorio instalar los 
siguientes accesorios:  
 
16.5.8 Un espejo por cada lavatorio.  
 
16.5.9 Un surtidor de jabón en  cada extremo de la zona de los lavatorios.  
 Página 29 de 135 
 16.5.10 Un porta toallero o secador eléctrico a cada extremo de la zona de los lavatorios.  
 
16.5.11 Un porta rollo de papel higiénico por cada inodoro.  
 
16.5.12 Un recipiente para los desechos.  
 
16.5.13 Mesa para cambiar pañales.  
 
TABLA 4  
 
EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA SANITARIOS  DE ESTACIONES DE SERVICIO  
 
Tipo de mueble Hombres Mujeres  
 
Inodoro 1 1  
 
Mingitorio 1 - 
 
Lavatorio 1 1  
 
Inodoro para discapacitados 1 1  
 
16.5.14 Bodega. El espacio mínimo para la bodega ser á de 5 m2, mismo que podrá ampliarse de 
acuerdo con las necesidades particulares de cada establecimiento. Los pisos serán de concreto 
aplanchado o de cualquier material antiderrapante, y las paredes estarán recubiertas del piso 
terminado al cielo interior con repello fino, azulejo o similar.  
 
16.5.15 Depósito para desechos sólidos. El espacio mínimo para esta zona es de 4 m2, el piso será 
de concreto aplanchado convenientemente drenado y cercado con materiales que permitan ventilar 
y ocultar los contenedore s o recipientes que aloje en su interior, con una altura mínima de 1,8 m. 
Se ubicará fuera del alcance visual de las áreas de atención al público y alejadas de éstas, en una 
zona específica en donde no produzca molestias por malos olores o apariencia desag radable y 
tendrá fácil acceso para el desalojo de los desperdicios generados, de tal manera que no interfiera 
con el flujo vehicular de otras zonas y estará contiguo a las zonas que generen mayor basura. Cuando 
el depósito para desperdicios sea utilizado t ambién para otros servicios complementarios a la 
estación de servicio, su superficie mínima se incrementará en función de las necesidades por 
atender. Los recipientes y la disposición final de los desechos deberán cumplir con lo establecido en 
el Reglament o sobre el Manejo de Basuras, Decreto Ejecutivo Nº 19049 -S, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta, número 129 del 7 de julio de 1989, y sus reformas.  
 
16.5.16 Tanques de almacenamiento de agua. Todas las estaciones de servicio construirán un 
depósito pa ra almacenamiento de agua, en concreto o material plástico, y deberá quedar 
totalmente impermeabilizado, y con una capacidad que se calculará de acuerdo con el consumo 
estimado, sin ser menor a 5 m3.  Página 30 de 135 
  
16.5.17 Cuarto de máquinas. El área mínima deberá ser de 6m2 y el piso será de concreto 
aplanchado o de cualquier otro material antiderrapante. Las paredes estarán recubiertas del piso 
terminado al cielo interior, con repello fino o cualquier otro material similar. En su interior podrá 
localizarse el compreso r de aire, el cual deberá estar instalado en una base de concreto con una 
canaleta metálica o similar para contener cualquier derrame que pueda producirse y ser dirigido 
hacia la trampa de grasas. En este local se puede instalar un generador eléctrico o un  equipo 
hidroneumático para la instalación hidráulica.  
 
16.5.18 Cuarto de controles eléctricos. El área mínima es de 3m2 y aquí deberán instalarse el 
interruptor general de la estación de servicio, los interruptores y arrancadores de las motobombas, 
de sur tidores, de compresores, etc., así como los interruptores y tableros generales de fuerza e 
iluminación de toda la estación de servicio.  
 
16.6 Islas de abastecimiento  
 
16.6.1 Tipo de islas:  
 
16.6.2 Sencillas. Pueden destinarse para el despacho simultáneo a dos vehículos automotores para 
el surtido de gasolina o de diesel e independientes. La medida longitudinal mínima de este módulo, 
tomada de los extremos exteriores del basamento es de 4,50 m.  
 
16.6.3 Dobles. Están constituidos por un módulo que da servicio  simultáneo a cuatro vehículos 
automotores para despacho de ­combustibles diesel y gasolinas, exclusivamente. La medida 
longitudinal mínima de este módulo, tomada de los extremos exteriores del basamento es de 8,5m. 
La distancia longitudinal mínima entre l os ejes de los dos surtidores será de 5 m.  
 
16.6.4 Satélite. Isla auxiliar para el abastecimiento de combustible a los vehículos con tanques de 
almacenamiento en ambos lados y estará constituido por una isla sencilla.  
 
16.6.5 Queda prohibida cualquier otra  disposición de las islas de abastecimiento diferentes a las 
descritas anteriormente.  
 
16.6.5 Las Islas se deben demarcar con cualquiera de las siguientes opciones:  
 
16.6.5.1 con pintura amarilla en todo el borde.  
 
16.6.5.2 con pintura blanca reflectante.  
 
16.6.5.3 con franjas alternas amarillas y negras de 10 cm de ancho a 45 grados con respecto a una 
horizontal o el equivalente a reflectores luminosos (ojos de gatos).  
 
16.6.5.4 Elementos protectores. Para la protección del equipo existente en las islas de  
abastecimiento, se instalará al menos un elemento protector ( tubo de hierro galvanizado relleno Página 31 de 135 
 de concreto y pintado con pintura epóxica), el cual deberá resistir impactos, ser de material 
antichispa y ser visible para los conductores. Su diseño estará demarcado de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 16.6.5.  
 
16.6.6 Distancias mínimas. Las islas de abastecimiento, para funcionar con el máximo de seguridad 
y operatividad, guardarán distancias mínimas entre éstas y los diversos elementos arquitectóni cos 
que conforman la Estación Servicio de acuerdo con lo señalado en la ilustración 1.1 y en la tabla 3.  
 
16.6.7 Techos. Las columnas que se utilicen para soportar las cubiertas serán metálicas o de 
concreto. La forma de éstas dependerá del diseño arquitectónico y del cálculo estructural. La 
estructura para la cubierta será de material incombustible y estará calculada para las diversas cargas 
que la afecten. Las aguas pluviales captadas en la cubierta se canalizarán por medio de tuberías, 
quedando p rohibida su caída libre. Estas aguas no deben pasar por las trampas de combustibles y 
de grasas.  
 
16.6.8 Recubrimiento en columnas de la zona de abastecimiento. El recubrimiento de las columnas 
metálicas, en la zona de abastecimiento debe ser de materiales  resistentes al fuego con un mínimo 
de dos horas de exposición.  
 
16.7. Pavimentos  
 
En el diseño de pavimentos se considerarán adecuadamente las cargas y esfuerzos a los cuales van 
a trabajar, para cumplir con los requisitos mínimos de durabilidad y continu idad en el servicio.  
 
16.7.1 Pavimentos en la zona de abastecimiento. El pavimento será de concreto o concreto armado 
en todos los casos y tendrá una pendiente mínima de 1% hacia el drenaje de aguas oleaginosas, 
excepto en la zona de tanques donde deberá s er de concreto armado. Las losas de dicho pavimento 
tendrán un espesor mínimo de 15 cm. Independientemente, los diámetros de varilla utilizados para 
el armado de losas, así como el espesor y resistencia del concreto a utilizarse, dependerán de los 
cálculos  estructurales realizados por la compañía especializada encargada del proyecto. Queda 
prohibido el uso de endurecedores metálicos en la construcción del nivel final de los pisos de 
concreto.  
 
16.7.2 Identificación de tuberías subterráneas. Cuando no exista n trincheras que estén 
debidamente identificadas y con el objeto de señalar visualmente la trayectoria de las tuberías de 
combustibles, de recuperación de vapores, conductos eléctricos y de comunicación, se podrá optar 
por cualquiera de los sistemas siguie ntes:  
 
16.7.2.1 Se integrarán al piso terminado placas o botones antichispas cada 10 m de distancia.  
 
16.7.2.2 Colocar una capa de concreto pobre con ocre de 15 a 60 cm de ancho entre la tubería y la 
losa del piso terminado. El ocre será de color amarillo para productos petrolíferos, color rojo para 
los conductos eléctricos y color naranja para los conductos de comunicación.  
 Página 32 de 135 
 16.7.2.3 Pavimento en el área para almacenamiento de combustibles. La compañía especializada 
encargada del proyecto determinará con b ase en el estudio de mecánica de suelos, si los tanques 
de almacenamiento estarán o no, alojadas en fosas de concreto impermeabilizadas. El pavimento 
en esta área será de concreto armado; el espesor, resistencia del concreto y armado del acero de 
refuerzo,  serán responsabilidad de la compañía especializada asignada. Se debe prever que la losa 
de concreto armado de la fosa de tanques sobrepase como mínimo 30 cm fuera del límite de la 
excavación y la pendiente mínima será del 1% hacia el canal de aguas oleagi nosas. Esta losa y la zona 
de descarga del cisterna deben estar bordeadas por un canal recolector de derrames de 
combustible, con medidas mínimas de 10 cm de ancho por 15 cm de profundidad, con una 
pendiente del 1,5% con su respectivo tanque de captación, con una capacidad mínima neta de 250 
litros, con su válvula de cierre de protección y su conexión hacia la trampa de combustibles.  
 
16.8 Accesos y circulaciones:  
 
16.8.1 Rampas. Las rampas de acceso y salida tendrán una distancia transversal igual a un ter cio del 
ancho de la acera y sólo cuando la altura entre la cuneta y la acera presente una pendiente mayor 
a la permitida del 20% para la rampa, se modificarán los niveles para llegar a la pendiente indicada 
o se prolongará la rampa hasta la mitad del ancho  de la acera como máximo. La longitud de las 
rampas sólo se modificará cuando las reglamentaciones locales la restrinjan y modifiquen las 
medidas máximas y mínimas.  
 
16.8.2 Guarniciones y aceras internas. Las guarniciones serán de concreto con un peralte m ínimo de 
15 cm a partir del nivel de la carpeta de rodamiento. Las aceras serán de concreto, adoquín o 
material similar con un ancho mínimo libre de 1m y estarán provistas de rampas de acceso para 
discapacitados. Cuando en el interior de la estación de ser vicio existan aceras en las que se instale 
mobiliario que expenda o exhiba productos previamente autorizados por escrito por la DGTCC, el 
ancho de éstas será el suficiente para permitir la libre circulación peatonal de acuerdo con lo 
indicado en el inciso anterior.  
 
16.8.3 Aceras exteriores. Toda construcción, remodelación o ampliación de una estación de servicio, 
debe incluir como parte de las obras la construcción de la acera en todo el frente de la propiedad 
no ocupado con los accesos vehiculares. La pen diente de la acera hacia el cordón no podrá ser 
menor al 0,5% ni exceder el 2%, y el material del piso deberá ser antideslizante. El ancho de la acera 
no podrá ser menor a 2,5 m en la parte interna de la misma. La acera estará a 15 cm sobre el nivel 
de los  accesos vehiculares. El uso de la acera se reserva exclusivamente para el tránsito de peatones.  
 
16.8.4 Circulaciones vehiculares internas. El piso de las áreas de circulación de estaciones de servicio 
será de concreto armado, asfalto, adoquín u otros mat eriales similares.  
 
16.8.5 Estacionamientos. Se dejará el espacio para un cajón de estacionamiento por cada 50 m2 (o 
fracción) del total del área ocupada por oficinas. Para otros servicios ver tabla 5.  
 
16.9 Sistemas de Drenaje:  
 Página 33 de 135 
 16.9.1 Tipo de drenaje. Las estaciones de servicio estarán provistas de los siguientes sistemas de 
drenaje:  
 
16.9.2 Pluvial. Captará exclusivamente las aguas de lluvia provenientes de los techos y las de 
circulación que no correspondan al área de almacenamiento de combustibles. Q ueda prohibida la 
caída libre de aguas pluviales de los techos hacia el piso. Opcionalmente, las aguas pluviales se 
canalizarán con su adecuado tratamiento para regar las áreas verdes y en caso de existir salida a la 
calle se verterán hacia un tragante.  
 
16.9.3 Sanitario. Captará exclusivamente las aguas negras de los servicios sanitarios y se conectarán 
directamente al drenaje sanitario, o cuando no exista alcantarillado, las aguas negras se canalizarán 
a una fosa séptica y después a un sistema de drenaje según las normas vigentes del Ministerio de 
Salud o a sistemas de tratamiento debidamente aprobados por el Ministerio de Salud.  
 
16.9.4 Aguas oleaginosas. Captará exclusivamente las aguas oleaginosas provenientes de las áreas 
de abastecimiento y almacenami ento, además de las de lavado de vehículos.  
 
16.10 Pendientes. La pendiente mínima de las tuberías de drenaje será del 1%, cada caso debe 
adaptarse a las condiciones topográficas del terreno, y lo establecido por el Ministerio de Salud. La 
pendiente mínima  del piso hacia los registros recolectores será del 1%.  
 
16.10.1 Diámetros. El diámetro de todas las tuberías horizontales de drenaje será como mínimo de 
10 cm.  
 
16.10.2 Materiales para la construcción del drenaje. La tubería para el drenaje interior de lo s 
edificios será de hierro fundido, hierro galvanizado, PVC o de otros materiales comerciales 
adecuados, con los diámetros que sean determinados en los resultados del proyecto de instalación 
sanitaria. Para patios y zonas de almacenamiento de combustible, dicha tubería será de polietileno 
de alta densidad (PEAD) o de cualquier otro material que cumpla con los estándares nacionales e 
internacionales. Los recolectores de líquidos aceitosos tales como registros, desarenadores y 
trampas de grasas y combustibles , será opcional construirlos de bloques de concreto con varillas de 
refuerzo con repello fino impermeable y una viga corona de concreto en su parte superior; de 
concreto armado impermeable, prefabricados, de polietileno de alta densidad; fibra de vidrio 
reforzada, o combinación de entre ellos. Las rejillas metálicas para los recolectores serán de acero 
electrosoldado o similar. La profundidad de la excavación para alojar las tuberías de drenaje será tal 
que permita su conexión a la red municipal, pero nunca  menor a 60 cm desde el nivel de piso 
terminado a la parte superior del tubo, sin que esto último altere la pendiente mínima establecida.  
 
16.10.3 Canales perimetrales. Se instalarán canales perimetrales tanto en la zona de abastecimiento 
de combustibles c omo en la de tanques de almacenamiento, para la contención y control de 
derrames. Se debe instalar rejilla metálica perimetral solamente en la zona de abastecimiento o en 
los accesos en el límite de propiedad. La rejilla debe ser construida en tramos con u na longitud 
máxima de 2 m. En la zona de abastecimiento de tanques, en el punto más bajo se construirá un 
registro con una capacidad de 0,25m3 para contención de derrames. Este registro tendrá su sistema Página 34 de 135 
 de trampa de combustibles y estará conectado directa mente a la trampa de combustibles de la 
estación de servicio.  
 
16.10.4 Trampa para aguas oleaginosas. El volumen de agua recolectada en las zonas de 
abastecimiento y almacenamiento pasará por la trampa de aguas oleaginosas u otro sistema de 
tratamiento ant es de descargar el efluente tratado al alcantarillado sanitario, cuerpo receptor u otro 
sistema de disposición aprobado por el Ministerio de Salud.  Por ningún motivo se conectarán los 
sistemas de recolección de aguas oleaginosas con los de aguas residuale s ordinarias (aguas negras). 
La trampa de aguas oleaginosas estará formada por un depósito desarenador y tres tanques de 
limpieza totalmente independientes, cada uno con su sistema de sifón invertido. La capacidad 
efectiva de cada uno de estos tres tanques  será de 1,33 metros cúbicos como mínimo.  
 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 75 del decreto ejecutivo N° 33601 del 9 de agosto 
de 2006)  
 
16.10.5 Drenaje de lavado. Las aguas residuales recolectadas en esta zona deberán pasar por un 
sistema contenedor de arenas, grasas y aceites, antes de conectarse al sistema de trampas aguas 
oleaginosas y grasas. El mismo será diseñado con un tamaño acorde al volumen de operación del 
área de servicio. El diseño y el cálculo del contenedor será responsabilid ad del profesional 
responsable de la obra. El sistema deberá cumplir con las normas sobre la protección al ambiente 
vigentes.  
 
16.10.6 Drenaje de lubricación. Además de cumplir con lo señalado en el punto anterior, se debe 
considerar lo siguiente:  
 
16.10.7  Para la recolección del aceite usado se requerirá de un tanque para almacenamiento con 
una capacidad mínima de 750 litros por cada unidad de servicio. Podrá ser construido de acero A -
36, fibra de vidrio, PVC, u otro material que cuente con certificación d e garantía de resistencia. La 
estación de servicio deberá enviar el mismo, a establecimientos industriales que cuenten con la 
autorización del Ministerio de Salud para ser usado como combustible alterno. Se prohíbe su uso en 
la industria alimentaria.  
 
16.1 0.8 El tanque podrá ser aéreo, a nivel de piso o bajo nivel de piso, según diseño de la estación 
de servicio. En cualquier caso deberán tener las previstas necesaria para el llenado, purga y limpieza. 
Su ubicación estará en una área accesible para el camió n recolector. Cuando se disponga de tanque 
aéreo a nivel del piso, éste deberá pintarse de color negro brillante e indica la capacidad del mismo, 
así como el rotulado con la leyenda ACEITE USADO. El área donde se instale el tanque deberá 
mantenerse limpia y libre de acumulación de basura, suciedad y otros. El piso o la losa deberá tener 
una pendiente que permita dirigir los residuos de lavado o derrame hacia la trampa de grasas.  
 
16.10.9 Tanque recolector de aceite usado. Cuando se disponga de tanque bajo n ivel de piso, éste 
deberá instalarse en una fosa debidamente impermeabilizada, usarse un contenedor de derrames 
en la boca de llenado, un pozo de monitoreo del suelo, disponer de abertura para purga y medición, Página 35 de 135 
 así como indicar por fuera la capacidad del m ismo. El piso o la losa deben mantener en buenas 
condiciones de limpieza, libre de derrames y suciedad.  
 
16.11 Servicios Complementarios Obligatorios y Opcionales: Las estaciones de servicio pueden 
proporcionar, dentro de sus instalaciones o anexas a éstas , una serie de servicios que son 
complementarios a la venta de combustibles y lubricantes, con objeto de ampliar las expectativas 
de atención al público. Los servicios complementarios se han dividido en dos categorías: Servicios 
complementarios obligatorio s y opcionales.  
 
16.11.1 Servicios complementarios obligatorios:  
 
En caso de que el solicitante opte por ofrecer cualquiera de los servicios opcionales, indicará las 
áreas específicas para tales servicios en la presentación del proyecto respectivo.  
 
16.11. 2 Aire y agua. Las mangueras de suministro de agua y aire comprimido, que se encuentren en 
las áreas de las islas, deberán contar con un dispositivo que permita colocarlas enrolladas fuera del 
área de circulación de los vehículos y a cierta altura del nive l del piso, de manera que no representen 
un estorbo para quienes circulan en las mismas. Su ubicación será opcional en las áreas de despacho 
o en áreas específicas de la estación de servicio.  
 
16.11.3 Equipo contra incendio. Deberá contar con al menos dos sistemas de protección tales como 
hidrante y extintores.  
 
16.11.4 Hidrante: Se debe disponer de un hidrante ubicado en sitio visible, que no obstruya la salida 
de la estación de servicio y de fácil acceso para las máquinas de bomberos, y su distancia más l ejana 
de la estación será de 200 metros sobre la vía pública.  
 
16.11.5 Extintores: Los extintores serán de 9 kg cada uno y deberán estar dotados de polvo químico 
seco para sofocar incendios de las clases ABC. El número y ubicación de los extintores será de  
acuerdo con lo siguiente:  
 
16.11.5.1 Zona de abastecimiento. Se instalará como mínimo un extintor por cada 4 posiciones de 
carga y se localizarán en las columnas que soportan los techos de esta zona.  
 
16.11.5.2 Zona de almacenamiento. Se instalará un míni mo de 2 extintores por cada zona de 
almacenamiento.  
 
16.11.5.3 Cuarto de máquinas. Se instalará mínimo 1 extintor.  
 
16.11.5.4 Edificio de oficinas. Se Instalarán como mínimo 2 extintores.  
 
16.12 Servicios complementarios opcionales:  
 Página 36 de 135 
 16.12.1 Lavado y lubricado. El servicio de lavado y lubricado se ajustará a lo dispuesto en los 
lineamientos siguientes:  
 
16.12.2 El diseño y la construcción de esta zona estarán en concordancia con el conjunto 
arquitectónico de la estación de servicio, conservando siempre  la armonía entre los distintos 
elementos que la conforman.  
 
16.12.3 Se dispondrá de una área de estacionamiento exclusivo para este servicio. No debe afectar 
la operación normal de la zona de abastecimiento.  
 
16.12.4 Se respetará la vialidad interna sin o bstruirla o afectar la operación normal de la estación 
de servicio.  
 
16.12.5 Si las autoridades sanitarias, lo consideran necesario se instalará un sistema de reciclado de 
agua de acuerdo con las especificaciones que las reglamentaciones ambientales indiqu en. 
 
16.12.6 Se prohibe el servicio de lubricación si no existe y se acata un plan de acción aprobado por 
el Ministerio de Salud para la disposición final del aceite usado.  
 
16.12.7 Queda totalmente prohibida la disposición del aceite usado en el sistema d e alcantarillado, 
caños o lotes baldíos; así como su uso para mitigar el polvo en patios de estacionamiento de 
vehículos y camiones, caminos de privados u otros usos que contaminen o entren en contacto 
directo con la naturaleza (ríos, quebradas, y otros).  
 
16.13 Otros servicios autorizables son:  
 
16.13.1 Reparación de neumáticos y llantas.  
 
16.13.2 Venta de repuestos automotrices.  
 
16.13.3 Comida Rápida (exclusivamente para llevar en empaque aséptico).  
 
16.13.4 Taller mecánico.  
 
16.13.5 Locales comerciales o tiendas de conveniencia. Se prohibe la venta de agroquímicos, 
productos químicos inflamables o reactivos con hidrocarburos y productos de madera o inflamables.  
 
16.13.6 Teléfono público (local y larga distancia).  
 
16.13.7 Buzón postal, entre otros.  
 
16.13.8 Venta de cilindros de gas licuado de petróleo, los cuales deberán ubicarse observando las 
normas técnicas y de seguridad; en sitios fuera del área de surtidores, contiguo al local comercial y 
en una distancia mínima de 8 metros de los surtidores y tanques de almacenamiento.  Página 37 de 135 
  
16.13.9 Cafetería o restaurante. Debe garantizar condiciones de completa seguridad que no 
interrumpan el funcionamiento normal de la estación de servicio. Se puede preparar y vender 
comida, siempre que cuenten con la respectiva patente para ello.  
 
16.13.10 El local debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
16.13.10.1 Ubicarse a una distancia no menor de 8 m de cualquier isla, de surtidores y de las bocas 
de llenado.  
 
16.13.10.2 La entrada al local estará situada de manera que los usuarios no tengan que transitar por 
las pistas de abastecimiento, ni obstruyan el tránsito normal de la estación de servicio.  
 
16.13.10.3 El área de atención al público deberá contar con un mínimo de dos puertas que abran 
hacia fuera o que sean de dob le acción, con un ancho no inferior a 1 m. De mantenerse alguna de 
estas puertas cerradas durante las horas de operación del local, deberá contar con cerradura anti - 
pánico, capaz de abrir la puerta con una ligera presión sobre un barra o cualquier otro d ispositivo 
similar, colocada horizontalmente a lo ancho de la puerta y a una altura de 1 m sobre el nivel piso.  
 
16.13.10.4 En caso de cocinarse con flama abierta, deberá contarse con un sistema contra incendios 
de extinción automática e instantánea, ya se a por medio de un gas o de aspersores, colocados sobre 
el área de cocción. Dicha área de cocción de flama abierta deberá localizarse a una distancia no 
menor de 12 m de cualquier isla de abastecimiento, de la zona de almacenamiento, bocas de llenado 
y tubo s de ventilación. Se prohibe la utilización de la leña como medio de cocción.  
 
16.13.10.5 Los cilindros portátiles de GLP que se utilicen para cocción deberán contar con válvulas 
de cierre automático, ubicarse en el exterior del edificio en una zona ventil ada. Tanto los tanques 
como el sistema de cocción deberá estar a una distancia no menor de 12m de cualquier isla de 
abastecimiento, de la zona de almacenamiento, bocas de llenado y tubos de ventilación.  
 
16.13.10.6 El área de cocción debe estar dentro de u n edificio que cuente con ventilación, 
iluminación y ser de materiales resistentes al fuego por un tiempo mínimo de 2 horas.  
 
16.13.11 Deberán cumplirse las distancias mínimas indicadas en la tabla siguiente:  
 
TABLA 5  
 
Distancia mínima  a módulos de despacho o zona Número mínimo de  
 
Servicio complementario opcional de almacenamiento (m) parqueos independientes  
 
Reparación de llantas 6,00 1  
 
Lavado y Lubricación 6,00 1  Página 38 de 135 
  
Venta de repuestos 6,00 1  
 
Local comercial o Tienda  de conveniencia 6,00 1  
 
Comida rápida 6,00 1  
 
Taller mecánico 15,00 2  
 
Soda cafetería 12,00 4  
 
Restaurante 12,00 6  
  
 
 
CAPÍTULO IV  
 
Tanques de Almacenamiento  
 
Artículo 17. -Generalidades. Además de las Especificaciones Técnicas que se indican en el presente 
Reglamento, deberá observarse lo dispuesto sobre la materia en la normativa que a continuación 
se indica:  
 
17.1 Reglamento de Construcción del INVU.  
 
17.2 Ley general de Salud.  
 
17.3 Código Eléctrico de Costa Rica.  
 
17.4 Ley Orgánica del Ambiente.  
 
17.5 Reglamento de Acueductos y Alcan tarillados.  
 
17.6 Ley de Igualdad de Oportunidades para Discapacitados.  
 
17.7 Código Sísmico de Costa Rica.  
 
17.8 Planes Reguladores.  
 
17.9 Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo.  
 
17.11 Otros reglamentos nacionales vigentes vinculados con e ste tipo de actividad.  
 
 Página 39 de 135 
  
Artículo 18. -Requerimientos generales de diseño  
 
18.1 Todos los tanques subterráneos para el almacenamiento de combustible cumplirán con el 
criterio de doble contención, utilizando tanques de doble pared con un espacio anular (intersticial), 
o bien de pared sencilla con la utilización de una fosa totalmente impermeabilizada por una 
geomembrana o por muros de concreto totalmente impermeabilizados, contando con protección 
catódica de cama de ánodos de sacrificio, incluyendo la es tación de prueba; para contener posibles 
fugas del producto almacenado en el tanque primario. En caso de que se demuestre la imposibilidad 
de colocarlos subterráneamente, como en zonas con riesgo de inundación o terrenos rocosos o de 
mínimo riesgo por estu dio de onda expansiva, se podrán instalar por encima del nivel de piso 
terminado dentro de muros de contención confinados con arena o material de relleno.  
 
18.2 En el caso de tanque de doble pared, se contará con un sistema de detección de fugas en el 
espa cio anular, espacio que se encuentra entre la pared del tanque primario (interno) y la del 
secundario (externo), de tal forma que puedan detectarse fugas de manera inmediata durante su 
vida útil. Dicho sistema de detección estará colocado conforme a indica ciones del fabricante. Este 
sistema de control detectará el agua que penetre por la pared secundaria o el producto que se 
llegara a fugar del contenedor primario. Igualmente se instalará un sistema de detección de fugas 
en el caso de tanques de pared senci lla instalados en fosas de concreto impermeabilizado o con 
sistema de geomembrana. Lo anterior con el objeto de evitar la contaminación del subsuelo y los 
mantos freáticos, de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente.  
 
18.3 En el caso de tanques de par ed sencilla, el fabricante garantizará la hermeticidad del mismo y 
en los de doble pared, ocurrirá lo mismo en el tanque primario y secundario. Deberá contar con un 
sistema de detección de fugas.  
 
18.4 Los tanques tendrán una entrada para inspección y limp ieza interior, de por lo menos  
 
cinco boquillas adicionales para la instalación de los accesorios que se indican en el inciso  
 
18.6, las cuales podrán estar distribuidas a lo largo del lomo superior del tanque o agrupadas dentro 
de contenedores que no perm itan el contacto de los tubos de extensión de los accesorios con el 
material de relleno.  
 
18.5 Cuando las condiciones del proyecto lo requieran, se podrán utilizar tanques con 
compartimentos internos de doble pared y con su sistema de monitoreo y certifica ción de 
fabricante.  
 
18.6 Accesorios. Los accesorios requeridos en la instalación de los tanques serán los siguientes:  
 
18.6.1 Dispositivo para la purga del tanque.  
 
18.6.2 Accesorios para el monitoreo en espacio anular de los tanques.  Página 40 de 135 
  
18.6.3 Bocatoma par a la recuperación de vapores Fase I.  
 
18.6.4 Bocatoma de llenado con válvula de sobrellenado.  
 
18.6.5 Dispositivo para el sistema de control de inventarios (opcional).  
 
18.6.6 Bomba sumergible.  
 
 
 
Artículo 19. -Características generales de los tanques.  Los requerimientos presentados a 
continuación aplican a todos los tanques subterráneos de pared sencilla, tanques  de contención 
secundaria, tanques de pared sencilla con múltiples compartimientos y tanques de contención 
secundaria con múltiples compartimiento s, utilizados para el almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles, los cuales serán del tipo cilíndrico horizontal atmosférico; se permiten 
tanques elevados sobre superficie, para el uso de combustible en la industria y para plantas 
eléctricas de  emergencia o calderas.  
 
(Así reformado por el artículo 1° del  Decreto Ejecutivo  N° XXXX  del XX de XX de 201 8). 
 
19.1 Materiales de fabricación para tanques de doble pared. Los tanques de almacenamiento 
podrán ser fabricados con cualquiera de los materiales que se indican en los casos que se presentan 
en la tabla 6.  
 
TABLA 6  
 
Caso Contenedor primario Contenedor secundario  
 
1 Acero al carbón Fibra de vidrio  
 
2 Acero al carbón Polietileno de alta densidad  
 
3 Fibra de vidrio Fibra de vidrio  
 
4 Otros t anques de almacenamiento que califiquen como  sistema de doble contención, de 
conformidad con la  normativa nacional o en su defecto por la normativa  internacional.  
 
19.2  Cuando el contenedor primario sea de acero al carbón, su espesor mínimo de placa no podrá 
ser menor de 6 mm, y deberá contar con certificación de garantía del fabricante.  
 
19.2.1 El espesor del contenedor secundario será como mínimo de 3,2 mm.  
 
19.2.2  Una vez fabricado el tanque , el fabricante deberá entregarle al solicitante:  Página 41 de 135 
 19.2.2.1.  Una certificación de un profesional competente y con fe pública, en la que indique 
que el tanque no tiene más de un año de fabricado.  
 
19.2.2.2.  El certificado de conformi dad, emitido por un organismo de certificación o de 
inspección debidamente acreditados ante el ECA o reconocidos por acuerdos de 
reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades internacionales equivalentes, que indique 
que el tanque fue diseñado, constru ido y probado conforme a la norma técnica Nacional INTE 
W31 Tanques de hidrocarburos. Tanques subterráneos de acero para almacenamiento de 
hidrocarburos. Requisitos.  
 
Serán equivalentes a las disposiciones establecidas en el inciso 19.2.2.2 del presente 
Reglamento, aquellos documentos normativos que hayan sido declarados como tales, de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 38849 -MEIC, Procedimiento para demostrar 
equivalencia con un reglamento técnico de Costa Rica (RTCR).  
 
19.2.2.3.  La información que d ebe incluirse en los certificados de conformidad de producto o 
en los certificados de inspección, será la que señala el Anexo 1 del presente Reglamento . 
 
(Así reformado por el artículo 1° del  Decreto Ejecutivo  N° XXXX  del XX de XX de 201 8). 
 
 
19.2.3 Si tiene más de un año de construido el tanque, podrá ser renovada su utilización anualmente 
previa solicitud ante la DGTCC, adjuntando certificación de las pruebas efectuadas por la compañía 
especializada y certificadas por la Unidad de Verificación de Prueb as de Hermeticidad, de que el 
tanque reúne los requisitos de hermeticidad exigidos por el presente reglamento.  
 
19.2.4 Capacidades. La capacidad nominal mínima requerida para los tanques de almacenamiento 
de las Estaciones de Servicio, será de 15 000 litro s y la máxima de 100 000 litros.  
 
19.2.5 Placas de desgaste. Estarán localizadas en el interior del tanque, exactamente debajo de 
donde se ubiquen cada una de las boquillas, de 30x30 cm como mínimo, del mismo material del 
tanque.  
 
19.2.6 Boquillas. Las boq uillas tendrán un diámetro variable de acuerdo con su uso y estarán 
localizadas en la parte superior del cuerpo del tanque, sobre la línea longitudinal superior del 
cilindro o sobre la tapa de la entrada para limpieza e inspección (entrada - hombre).  
 
 
 
Artículo 20. -Procedimiento de instalación.  
 
20.1 La instalación de los tanques se hará de acuerdo con los lineamientos generales indicados en 
las presentes especificaciones. Los tanques quedarán confinados en arena, gravilla o cualquier otro 
material de re lleno selecto recomendado por el fabricante.  
 Página 42 de 135 
 Este material no debe tener características corrosivas ni cementantes. El diámetro máximo debe ser 
de 3,2 milímetros y tener una granulometría bien graduada.  
 
20.2 Preparativos para la maniobra del tanque  
 
20.2 .1 Hay que preparar debidamente el sitio donde se descargará el tanque, procurando que el 
piso esté nivelado y libre de protuberancias, rocas y cascajo.  
 
20.2.2 Los tanques no deben ser rodados, ni golpeados. Deben mantenerse atados hasta que estén 
listos para su instalación y en caso de fuertes vientos se inmovilizarán con bolsas de arena o cuñas 
de madera.  
 
20.2.3 Al momento de recibir el tanque se deberá proceder a realizar la inspección y verificar que 
no esté dañado.  
 
20.2.4 En todo el perímetro de las  fosas de tanques, se colocarán vallas de protección para evitar el 
paso de vehículos y peatones.  
 
20.2.5 Las grúas o el equipo para izar los tanques deberán ser los apropiados para tales maniobras.  
 
20.3 Excavación y colocación. La empresa responsable deb erá contemplar las precauciones 
necesarias para la protección de los obreros que estén trabajando en la fosa o cerca de ella. El 
sistema de excavación y colocación de los tanques empleado, se basará en los datos obtenidos por 
el estudio de mecánica de suel os. Una vez establecidas las medidas de seguridad, se deberán tomar 
las precauciones necesarias, de acuerdo con la presencia o ausencia de agua subterránea y tráfico 
en el área. Se podrán utilizar mallas geotextiles de poliester, con la finalidad de estabi lizar los taludes 
y evitar la contaminación del material de relleno. La distancia mínima entre la colindancia del predio 
y el límite de la excavación para la fosa de los tanques será de 2,5 m.  
 
20.4 Dimensiones de la excavación: Independientemente del tama ño del tanque, deberá dejarse un 
mínimo de 50 cm del corte del terreno al paño del tanque, y un claro mínimo de 100 cm entre 
tanques cuando éstos estén colocados en la misma excavación, asimismo se tomarán en cuenta los 
siguientes factores:  
 
20.4.1 El desn ivel resultante de la pendiente mínima (1%) de las tuberías de producto y recuperación 
de vapor del surtidor más alejado hacia el tanque.  
 
20.4.2 La cama de gravilla o material de relleno de 30 cm mínimo de espesor.  
 
20.4.3 El diámetro del tanque a instalar.  
 
20.4.4 En áreas que no tengan tránsito vehicular, el lomo del tanque estará a una profundidad de 
90 cm mínimo con respecto al nivel de losa terminada.  
 Página 43 de 135 
 20.4.5 En áreas con tránsito vehicular, el lomo del tanque estará a una profundidad de 125 cm  
mínimo con respecto al nivel de losa terminada.  
 
20.4.6 La profundidad máxima para enterrar un tanque será de 2 m medidos de lomo del tanque al 
nivel de losa terminada.  
 
20.4.7 En todos los casos, la profundidad estará medida a partir del nivel de piso te rminado hasta el 
lomo del tanque, incluyendo el espesor de la losa de concreto del propio piso.  
 
20.5 Colocación del tanque.  
 
20.5.1 Efectuar las pruebas indicadas en estas especificaciones técnicas, y las que recomienda el 
fabricante antes de la instalaci ón del tanque y cuando haya sido colocado en la fosa.  
 
20.5.2 Utilizar los puntos de sujeción que indique el fabricante para izar los tanques y cuerdas de 
nylon para guiarlo.  
 
20.5.3 La compañía deberá efectuar las maniobras de acuerdo con las más estricta s normas de 
seguridad, para evitar situaciones de riesgo y peligro.  
 
20.5.4 La pendiente del tanque debe ser del 2%. La toma de combustible debe quedar hacia el lado 
elevado del tanque.  
 
20.5.5 La DGTCC verificará las siguientes fases de la construcción en  la instalación de tanques 
subterráneos, previa solicitud por escrito por parte del responsable de la obra:  
 
20.5.5.1 Colocación de tanques dentro de la fosa sin la arena de relleno en caso de que los tanques 
sean subterráneos.  
 
20.5.5.2 Al momento en que las instalaciones se encuentren listas para funcionar, con las pruebas 
de hermeticidad realizadas.  
 
20.6 Anclaje y relleno. De acuerdo con las características del terreno, la empresa responsable 
determinará el tipo de anclaje que se requiera para sujetar l os tanques en fosa seca o húmeda. 
Cualquiera que sea el sistema, no debe producir rasguños o roturas del tanque secundario. El 
material de relleno será el que especifique el fabricante del tanque y se deben evitar materiales 
blandos que se desmoronen, comp acten o deformen cuando estén expuestos a cargas o en 
presencia de agua.  
 
20.7 Fosas de concreto. Los tanques de doble pared no requieren necesariamente ser alojados en 
fosas de concreto o mampostería, sin embargo, si el estudio de mecánica de suelos lo recomienda, 
se deberá de construir la fosa. El piso del fondo de la fosa tendrá una pendiente del 1% hacia una 
de las esquinas de la fosa donde, en caso de requerirse, se construirá un registro de bombeo de 60 Página 44 de 135 
 cm mínimo de profundidad, de tal manera que en  ese punto se recoja el agua que por alguna causa 
llegue a estar dentro de las fosas.  
 
 
Artículo 21. -Pruebas de hermeticidad. Independientemente del material utilizado en su fabricación, 
se aplicarán dos pruebas de hermeticidad tanto a tanques de pared sen cilla como de doble pared; 
en caso de tanques de doble pared, los valores de presión deben ser manométricos  y dichas pruebas 
se realizarán una al tanque primario y otra al secundario de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
21.1 Primera prueba  
 
21.1.1 Ser á neumática o hidrostática y de vacío. Ningún tanque será cubierto antes de pasar la 
primera prueba de hermeticidad.  
 
21.1.2 En casos de tanques de doble pared, el tanque primario incluyendo sus accesorios se probará 
neumáticamente o hidrostáticamente cont ra fugas a una presión mínima de 20,6kPa y máxima de 
34,5kPa durante 4 horas efectivas. Igualmente se procederá en caso de tanque de pared sencilla.  
 
21.1.3 El tanque secundario se probará neumáticamente a una presión mínima de 20,6kPa y máxima 
de 34,5kPa o al vacío a 17,9kPa durante 60 minutos, independientemente a la condición de vacío a 
la que haya sido recibido en la obra.  
 
21.2 Segunda prueba.  
 
21.2.1 Es obligatoria, será del tipo no destructivo y se efectuará al tanque con el producto 
correspondiente.  La prueba la realizará la empresa que haya sido designada para tal fin y será 
debidamente certificada.  
 
21.2.2 Cuando se efectúe el llenado de los tanques para realizar la prueba, se dejará en reposo por 
un tiempo mínimo efectivo de 24 horas, o el que req uiera la empresa para efectuarla.  
 
21.2.3 En caso de ser detectada alguna fuga al aplicar las pruebas de hermeticidad, se procederá a 
verificar la parte afectada para su reparación o sustitución según sea el caso.  
 
 
 
Artículo 22. -Pruebas periódicas de veri ficación. Son obligatorias. Serán del tipo no destructivo y se 
efectuarán cada 5 años durante los primeros 15 años de funcionamiento, y luego cada 3 años hasta 
completar la vida útil del tanque con el producto correspondiente. La DGTCC podrá solicitar dich as 
pruebas eventualmente cuando requiera verificar los controles de contención o cuando así lo estime 
pertinente en atención de denuncias ambientales, o cuando existan dudas sobre el funcionamiento 
de los tanques.  
 
 Página 45 de 135 
  
Artículo 23. -Pozos de observación y monitoreo. En caso de falla de los dispositivos de prevención 
contra derrames y de detección de fugas, se debe detectar la presencia de hidrocarburos en el 
subsuelo antes que éstos migren fuera de las instalaciones, por lo cual se deberán instalar los 
dispositivos que se describen a continuación.  
 
23.1 Pozos de observación. El pozo de observación permite detectar la presencia de vapores de 
hidrocarburos en el subsuelo. El mismo se construirá teniendo en consideración los siguientes 
aspectos:  
 
23.1.1 Los poz os deben ser instalados cerca de los tanques en el relleno de gravilla, cuando el nivel 
del agua subterránea está abajo del nivel máximo de excavación o cuando los tanques están 
colocados en fosas de concreto.  
 
23.1.2 El pozo de observación consiste en un tubo con ranuras en toda su longitud.  
 
23.1.3 Se instalarán dos pozos de observación en forma recta vertical por cada tanque, colocados 
en frente de cada tapa del tanque, con un retiro máximo de 50 cm.  
 
23.1.4 Los pozos deberán ser equipados con las partes  que se mencionan a continuación:  
 
23.1.4.1 Tubo ranurado de 100 mm de diámetro interior mínimo, con conexión de rosca. Los pozos 
de observación deben colocarse hasta la profundidad máxima de excavación de la fosa, y tener 
cerrado el fondo.  
 
23.1.4.2 Tapón  superior. debe ser de fácil acceso y apertura.  
 
23.1.4.3 Opcionalmente pueden ser instalados sensores electrónicos para monitoreo de vapores de 
hidrocarburos, con conexión eléctrica para lectura remota en tablero.  
 
23.1.4.4 Los pozos de observación quedar án identificados, sellados y asegurados para prevenir la 
introducción accidental o deliberada de productos, agua u otros materiales. La identificación de los 
pozos será con su registro y cubierta metálica y un triángulo equilátero pintado de negro al centr o 
de dicha cubierta.  
 
23.2 Pozos de monitoreo. El pozo de monitoreo permite evaluar la calidad del agua subterránea. Se 
debe instalar cuando el nivel freático más cercano a la superficie (somero) esté a menos de 8 m de 
profundidad. Si el nivel de las aguas  subterráneas está arriba del nivel de excavación de las fosas, 
los pozos de observación se sustituyen por pozos de monitoreo.  
 
23.2.1 El pozo de monitoreo consiste en un tubo con ranuras en la parte inferior y liso en la parte 
superior.  
 Página 46 de 135 
 23.2.2 Se instala rán 3 pozos de monitoreo, en triángulo, en el perímetro de las instalaciones de 
tanques, islas y tuberías. Si se conoce el sentido de escurrimiento del agua subterránea, se deberá 
instalar un pozo de monitoreo aguas abajo de las instalaciones. El diámetro de perforación deberá 
ser al menos 101,6 mm mayor que el diámetro del tubo que se instalará.  
 
23.2.3 Los pozos deberán estar equipados con las siguientes partes:  
 
23.2.3.1 Tubo ranurado de 100 mm de diámetro interior mínimo, con conexión de rosca. Los pozos 
de observación deben enterrarse hasta la profundidad máxima de excavación de la fosa, y tener 
cerrado el fondo.  
 
23.2.3.2 Tapón superior debe ser de fácil acceso y apertura.  
 
23.2.3.3 Un registro hermético que evite la infiltración de agua o líquido en el pozo.  
 
23.2.3.4 Opcionalmente pueden ser instalados sensores electrónicos para monitoreo de vapores de 
hidrocarburos, con conexión eléctrica para lectura remota en la consola.  
 
23.2.3.5 Los pozos de monitoreo quedarán identificados, sellados y asegur ados para prevenir la 
introduc -ción accidental o deliberada de productos, agua u otros materiales. La identificación de los 
pozos será con su registro y cubierta metálica y un triángulo equilátero pintado de negro al centro 
de dicha cubierta.  
 
 
Artículo 24 .-Accesorios. Una vez rellenada la fosa hasta el lomo del tanque se procederá a colocar 
los contenedores, las tuberías de producto y las de recuperación de vapor. Se deberá verificar la 
longitud y diámetro de los accesorios que a continuación se indican, a ntes de proceder a colocarlos 
y siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
24.1 Dispositivo para purga. Todos los tanques de almacenamiento llevarán sin excepción alguna, 
un dispositivo de purga con las siguientes características:  
 
24.1.1 Estará constitu ido por una boquilla con diámetro de 51 mm, a la que conectará por ambos 
extremos un tubo de acero al carbón cédula 40 del mismo diámetro, que partirá desde el nivel de 
piso terminado hasta 102 mm antes del fondo del tanque.  
 
24.1.2 El tubo servirá de guía  para introducir una manguera que se conectará a una bomba manual 
o neumática, para succionar el agua que se llegue a almacenar dentro del tanque por efectos de 
condensación.  
 
24.1.3 El extremo superior del tubo guía tendrá una tapa de cierre hermético, co n la finalidad de 
evitar las emanaciones de vapores de hidrocarburos al exterior, teniendo en el nivel de piso 
terminado un registro con tapa para poder realizar la maniobra de succión correspondiente.  
 Página 47 de 135 
 24.2 Accesorios para la detección electrónica de fuga s en espacio anular. Este sistema ayuda a 
prever fugas y derrames ocasionados por fallas en el sistema de doble contención del tanque.  
 
24.2.1 Para instalar este dispositivo se colocará un tubo de acero al carbón de 50,8 mm de diámetro 
mínimo, cédula 40, d esde el lomo del tanque de almacenamiento hasta el nivel superior de piso 
terminado de la losa. En el extremo superior del tubo habrá un registro con tapa para la 
interconexión con el dispositivo de detección de fugas el cual será interconectado a la conso la de 
control.  
 
24.2.2 De acuerdo con los procedimientos de fabricación de los proveedores, en el interior del 
tanque se dejarán las canalizaciones adecuadas para alojar al sensor electrónico para detección de 
hidrocarburos en la parte más baja del espacio  anular. Es obligatoria la instalación de este sistema 
independientemente de los dispositivos que proporcionen los fabricantes de tanques. 
Conjuntamente con este sistema se interconectarán los sensores del surtidor y de la motobomba. 
En pozos de observació n, monitoreo y en tuberías, su instalación será opcional o por requerimiento 
de la DGTCC. El reporte obtenido será complementario al reporte final de la hermeticidad del 
sistema.  
 
24.3 Recuperación de vapores (accesorios del tanque). Los siguientes accesor ios se colocarán para 
recibir las tuberías de ventilación y recuperación de vapores. La capacidad y longitud de los 
accesorios estarán determinados por la compañía especializada.  
 
24.3.1 Para su instalación, se colocará un accesorio extractor en cruz (con conexión de 100mm al 
tanque) que permita la interconexión del sistema de recuperación de vapores y del tubo de venteo.  
 
24.3.2 En la parte superior se instalará la conexión para la extracción hermética de los vapores, la 
cual quedará alojada en el contened or con tapa para facilitar el acceso.  
 
24.3.3 En la parte interior del tanque se instalará una válvula de bola flotante (del sistema de 
recuperación de vapores) colocada al 90% de la capacidad del tanque.  
 
24.3.4 Esta válvula se acciona cuando el tanque se  llena hasta un nivel predeterminado y se eleva 
hasta bloquear en un 98% el acceso de combustible a la línea de vapores.  
 
24.3.5 Solamente se instalarán los accesorios que contempla la Fase I de recuperación de vapores, 
quedando la instalación de la Fase I I de dicho sistema sujeta a los requerimientos de las autoridades 
correspondientes.  
 
24.4 Dispositivo de llenado  
 
24.4.1 Para su instalación se colocará un tubo de acero al carbono de 102 mm de diámetro, cédula 
40, desde el lomo del tanque de almacenamient o hasta el contenedor de 19 litros como mínimo, el 
cual contará con válvula de drenaje y tapa.  
 Página 48 de 135 
 24.4.2 En la parte superior del tubo se instalará una conexión con tapa para descarga hermética.  
 
24.4.3 En su interior se alojará un tubo de aluminio de 76 mm mínimo de diámetro, el cual llegará a 
102 mm de separación del fondo del tanque y estará integrado a la válvula de prevención de 
sobrellenado, cuyo punto de cierre se determinará a un nivel máximo equivalente al 90% de la 
capacidad del tanque. El extremo i nferior del tubo se cortará a 45 grados.  
 
24.4.4 Cuando existan varios tanques y estén colocados en forma paralela, y a diferencia de la 
localización de las otras boquillas, invariablemente todos los dispositivos de llenado deberán 
alinearse sobre un mismo  eje para facilitar la operación del cisterna en una misma posición. En este 
caso, si se instala el sistema de llenado remoto, la boquilla se podrá retirar la distancia necesaria 
que permita mantener una gradiente mínima del 2% hacia la toma del tanque res pectivo.  
 
24.4.5 Las bocas de llenado del área de tanques o llenado remoto, deben quedar fuera de las áreas 
de circulación y a una distancia mínima de 6 m con respecto al edificio; y a 3 m de la colindancia.  
 
24.5 Control de Inventarios  
 
24.5.1 El uso de e ste sistema en los tanques de almacenamiento de combustibles es opcional, y de 
gran importancia para prevenir sobrellenados, fugas y derrames de productos. Deberá detectar 
fugas con sensores y realizar pruebas de fugas en tanques por variación de los nivel es de producto 
almacenado en el mismo.  
 
24.5.2 Permite medir las existencias del producto almacenado y será del tipo electrónico y 
automatizado.  
 
24.5.3 Para instalar este dispositivo se colocará un tubo de acero al carbón, cédula 40, desde el lomo 
del tanque de almacenamiento hasta el nivel de piso terminado de la cubierta de la fosa. El diámetro 
será de acuerdo con las especificaciones del fabricante. En el extremo superior del tubo se colocará 
una tapa y un registro para la interconexión del sistema d e medición.  
 
24.6 Bomba sumergible  
 
24.6.1 Este sistema suministra el combustible almacenado en los tanques hacia los surtidores. 
Deberán ser equipos a prueba de explosión y tener en la placa de características técnicas las siglas 
UL. 
 
24.6.2 Para su insta lación se colocará un tubo de acero al carbón de 102 mm ó 152 mm de diámetro, 
cédula 40, dependiendo de la capacidad del flujo de la bomba, desde el lomo del tanque de 
almacenamiento hasta la base del cabezal de la bomba sumergible, separada a 102 mm como 
mínimo del fondo del tanque.  
 
24.6.3 La capacidad de la bomba será determinada por la compañía especializada de acuerdo con 
los cálculos realizados.  Página 49 de 135 
  
24.6.4 En el caso de tanques superficiales se utilizarán bombas centrífugas para el llenado de los 
mismos.  Es opcional utilizar bombas centrífugas de desplazamiento positivo para suministrar 
combustible diesel a los surtidores. En ambos casos, se deberá instalar un contenedor de polietileno 
de alta densidad o fibra de vidrio en la conexión de la motobomba cent rífuga con la manguera del 
cisterna y donde se instale la bomba sumergible, para contener posibles derrames por goteo en la 
operación de llenado, así como para proteger al equipo de la intemperie y la lluvia.  
 
 
Artículo 25. -Registro contenedor de accesorio s. Consiste en agrupar los accesorios del tanque en 
dos registros como mínimo, con contenedor fabricado en polietileno de alta densidad o fibra de 
vidrio, mampostería reforzada impermeabilizada o concreto colado impermeabi -lizado. Esta 
alternativa disminuy e el riesgo de fuga del producto al subsuelo, en aquellas interconexiones que 
por su naturaleza son indetectables y que están expuestas a la corrosión por agua y terrenos de alta 
salinidad. Al estar concentradas en el contenedor, permite que se puedan insp eccionar 
directamente las uniones y accesorios del lomo superior del tanque al nivel de piso terminado.  
 
 
Artículo 26. -Sifones e interconexiones entre tanques. Cuando en un tanque subterráneo se requiera 
la instalación de tuberías para interconectar uno o más tanques, éstas deberán cumplir con la doble 
contención y permitir el monitoreo de su estado de hermeticidad, de acuerdo con el diseño 
propuesto por la compañía especializada. Si el diseño no cumple con la doble contención, queda 
prohibido el uso de est e sistema.  
 
 
CAPÍTULO V  
 
Tuberías  
 
Artículo 27. -Generalidades  
 
27.1 Especificaciones Técnicas  
 
27.1.1 Contempla las especificaciones técnicas para proyectar e instalar los diferentes sistemas de 
tubería rígida o flexible que servirán para la conducción de combustibles y venteos, interconectando 
los surtidores, tanques de almacenamiento y demás equipo relativo al manejo de combustibles en 
la estación de servicio.  
 
27.1.2 Todos los materiales utilizados en los sistemas de tuberías de producto estarán certific ados 
bajo normas, códigos o estándares aplicables y clasificados de acuerdo con su número, tipo y marca, 
y cumplirán con el criterio de doble contención, utilizando tuberías de doble pared con un espacio 
anular (intersticial) para contener posibles fugas d e producto almacenado en la tubería primaria.  
 Página 50 de 135 
 27.1.3 El sistema completo de doble contención consiste en una tubería primaria (interna) y una 
secundaria (externa) desde el contenedor de la bomba sumergible hasta el contenedor del surtidor, 
este sistema pr ovee un espacio anular continuo para verificar las líneas de producto en cualquier 
momento. Previa autorización de la DGTCC por escrito, se permiten otros sistemas sustitutos que 
también sean de doble contención incluyendo tuberías metálicas de pared senci lla, con técnicas de 
protección catódica contención secundaria y sistemas de monitoreo.  
 
27.1.4 Contará con un sistema de control que detectará el agua que penetre por la pared secundaria 
o el producto que se llegara a fugar del contenedor primario. Los co dos, acoples, "Tés" y sellos 
flexibles, tanto primarios como secundarios, deberán ser los estrictamente indicados por el 
fabricante para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de doble contención. Lo anterior 
en apego a la Ley Orgánica del Ambient e. 
 
27.1.5 El proyecto e instalación de los sistemas de tubería serán realizados exclusivamente por 
personal especializado. El fabricante de la tubería otorgará por escrito una garantía mínima de 10 
años contra corrosión o defectos de fabricación, la actua lización vigente anual y el estampado de 
las siglas UL.  
 
27.1.6 Si al término de este período la tubería se encuentra en perfecto estado, podrá ser renovada 
su utilización anualmente de acuerdo con las pruebas efectuadas por la compañía especializada.  
 
27.2 Sistema de distribución de producto  
 
27.2.1 Está conformado por la tubería, conexiones y accesorios existentes entre la bomba 
sumergible localizada en los tanques de almacenamiento y los surtidores.  
 
27.2.2 La tubería de distribución podrá ser rígida o f lexible. Si es rígida, se instalarán conexiones 
flexibles tanto a la salida de la bomba sumergible como a la llegada de los surtidores. Si es flexible, 
la derivación a los surtidores podrá ser rígida dentro del contenedor.  
 
27.2.3 Se instalará una válvula de bola entre la bomba sumergible y la tubería de combustible.  
 
27.2.4 Con el objeto de evitar la contaminación del subsuelo, las tuberías de pared doble utilizarán 
los materiales que se indican a continuación:  
 
TABLA 6  
 
Caso Contenedor primario Contenedor  secundario  
 
1 Acero al carbono Polietileno de alta densidad (PEAD) o  Fibra de vidrio,  
 
2 Acero al carbono, fibra  vidrio y neopreno - Trinchera de concreto impermeable  
 
3 Acero al carbono, fibra – Geomembrana  de vidrio y mezcla - PEAD o Fibra de vidrio  asfáltica  Página 51 de 135 
  
4 Material termoplástico Polietileno de alta densidad  
 
5 Fibra de vidrio Fibra de vidrio  
 
6 Otras tuberías que califiquen como sistema de doble contención, de  conformidad con este 
reglamento.  
 
27.3 Medidas y trincheras  
 
27.3.1 Medidas de la tubería . 
 
27.3.2 El diámetro del contenedor primario estará determinado por las necesidades específicas del 
proyecto, pero en ningún caso será menor a 38 mm.  
 
27.3.3 El Contenedor secundario de la tubería se instalará herméticamente desde el contenedor de 
la moto bomba hasta el contenedor de los surtidores y entre los contenedores de los surtidores, 
evitando en lo posible la instalación intermedia de válvulas, registros u otros accesorios que 
interrumpan el sistema de doble contención.  
 
27.3.4 En caso de requerirse  conexiones intermedias, deberán instalarse dentro de contenedores 
registrables para inspección y contarán con detección de fugas mediante sensor.  
 
27.4 Excavación de trincheras.  
 
27.4.1 El ancho y la profundidad de la trinchera deberán ser lo suficienteme nte amplios para ubicar 
la tubería, así como tener el espacio necesario de material de relleno para proteger la misma. Se 
deberá prever las dimensiones necesarias para alinear, ajustar y provocar los cambios de dirección.  
 
27.4.2 Si en el lugar donde se ex cavarán las trincheras, existió anteriormente otra edificación, se 
deberán identificar las trayectorias anteriores de las líneas de drenaje, agua, conductos eléctricos y 
telefónicos, tuberías de gas, entre otros, para minimizar los daños durante el proceso  de excavación. 
Se realizará a mano el trabajo sobre las áreas de mayor daño potencial, removiendo del lugar todos 
los escombros obtenidos.  
 
27.4.3 Las tuberías de producto podrán ser instaladas dentro de trincheras construidas de concreto 
o mampostería. L a determinación de utilizar este sistema constructivo será de acuerdo con las 
recomendaciones del estudio de suelos.  
 
27.4.4 En caso de usarse tubería de acero al carbono con forro de fibra de vidrio, neopreno o mezcla 
asfáltica, o material similar que cum pla con características repelentes de agua y anticorrosivas, se 
deberá utilizar la trinchera de concreto, mampostería o con geomembrana.  
 Página 52 de 135 
 27.4.5 Todas las trincheras deberán ser señaladas y protegidas durante el proceso de construcción 
para evitar daños a la tubería.  
 
27.4.6 Deberá calcularse de acuerdo con las siguientes condiciones:  
 
27.4.7 Pendiente del 1% desde los surtidores hacia los tanques de almacenamiento de combustibles.  
 
27.4.8 Profundidad mínima de 50 cm del nivel de piso terminado a la parte s uperior del contenedor 
secundario.  
 
27.4.9 La separación mínima entre las tuberías de producto será de 10 cm.  
 
27.4.10 La separación mínima de las tuberías de producto con la (s) tubería (s) de recuperación de 
vapor será de 15 cm.  
 
27.4.11 La separación mí nima de cualquier tubería con las paredes de las trincheras (construidas o 
terreno natural) será de 15 cm. Cama de gravilla o material de relleno con espesor mínimo de 15 
cm. 
 
27.4.12 Relleno de trincheras. Se colocará gravilla redondeada o material de rel leno evitando la 
presencia de piedras mayores a 19 mm alrededor de la tubería, compactándola adecuadamente y 
cubriendo la parte superior del contenedor secundario con un mínimo de 15 cm. Para el relleno 
faltante se podrá utilizar material de compactación.  
 
 
Artículo 28. -Instalación y tipo de tuberías. Se realizará de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Dentro de la trinchera se instalarán tuberías de doble pared para producto y de pared 
sencilla para recuperación de vapor.  
 
28.1 De producto. Se in stalarán tuberías rígidas o flexibles que cumplan con la normativa nacional 
o en su defecto con la Norma UL o similar, siendo el diámetro adecuado la que determine la 
compañía especializada responsable. Para la unión y cambios de dirección de tuberías no m etálicas 
se utilizarán accesorios fabricados especialmente para cada uno de los casos. Cuando se instalen 
tuberías metálicas, los accesorios y válvulas serán de las mismas características y estarán diseñadas 
de acuerdo con la normativa nacional o en su def ecto con la clasificación ASTM -A 53 o similar, sin 
costura, en cédula 40 y podrán incorporar sistemas de protección catódica para su mantenimiento.  
 
28.2 De recuperación de vapores. Se instalará tubería rígida y flexible. El diámetro mínimo de la 
tubería d e recuperación de vapor será de 50,8 mm a la salida de los contenedores de los surtidores, 
y a partir del tercer surtidor será de 76 mm mínimo en la red común. Cuando por alguna razón no 
pueda sostenerse la pendiente de la tubería de recuperación de vapor,  desde los surtidores hasta 
los tanques de almacenamiento, se instalarán botellas de succión para ajustar pendientes y así evitar 
la formación de sellos hidráulicos por condensación en el sistema de tuberías de recuperación de 
vapor.  Página 53 de 135 
  
28.3 Sistema de vente o. La tubería de venteo podrá ser rígida o flexible de pared sencilla y la sección 
subterránea tendrá una pendiente mínima del 1% de la sección superficial hacia los tanques de 
almacenamiento. Deberá tener una válvula de bola en la conexión con el tanque d e combustible 
para la realización de pruebas de hermeticidad.  
 
28.4 En caso de que la tubería sea metálica, se aplicará un recubrimiento exterior de protección 
para evitar la corrosión. La protección será con cinta de polietileno de 35 milésimas de espesor  y el 
traslape para la colocación será del 50% del ancho de la cinta, también podrá ser protegida con 
recubrimiento asfáltico en frío o caliente.  
 
28.5 La parte no subterránea de la tubería de venteo será completamente visible y estará 
convenientemente sop ortada a partir del nivel de piso terminado. El material de la sección visible 
de la tubería será invariablemente de acero al carbón de 50,8 mm de diámetro como mínimo, la 
altura mínima de los venteos será de 6 m sobre el nivel de piso terminado (NPT) cuan do estén en 
una torre independiente y a una distancia mínima de 5 m de edificaciones y de la colindancia.  
 
28.6 Si están junto a una pared o columna del edificio se colocarán con una sobre elevación de 60 
cm con respecto al techo más alto de la estación de  servicio. Las descargas de venteos se deben 
ubicar en una distancia horizontal no menor a 5 m de la colindancia.  
 
28.7 En la parte superior de las líneas de venteo de gasolinas se instalarán válvulas de presión / 
vacío.  
 
28.8 En el cambio de dirección hor izontal a vertical se instalarán juntas giratorias de acero al carbón 
cédula 40.  
 
28.9 La tubería de venteo de diesel utilizará cualquiera: válvula de venteo simple o de presión/vacío.  
 
28.10 Para el venteo de diesel se podrán interconectar dos o más tanqu es a una misma línea, previo 
cálculo de la compañía especializada.  
 
28.11 Juntas giratorias. En caso de tuberías rígidas, en los puntos de conexión de la tubería con el 
tanque, las juntas deben ser giratorias a menos que el tubo sea vertical a su punto de conexión con 
el tanque. Una junta giratoria debe ser instalada en la base de cada surtidor al igual que en el punto 
de conexión con una bomba sumergible y en la parte vertical del venteo. La junta giratoria para la 
tubería de acero roscado está constituida  de dos codos de 90 grados con un niple. Queda prohibida 
la utilización de los siguientes elementos:  
 
28.12 Codos de 45 grados.  
 
28.13 Codos macho - hembra.  
 
28.14 Niple de extremidades con rosca en toda su longitud.  Página 54 de 135 
  
 
Artículo 29. -Sistema de bombeo y suministro de producto. Hay dos sistemas de bombeo, el de 
bomba sumergible y el de bomba de succión:  
 
29.1 Sistema de bomba sumergible. El sistema de bomba sumergible está formado por la bomba 
sumergible, sus conexiones y accesorios, los cuales se instalar án en el tanque de almacenamiento; 
así como, en los surtidores, sus conexiones y accesorios, que estarán instalados en el isla de 
abastecimiento de producto.  
 
29.2 Bomba sumergible. La bomba será del tipo sumergible de control remoto, con motor eléctrico 
a prueba de explosión y detector mecánico de fuga en línea. Se instalará en la boquilla del tanque 
ubicada en el extremo opuesto a la de purga dentro de un contenedor hermético de fibra de vidrio, 
polietileno de alta densidad u otro material autorizado. La bomba tendrá la capacidad para operar 
a un flujo normal en un rango de 35 a 50 litros por minuto por manguera en el caso de gasolinas, y 
para diesel de 35 a 90 litros por minuto por manguera. Dependiendo del número de mangueras que 
suministre, se podrá opt ar por sistemas de bombeo inteligente o de alto flujo.  
 
29.3 Sistema de bomba de succión. El sistema de bomba de succión está formado por la bomba de 
succión directa, sus conexiones y accesorios, los cuales se instalarán en el tanque de 
almacenamiento; así  como por los surtidores, sus conexiones y accesorios, que estarán instalados 
en la isla de abastecimiento de producto.  
 
29.4 Bomba de succión. La bomba será de succión directa, con motor eléctrico a prueba de explosión 
e instalada en el surtidor. La bomba  tendrá la capacidad para operar a un flujo normal en un rango 
de 35 a 90 litros por minuto por manguera.  
 
 
 
Artículo 30. -Suministro de producto. Se permitirá el uso de una o dos mangueras correspondientes 
a una o dos posiciones de carga, y cuatro manguera s para dos posiciones, y para un surtidor de tres 
productos se permitirá el uso de seis mangueras correspondientes a dos posiciones de carga. Los 
surtidores contarán con computador mecánico o electrónico y pantalla visible hacia el lado de 
despacho.  
 
30.1 Mangueras. Las mangueras tendrán una longitud máxima de 6 m y llevarán instalada una 
válvula de corte a 30 cm máximo del cuerpo del surtidor.  
 
30.2 Diámetro de mangueras y boquillas. Las mangueras de los surtidores y las boquillas de las 
pistolas serán de 19 mm de diámetro para gasolinas, y para diesel de 19 a 25 mm de diámetro.  
 
30.3 Accesorios coaxiales. En Fase II de recuperación de vapores se instalarán mangueras y 
accesorios coaxiales, así como boquilla de recuperación de vapor.  
 Página 55 de 135 
 30.4 Equipos nuevos o reconstruidos. Todos los equipos instalados pueden ser nuevos o 
reconstruidos. Deberán estar libres de defectos, con el nombre del fabricante o empresa 
reconstructora, identificación completa del equipo y tener certificado de garantía de su correcto 
funcio namiento.  
 
30.5 Instalación de surtidores. Los surtidores se instalarán sobre los basamentos de las islas de 
abastecimiento, firmemente sujetos conforme a las recomendaciones del fabricante, y deberán 
tener todas las válvulas y dispositivos especificados p or el fabricante.  
 
30.6 Para surtidores del sistema de bomba sumergible se instalará una válvula de cierre de 
emergencia de doble obturador al nivel de la superficie de basamento, por cada línea de producto 
dentro del contenedor. En caso de que el surtidor  sea golpeado o derribado, la válvula se cortará o 
degollará a la altura del surco debilitado con el objeto de que la válvula se cierre a fin de evitar un 
posible derrame de combustible. El sistema de anclaje de estas válvulas deberá soportar una fuerza 
mayor a 90 kg / válvula.  
 
30.7 Contenedores debajo de los surtidores. Se instalarán contenedores herméticos de polietileno 
de alta densidad o de otros materiales certificados para el manejo de los productos, con un espesor 
que cumpla con la normativa naciona l o en su defecto con los estándares internacionales de 
resistencia. Se permitirán contenedores de bloques de concreto o de concreto armado, siempre que 
estén impermeabilizados y que esta característica sea certificada por el profesional responsable de 
la obra.  
 
30.8 Queda prohibida la utilización de contenedores que no cumplan con la certificación oficial. Los 
contenedores herméticos estarán libres de cualquier tipo de relleno para facilitar su inspección y 
mantenimiento.  
 
 
 
Artículo 31: …  
 
(NOTA: Por erro r de impresión se omitío este artículo y el reglamento pasa del 30 al 32, por lo tanto 
este  artículo no exite)  
 
 
Artículo 32. -Sistema de recuperación de vapores. Este sistema se instalará en las estaciones de 
servicio y cuando sea requerido por las autori dades competentes. En este caso, el control de las 
emisiones de vapor de gasolina en las estaciones de servicio, se llevará a cabo con el sistema de 
recuperación de vapores, el cuál está dividido en dos fases denominadas Fase I y Fase II.  
 
32.1 Sistema de recuperación de vapores de gasolina Fase I.  
 
32.1.2 Consiste en la instalación de accesorios y dispositivos para la recuperación y control de las 
emisiones de vapores de gasolina, durante la transferencia de combustibles líquidos del cisterna al Página 56 de 135 
 tanque de almacenamiento de la estación de servicio. Los vapores son transferidos del tanque de 
almacenamiento hacia el cisterna.  
 
32.1.3 El cisterna tendrá dos bocatomas. Una de ellas será para la descarga del producto y la otra 
para el retorno de vapores, con un d iámetro de 100 mm para líquido y de 75 mm para vapor. Se 
prohibe la utilización de PVC para la tubería de recuperación de vapores. La recuperación de vapores 
en Fase I puede efectuarse por cualquiera de los siguientes procedimientos.  
 
32.1.4 En cualquier c aso, el diámetro de la tubería y accesorios deberá ser calculado para cada 
proyecto de estación de servicio en particular y del sistema que se instale.  
 
32.1.5 De dos puntos: El tanque de almacenamiento tendrá dos bocatomas independientes entre 
sí. Una de ellas será para la recepción del producto y la otra para recuperar los vapores.  
 
32.1.6 Coaxial: El tanque de almacenamiento tendrá una sola bocatoma para la descarga de 
producto y recuperación de los vapores simultáneamente a través de un conector coaxial . 
 
32.2 Sistema de recuperación de vapores Fase II  
 
32.2.1 El sistema de recuperación de vapores Fase II comprende la instalación de accesorios, 
tuberías y dispositivos, para recuperar y evitar la emisión de los vapores de gasolina a la atmósfera, 
generados durante la transferencia de combustible del tanque de almacenamiento de la estación 
de servicio al vehículo automotor. Los vapores recuperados son transferidos desde el tanque del 
vehículo hacia el tanque de almacenamiento de la estación de servi cio. 
 
32.2.2 Los sistemas de recuperación de vapores Fase II son clasificados como sistema tipo Balance 
o del tipo Asistido con vacío.  
 
32.2.3 Considerando las condiciones del terreno y el número de surtidores y tanques que tenga cada 
estación de servicio,  se podrá utilizar una línea para la recuperación de vapores por cada tipo de 
gasolina, o una sola línea de retorno para ambas gasolinas, dependiendo del proyecto del sistema 
de recuperación de vapores.  
 
32.2.4 Las líneas de recuperación de vapores de gaso linas, antes de la conexión a los surtidores, 
tendrán una válvula de corte rápido (shut off) sujeta a su respectiva barra de sujeción de acero, a 
una altura tal que su zona de fractura quede al mismo nivel de piso terminado del basamento de la 
isla de abas tecimiento, para garantizar su operación en caso de ser necesario.  
 
32.2.5 Los surtidores tendrán pistolas y mangueras despachadoras con tubería recuperadora de 
vapores.  
 
32.3 Obligatoriedad. La instalación del sistema de recuperación de vapores será oblig atorio cuando 
lo requiera la DGTCC y deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, y Página 57 de 135 
 recomendaciones de la compañía especializada, responsable del proyecto e instalación de este 
sistema.  
 
32.4 Sistema tipo balance. La presión que se genera en el tanque del vehículo cuando es abastecido 
de combustible y el vacío creado en el tanque de almacenamiento cuando el com­bustible es 
extraído, obligan a que los vapores del tanque del vehículo se desplacen hacia el tanque de 
almacenamiento; cuando esto  se realiza sin bombas de vacío o extractores, se determina que el 
sistema es del tipo Balance. Este sistema requiere únicamente de un sello hermético entre la válvula 
extractora de vapores y el tubo de llenado del vehículo para controlar el escape de vapo res a la 
atmósfera.  
 
32.5 Sistema asistido por vacío. Este tipo de sistema de recuperación de vapores de gasolinas utiliza 
necesariamente una bomba de vacío para recuperar el vapor durante el proceso de llenado del 
vehículo. Dichas bombas pueden estar loca lizadas en el surtidor o fuera de él, en un sistema central 
y crean un vacío para auxiliar al movimiento de los vapores de regreso hacia el tanque de 
almacenamiento.  
 
32.6 En este tipo de sistema son necesarias las válvulas de venteo presión/vacío para red ucir la 
emanación de vapores a la atmósfera.  
 
32.7 Dentro de esta clasificación existen tecnologías que utilizan un motor con una bomba de vacío 
para recuperar el vapor durante el proceso de llenado. La relación vapor/ líquido tiende a ser muy 
alta, ocasio nando sobrepresión en los tanques de almacenamiento. Esta sobrepresión es eliminada 
por medio de procesadores de vapores excedentes.  
 
32.8 Cualquiera de los dos sistemas de recuperación de vapor, Balance o Asistido, que se instale en 
la estación de servici o debe alcanzar una eficiencia en laboratorio del 90% o mayor en la 
recuperación de vapor, y no deberá provocar una presión de operación a los tanques de 
almacenamiento mayor a 2,5 cm de columna de agua.  
 
 
 
Artículo 33. -Pruebas de hermeticidad para tubería s de producto, agua, aire y vapores.  
 
33.1 Tuberías de producto. Se efectuarán dos pruebas a las tuberías en las diferentes etapas de 
instalación y se harán de acuerdo con lo que se indica a continuación:  
 
33.1.1 Primera prueba: Será neumática y se efectuará a las tuberías primaria con una presión 
mínima de 3,5 kgrs/cm2 y secundaria con una presión mínima de 0,42 kgrs/cm2,cuando hayan sido 
instaladas totalmente en la excavación o en la trinchera, interconectadas entre sí, pero sin 
conectarse a los ta nques, bombas sumergibles y/o surtidores. Ninguna tubería se cubrirá antes de 
pasar esta prueba y para cubrirlas deberá existir soporte documental de su realización. En todos los 
casos esta prueba se realizará de acuerdo con las indicaciones de los fabrica ntes.  
 Página 58 de 135 
 33.1.2 Segunda prueba: Es obligatoria, del tipo no destructivo y se aplicará tanto a tanques como a 
tuberías con el producto que vayan a manejar. Esta prueba será efectuada por una compañía 
especializada quien emitirá certificación sobre la hermetic idad de los tanques, de acuerdo con el 
método de prueba aprobado por la autoridad competente, emitiendo las constancias 
correspondientes. Esta prueba es indispensable para otorgar el permiso de funcionamiento de la 
estación de servicio y se realizará de co nformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del presente 
reglamento correspondiente a Pruebas de Hermeticidad.  
 
33.1.3 En caso de detectarse fuga al aplicar las pruebas de hermeticidad, el responsable de la 
instalación procederá a verificar la parte afectad a para su sustitución o reparación según sea el caso.  
 
33.2 Tuberías de agua y aire  
 
33.2.1 Prueba para la red de agua: La red se probará a una presión de 70 kPa (7 kg/cm2) durante un 
período de 24 horas como mínimo. Al término de la prueba se verificará l a lectura de los 
manómetros colocados en los extremos de la red. En caso de observar una variación en las lecturas 
de los manómetros se procederá a la revisión de las líneas y a la corrección de las fallas detectadas.  
 
33.2.2 Prueba para la red de aire: Se  probará con aire o gas inerte, no tóxico y no inflamable, a una 
presión de prueba del 110% de la presión de operación. La prueba durará el tiempo suficiente para 
aplicar en las uniones y conexiones espuma de jabón o cualquier otra sustancia detergente. Si  no 
aparece fuga alguna se considerará que el sistema es hermético.  
 
33.3. Tuberías de Recuperación de vapores.  
 
33.3.1 Prueba del sistema: Se deben llevar a cabo diversas pruebas, las cuales son responsabilidad 
de la empresa especializada que las realice.  Nunca se deberá utilizar aire para probar las tuberías 
que hayan conducido productos combustibles o inflamables. Las pruebas estarán en concordancia 
con la normativa existente o en su defecto por la normativa internacional.  
 
33.3.2 Se realizará una primer a prueba para verificar que el sistema de tuberías es hermético y que 
su operación será eficiente.  
 
33.3.3 La segunda prueba es la de caída de presión (Decay) y se usará para determinar que todo el 
sistema completo, incluyendo el surtidor de gasolina, boqu illas, tanques, válvulas de retención y 
venteos, cumple con las norma establecidas y no presenta fugas.  
 
33.3.4 La tercera prueba es la de bloqueo, la cual sirve para asegurar que el sistema opera 
correctamente, que la trayectoria del retorno de vapores fu nciona sin obstrucciones y no presenta 
puntos bajos que puedan acumular líquidos.  
 
33.3.5 Una vez concluidas estas pruebas satisfactoriamente, se procederá a reemplazar los 
componentes del sistema que fueron retirados para llevarlas a cabo y sólo en el sis tema asistido se 
colocarán las válvulas de presión - vacío.  Página 59 de 135 
  
33.4 Prueba y calibración de los surtidores  
 
33.4.1 La prueba y la certificación de la calibración de los surtidores deberán ser realizadas 
previamente al inicio de la operación de la estación de  servicio.  
 
§ La calibración deberá cumplir con lo que indique el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
de conformidad con el Decreto Ejecutivo 26425 -MEIC - Reglamento para surtidores de combustibles 
líquidos, gasolina diesel, kerosene etc. - Calibr ación y Verificación, La Gaceta Nº 213, del 5 -11-97, lo 
mismo aplicará para las revisiones siguientes.  
 
33.5 Sistema para suministro de aire y agua. Comprende todas las instalaciones hidráulicas y 
neumáticas requeridas por la estación de servicio.  
 
33.5.1 Las tuberías serán de PVC, polietileno, hierro galvanizado, de otros materiales autorizados y 
fabricados bajo normas establecidas.  
 
33.5.2 Las uniones de las tuberías de otros materiales se realizarán de acuerdo con las indicaciones 
del fabricante.  
 
33.5.3  Los diámetros serán dimensionados de acuerdo con el resultado del cálculo hidráulico para 
la distribución de los servicios.  
 
33.5.4 Instalación. Las instalaciones para el manejo de agua y aire estarán de acuerdo con el 
proyecto para la estación de servici o. Las tuberías para estos servicios pueden instalarse en 
trincheras independientes o junto a las de producto y de recuperación de vapores.  
 
La profundidad mínima a la que se instalen estas tuberías será de 30 cm por debajo del nivel de piso 
terminado, ind ependientemente del arreglo que tengan.  
 
33.6 Sistemas complementarios.  
 
33.6.1 Detección electrónica de fugas. Es obligatoria la instalación de un sistema para detección de 
líquidos y/o vapores con sensores en los contenedores bombas sumergibles y de surt idores, 
opcionalmente se colocará en pozos de observación y monitoreo, así como en cada línea de 
producto. En todos los casos, los sensores deberán instalarse conforme a las recomendaciones del 
fabricante, y su correcto funcionamiento será auditado por las  autoridades competentes cuando lo 
requieran. La energía que alimenta al surtidor y motobomba deberá suspenderse automáticamente 
cuando se detecte cualquier líquido en el contenedor.  
 
  
 
 Página 60 de 135 
 Artículo 34. -En los centros urbanos, de densa población sólo se perm itirá el uso de tanques 
subterráneos y en casos autorizados por la DGTCC tanques aéreos confinados.  
 
 
CAPÍTULO VI  
 
Instalación Eléctrica  
 
Artículo 35. -Generalidades. Todas las estaciones de servicio cumplirán con las normas técnicas que 
rijan la materia  
 
35.1 Áreas Peligrosas.  
 
35.1.1 Clasificación. Las estaciones de servicio son estableci -mientos en los que se almacenan y 
manejan líquidos volátiles e inflamables, por lo que el equipo y los materiales eléctricos se 
seleccionarán, en función de la peligrosi dad que representa la clase de atmósfera inflamable que 
exista o pueda existir en sus diferentes áreas. De acuerdo con el CODEC, las estaciones de servicio 
han sido clasificadas para efectos de determinación del grado de riesgo de explosividad, dentro del 
grupo D, clase 1, divisiones 1 y 2.  
 
35.1.2 Grupo D, Clase 1 División 1. La clasificación correspon -diente al grupo D, clase 1 división 1, 
incluye áreas donde los líquidos volátiles inflamables o gases licuados inflamables son transportados 
de un recipient e a otro. Sus características son las siguientes:  
 
35.1.3 Áreas en las cuales la concentración de gases o vapores existe de manera continua, 
intermitente o periódicamente en el ambiente, bajo condiciones normales de operación.  
 
35.1.4 Zonas en las que la c oncentración de algunos gases o vapores puede existir frecuentemente 
por reparaciones de mantenimiento o por fugas de combustibles.  
 
35.1.5 Áreas en las cuales por falla del equipo de operación, los gases o vapores inflamables, 
pudieran fugarse hasta alcan zar concentraciones peligrosas y simultáneamente ocurrir fallas del 
equipo eléctrico.  
 
35.1.6 Grupo D, Clase 1, División 2. Las áreas clasificadas dentro del grupo D, clase 1, división 2, 
incluyen sitios donde se usan líquidos volátiles, gases o vapores in flamables que llegarían a ser 
peligrosos sólo en caso de accidente u operación anormal del equipo. Estas áreas tienen las 
características siguientes:  
 
35.1.7 Áreas en las cuales se manejan o usan líquidos volátiles o gases inflamables, que 
normalmente se e ncuentran dentro de recipientes o sistemas cerrados, de los que pueden 
escaparse sólo en caso de ruptura accidental u operación anormal del equipo.  
 Página 61 de 135 
 35.1.8 Áreas adyacentes a zonas de la clase 1 división 1, en donde las concentraciones peligrosas de 
gases o vapores pudieran ocasionalmente llegar a comunicarse.  
 
35.2 Extensión de las áreas peligrosas.  
 
35.2.1 Surtidores. Se considera dentro de la Clase 1 División 1, al volumen encerrado dentro del 
surtidor y su contenedor, así como al espacio comprendido den tro de una esfera de 1m de radio 
con centro en la boquilla de la pistola. Se considera dentro de la clase 1 división 2, al volumen que 
se extiende 50 cm alrededor de la cubierta del surtidor en sentido horizontal y la altura total del 
mismo a partir del ni vel de piso terminado, así como al volumen comprendido por 6,1 m alrededor 
de la cubierta del surtidor en sentido horizontal y 50 cm de altura a partir del piso terminado.  
 
35.2.2 Tanques de almacenamiento subterráneos. Se considera dentro de Clase 1 División 2, al 
volumen formado por la sección superior de una esfera de 1,5 m de radio y con centro al nivel de 
piso terminado y de las boquillas de depósitos enterrados, cuando sean herméticas y estén 
proyectadas verticalmente hasta el nivel de piso termi nado. Si las boquillas se encuentran abiertas 
o son herméticas, dicho volumen será clasificado dentro de la clase 1 división 1. Esta área de la 
división 2 se extiende hasta 8 m de distancia horizontal medidos a partir de la boquilla y a una altura 
de 10cm sobre el nivel del piso terminado.  
 
35.2.3 Tuberías de ventilación de tanques. Se considera como área de la Clase 1 División 1, al espacio 
comprendido dentro de una esfera con radio de 1 m y con centro en el punto de descarga de la 
tubería de ventilación, y como clase 1 división 2, al volumen comprendido entre dicha esfera y otra 
de 1,5 m de radio a partir del mismo punto de referencia.  
 
35.2.4 Lubricación. Las fosas de lubricación por su localización, no están incluidas en las áreas 
clasificadas dentro de las divisiones 1 y 2, a menos que se encuentren en el área peligrosa.  
 
35.2.5 Fosas y trincheras. Todas las fosas, trincheras, zanjas y en general depresiones del terreno 
que se encuentren dentro de las áreas de las divisiones 1 y 2, serán consideradas den tro de la clase 
1 división 1.Cuando las fosas o depresiones no se localicen dentro de las áreas de la clase 1 divisiones 
1 y 2, como las definidas en el punto anterior, pero contengan tuberías de hidrocarburos, válvulas 
o accesorios, estarán clasificadas e n su totalidad como áreas de la división 2.  
 
35.2.6 Edificaciones. Los edificios tales como oficinas, bodegas, cuartos de control, cuarto de 
máquinas o de equipo eléctrico, que estén dentro de las áreas consideradas como peligrosas, 
estarán clasificadas de  la siguiente manera:  
 
35.2.7 Cuando una puerta, ventana, buque o cualquier otra abertura en la pared o techo de una 
construcción, quede localizada total o parcialmente dentro de un área clasificada como peligrosa, 
todo el interior de la construcción queda rá también dentro de dicha clasificación, a menos que la 
vía de comunicación se evite por medio de un adecuado sistema de ventilación de presión positiva, 
de una fuente de aire limpio, y se instalen dispositivos para evitar fallas en el sistema de ventilac ión, 
o bien se separe adecuadamente por paredes o diques.  Página 62 de 135 
  
35.3 Materiales e instalación. Para la selección del equipo eléctrico se considerará la clasificación de 
áreas peligrosas de acuerdo con lo expuesto en el punto 5.2 y se cumplirá con el requisito d e 
instalación a prueba de explosión, de acuerdo con lo que se indica a continuación:  
 
35.4 Canalización y accesorios de Unión. Independientemente de la clasificación del lugar donde se 
encuentre la instalación eléctrica, el cableado será alojado en su tota lidad dentro de ductos 
eléctricos.  
 
35.4.1 Las instalaciones que queden ubicadas dentro de las áreas clasificadas dentro de las 
divisiones 1 y 2, se harán con tubo metálico rígido roscado de pared gruesa, o con cualquier otro 
material que cumpla con el req uisito de ser a prueba de explosión.  
 
35.4.2 La sección transversal del tubo será circular con un diámetro nominal mínimo de 19 mm.  
 
35.4.3 La Instalación de canalizaciones enterradas quedará debidamente protegida con un 
recubrimiento de concreto de 5 cm d e espesor como mínimo.  
 
35.4.4 Los accesorios de unión con rosca que se usen con el tubo, quedarán ajustados y sellados con 
un compuesto especial, con objeto de asegurar continuidad efectiva en todo el sistema de ductos y 
evitar la entrada de materias extr añas al mismo.  
 
35.4.5 La conexión de las canalizaciones a surtidores, bombas sumergibles, compresores, deberá 
efectuarse con conductos flexibles a prueba de explosión para evitar roturas o agrietamientos por 
fallas mecánicas.  
 
35.4.6 Por ningún motivo pod rán instalarse canalizaciones no metálicas dentro de áreas peligrosas, 
por lo que únicamente se instalarán canalizaciones metálicas. Fuera de estas áreas, podrán 
instalarse registros donde se efectúe la transición a canalizaciones no metálicas, previa inst alación 
de un sello eléctrico tipo "EYS" o similar que mantenga hermeticidad dentro de las áreas peligrosas.  
 
35.4.7 Soporte de canalizaciones. En las estructuras de acero se utilizarán espaciadores, ganchos, 
charolas u otros elementos apropiados para asegurar rígidamente los conductores.  
 
35.5 Conductores. Cuando se instalen conductores dentro de áreas clasificadas en las divisiones 1 y 
2, se seguirán los lineamientos siguientes:  
 
35.5.1 Los conductores no estarán expuestos a líquidos, gases o vapores inflamables que tengan 
efectos dañinos, ni a temperaturas excesivas.  
 
35.5.2 Los conductores de un circuito intrínsecamente seguro no se instalarán en el mismo ducto ni 
en la misma caja de conexiones o de salida y de otros accesorios, con conductores de ot ro circuito.  
 Página 63 de 135 
 35.5.3 Cuidado del cable. Ningún cable debe ser introducido a los conductos hasta que todos 
aquellos trabajos o maniobras, cuya naturaleza pueda ser de riesgo, hayan sido completados.  
 
35.5.4 Rotulado e identificación. Todos los circuitos deb erán ser rotulados en los registros y tableros 
a donde se conecten, así como los conductores en los tableros, fusibles, alumbrado, 
instrumentación, motores, entre otros. La identificación se realizará con etiquetas y/o cinturones 
de vinil o similares.  
 
35.5.5 En tanto sea posible, será preferible y recomendable que los hilos conductores sean de una 
sola pieza, desde el inicio de la conexión en el cuarto de control eléctrico hasta llegar al equipo al 
que están suministrando energía.  
 
35.5.6 Tamaño y tipo de cable. En el alumbrado deberá ser de cobre de 600 voltios, clase THWN 
aislados (cubierta de plástico). No se permiten conductores menores al Nº 12 AWG o menores a 600 
voltios. Los de control serán del No. 14 AWG y estarán identificados correctamente por el  fabricante. 
El espacio libre mínimo que deberá existir en el interior de las tuberías después de haberse 
terminado de cablear dichas tuberías, debe cumplir con la normativa nacional.  
 
35.5.7 Cajas de conexiones, de paso y uniones. Los accesorios ubicados dentro de las áreas 
clasificadas en las divisiones 1 y 2, serán en su totalidad a prueba de explosión y tendrán rosca para 
su conexión con el tubo, por lo menos con cinco vueltas completas de rosca, no permitiéndose el 
uso de roscas corridas y se aplicará un compuesto sellador especial.  
 
35.5.8 Estos accesorios de conexión estarán completos y no presentarán daños en las entradas ni 
agrietamientos en el cuerpo de los mismos y deberán estar sellados de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.  
 
35.5.9 Las  cajas de conexiones tendrán el espacio suficiente para permitir la introducción de los 
conductores en los ductos sin ninguna dificultad.  
 
35.6 Registros, sellos, tableros e interruptores  
 
35.6.1 Registros. Los registros de los ductos subterráneos no queda rán localizados dentro de las 
áreas peligrosas clasificadas en las divisiones 1 y 2. Estos registros deben ser lo suficientemente 
amplios y accesibles para trabajos de mantenimiento. Cuando los registros queden expuestos en 
áreas peligrosas, la compañía es pecializada será responsable de su diseño.  
 
35.6.2 Ambiente húmedo o de condensación. En lugares donde exista humedad excesiva o 
condensación, se deberá prever un sistema de drenado y respiración en los registros y los puntos 
bajos del sistema.  
 
35.6.3 Sellos eléctricos a prueba de explosión. En la acometida a los surtidores, interruptores y en 
general a cualquier equipo eléctrico que se localice en áreas peligrosas, se colocarán sellos eléctricos Página 64 de 135 
 tipo "EYS" o similar, en los ductos eléctricos para imped ir el paso de gases, vapores o flamas de un 
área a otra de la instalación eléctrica, y se instalarán como se detalla a continuación:  
 
35.6.4 Se aplicará dentro del sello eléctrico, un sellador adecuado para impedir la filtración de 
fluidos y humedad al ais lamiento exterior de los conductores eléctricos.  
 
35.6.5 Los sellos eléctricos se conectarán a los ductos que por su localización, sea del tipo a prueba 
de explosión, y que contengan conductores eléctricos capaces de producir arcos eléctricos, chispas 
o altas temperaturas. Los sellos se instalarán a una distancia máxima de 50 cm de las cajas de 
conexiones. No existirá ningún otro dispositivo de unión o accesorio de conexión entre la caja y el 
sello.  
 
35.6.6 Cuando los ductos entren o salgan de áreas con cla sificaciones diferentes, el sello eléctrico 
se colocará en cualquiera de los dos lados de la línea límite, de tal manera que los gases o vapores 
que puedan entrar en el sistema de tubería dentro del lugar peligroso, no pasen al ducto que está 
más allá del sello. No existirá ningún tipo de unión, accesorio o caja entre el sello y la línea límite.  
 
35.6.7 Cuando los ductos crucen áreas clasificadas en las divisiones 1 y 2, se instalarán sellos fuera 
de las áreas peligrosas.  
 
35.6.8 En los dispositivos del sel lo no se harán empalmes o derivaciones de los conductores 
eléctricos.  
 
35.6.9 El tapón formado por el compuesto sellador no podrá ser afectado por la atmósfera o los 
líquidos circundantes, y tendrá un punto de fusión de 93°C como mínimo.  
 
35.6.10 El espeso r del compuesto sellante será por lo menos igual al diámetro del conducto, pero 
en ningún caso menor a 16 mm.  
 
35.7 Tableros y centro de control de motores. Los tableros para el alumbrado y el centro de control 
de motores, estarán localizados en una zona e xclusiva para instalaciones eléctricas, la cual, por 
ningún motivo deberá estar ubicada en el cuarto de máquinas y procurando que no se ubique en 
las áreas clasificadas de las divisiones 1 y 2. Si por limitaciones de espacio el cuarto donde queden 
alojados  los tableros y el centro de control de motores, se localiza en cualquiera de las áreas 
peligrosas, los equipos eléctricos que se instalen serán a prueba de explosión.  
 
35.7.1 Interruptores. La instalación eléctrica para la alimentación de los motores y de l alumbrado, 
se efectuará utilizando circuitos con interruptores independientes, de manera que permita cortar la 
operación de áreas definidas, sin propiciar un paro total de la estación de servicio. En todos los casos 
se instalarán interruptores con protec ción por fallas a tierra.  
 
35.7.2 Interruptores de emergencia. La estación de servicio tendrá como mínimo dos interruptores 
de emergencia ("paro de emergencia") de golpe, que desconecten de la fuente de energía a todos 
los circuitos de fuerza, así como al alumbrado en surtidores. El alumbrado general deberá Página 65 de 135 
 permanecer encendido. Los botones de estos interruptores serán de color rojo y se colocarán a una 
altura de 1,7m a partir del nivel de piso terminado .Los interruptores estarán localizados:  
 
35.7.2.1 El primero en la fachada principal del edificio de oficinas enfrente de la zona de 
abastecimiento.  
 
35.7.2.2 El segundo en la zona de almacenamiento, independientemente de cualquier otro lugar.  
 
35.8 Sistema de tierras descarga eléctrica). El sistema de tierr as se diseñará e instalará de acuerdo 
con las características y requerimientos propios del proyecto.  
 
35.8.1 Puesta a Tierra. Las partes metálicas de los surtidores de combustible, canalizaciones 
metálicas, cubiertas metálicas y todas las partes metálicas del equipo eléctrico que no transporten 
corriente, independientemente del nivel de tensión, deben ser puestas a tierra.  
 
35.8.2 Las conexiones serán para todos los casos con cable de cobre desnudo de temple suave y 
conectores apropiados para los diferentes  equipos, edificios y elementos que deban ser aterrizados, 
de acuerdo con las características y los calibres mínimos que se mencionan a continuación:  
 
35.8.3 Los electrodos (varillas de cobre) utilizados en el sistema de tierras serán de por lo menos 
2,50 m de longitud y estarán enterrados verticalmente.  
 
35.8.4 La conexión de la estructura de los Edificios a la red general de tierras se hará mediante cable 
calibre Nº 2 AWG (34 mm) o si existe un cálculo previo se podrá utilizar el diámetro que indique el 
estudio; asimismo, se conectarán todas las columnas de las esquinas e intermedias que sean 
necesarias para tener las conexiones a distancias que no excedan de 20 m.  
 
35.8.5 Las cubiertas metálicas que contengan o protejan equipo eléctrico como transformador es, 
tableros, carcazas de motores, generadores estaciones de botones, bombas para suministro de 
combustible y surtidores, serán conectadas a la red de tierras mediante cable calibre Nº 2 (34 mm).  
 
35.8.6 El cuerpo de los equipos irá conectado exclusivament e en el sistema de tierras y no podrá ser 
aterrizado en los tanques de almacenamiento, las estructuras metálicas. Opcionalmen -te el tanque 
de almacenamiento podrá tener provista una junta o empaque dieléctrico no menor a 3,18 mm de 
espesor.  
 
35.8.7 Los cis ternas en proceso de descarga estarán debidamente aterrizados mediante cable 
aislado flexible calibre Nº 2 AWG (34 mm), y por pinzas previstas para dicha conexión.  
 
35.8.8 Las tuberías metálicas que conduzcan líquidos o vapores inflamables en cualquier áre a de la 
Estación de Servicio estarán también conectadas a la red general de tierras mediante cable calibre 
Nº 2 AWG (34 mm).  
 Página 66 de 135 
 35.8.9 La puesta a tierra de columnas de concreto armado se hará con conexiones cable - varilla, 
dejando visible mediante registro cualquier conexión.  
 
35.8.10 Todos los aparatos eléctricos e Instalaciones que tengan partes metálicas estarán 
aterrizados.  
 
35.8.11 Los conductores que formen la red para la puesta a tierra serán de cobre calibre 4/0 AWG 
(107,2mm).  
 
35.8.12 Todos los cond uctores estarán permanentemente asegurados al sistema.  
 
35.8.13 Cuando el tipo de suelo posea un nivel freático alto, humedad excesiva y una alta salinidad, 
el cable será aislado para protegerlo de la corrosión en concordancia con las especificaciones de l os 
códigos nacionales.  
 
35.9 Iluminación. La iluminación de cada una de las áreas exteriores que componen la estación de 
servicio se realizará basado en lámparas de vapor de mercurio, de haluros metálicos o lámparas 
fluorescentes. La caja de la lámpara deb erá soportar una eventual explosión del tubo. También se 
considerarán los siguientes aspectos:  
 
35.9.1 Queda prohibido el uso de lámparas de vapor de sodio y cualquier otro tipo de lámparas que 
no proporcionen luz blanca.  
 
35.9.2 La iluminación interior en  los edificios se efectuará siguiendo los criterios expuestos en el 
CODEC.  
 
35.9.3 Lámparas en exteriores. Serán de tipo "box" o gabinete con difusor, con lámparas de luz 
blanca que proporcionen un nivel de iluminación no menor a los 200 luxes. Se instalar án a una altura 
de 4,50 m del nivel de piso terminado cuando estén montadas sobre postes metálicos y la altura no 
podrá ser menor a 2,5 m cuando se encuentren adosadas directamente a los muros.  
 
35.9.4 Ubicación de luminarias. Estas luminarias estarán ubic adas en los accesos y salidas, en la zona 
de tanques de almacenamiento, en las áreas de despacho y en las circulaciones interiores de la 
estación de servicio y estarán distribuidas de tal manera que proporcionen una iluminación 
uniforme a las áreas citadas . 
 
35.9.5 Queda prohibida la instalación de luminarias sobre las columnas o cualquier otro elemento 
vertical de las áreas de despacho de combustibles, y se instalarán empotradas o sobrepuestas en el 
cielo raso de las techumbres de dicha zona.  
 
35.9.6 Cuand o opcionalmente haya zonas exclusivamente de despacho de diesel, la iluminación se 
apegará a lo indicado para la zona de combustibles.  
 Página 67 de 135 
 35.9.7 Instalación. Los equipos de alumbrado se instalarán conforme con lo establecido en el CODEC, 
y tendrán fácil acce so para permitir su mantenimiento.  
 
35.9.8 La selección de las luminarias se hará en función de las necesidades de iluminación y de las 
restricciones impuestas por la clasificación de áreas peligrosas.  
 
35.9.9 Alumbrado de Emergencia. La estación de servic io tendrá un sistema de alumbrado de 
emergencia para los casos en que falle el suministro de energía eléctrica, o cuando por situaciones 
de riesgo se tenga que cortar el mismo. Este sistema de alumbrado proporcionará una adecuada 
iluminación en pasillos, e scaleras, accesos y salidas de los edificios, así como en las rutas de 
evacuación de la estación de servicio, sirviendo además para alumbrar la señalización de éstas 
últimas.  
 
 
Artículo 36. -Pruebas de Energización.  
 
36.1 Instalación eléctrica. Toda la inst alación deberá estar perfectamente balanceada, libre de 
cortos circuitos y tierras mal colocadas. Todos los circuitos deberán estar totalmente verificados 
antes de ser energizados y serán evaluados antes de ser conectados a sus respectivas cargas.  
 
36.2 Si stema de control. Deberá ser inspeccionado y puesto en condiciones de operación, realizando 
los ajustes que se consideren necesarios. Dicho sistema será certificado por un ingeniero eléctrico 
competente.  
 
36.3 Manual de operación. Después de concluir la ob ra, la compañía especializada deberá 
proporcionar al titular de la estación de servicio todos los manuales de instalación, de operación y 
los documentos relativos a los equipos instalados.  
 
 
Artículo 37. -Imagen e identificación de la estación de servicio  
 
37.1 Identidad. Se indican los lineamientos a seguir para las características generales que tendrán 
los diversos elementos arquitectónicos, los señalamientos, los equipos y el mobiliario de las 
estaciones de servicio.  
 
37.2 Anuncio distintivo. Está integra do por los anuncios de los diferentes tipos de combustibles que 
se expenden, así como el nombre de identificación de la estación de servicio.  
 
37.3 Ubicación.  
 
37.3.1 El anuncio distintivo independiente debe ubicarse en la parte más visible de terreno que 
ocupa la estación de servicio.  
 Página 68 de 135 
 37.3.2 Cuando el predio presente varios frentes, el anuncio se localizará en la esquina que forman 
las dos arterias de mayor importancia.  
 
37.3.3 Cuando el predio se localice entre dos terrenos colindantes y presente dos fre ntes opuestos 
entre sí, se debe instalar un anuncio en cada uno de ellos, en la parte media de los frentes, donde 
se presente la mayor visibilidad.  
 
37.3.4 Cuando el predio se localice entre dos terrenos colindantes y presente un solo frente, el 
anuncio de be ubicarse preferentemente en la parte media de dicho frente, o bien en la zona de 
mayor visibilidad.  
 
  
 
Artículo 38. -Anuncio distintivo elevado. Debe estar instalado de la siguiente manera:  
 
38.1 Debe tener una altura mínima de 3 m contados a partir del  nivel del piso terminado hasta la 
parte inferior del rótulo.  
 
38.1.2 Se debe prever la instalación de sistemas de acceso para mantenimiento y limpieza de los 
anuncios.  
 
38.1.3 El lugar donde se ubique el anuncio podrá destinarse a áreas verdes o elementos  decorativos 
que no obstruyan la visibilidad del mensaje visual.  
 
38.1.4 Hacia arriba del código de la estación estará el nombre de la estación de servicio, y podrá 
estar acompañado de cualquier logotipo propio o comercial.  
 
38.1.4 Anuncios diversos: se pueden anunciar los nombres de los servicios adicionales, tales como 
"artesanías", "cafetería", "venta de repuestos", "lubricación", "engrase", y cualquier otro servicio 
que ofrezca.  
 
38.2 Precinta perimetral en techo de islas de abastecimiento.  
 
38.2.1 Se  podrá utilizar cualquier material que sea incombustible. Si se requiere que la precinta sea 
luminosa, la instalación eléctrica debe ser totalmente entubada conforme se especifica en esta 
norma.  
 
38.2.2 Edificios, muros, y tapias. La estación deberá perman ecer en buen estado de pintura.  
 
38.2.3 Zona de almacenamiento. Las tapas de las bocas de llenado de los tanques de 
almacenamiento se pintarán del color característico del producto que manejen, de acuerdo con lo 
indicado en la Tabla 7.  
 Página 69 de 135 
 38.2.3 Servicios an exos. Se anunciarán exclusivamente los servicios que tengan un local destinado 
para tal propósito.  
 
38.2.4 Locales comerciales o de servicios. Los letreros estarán instalados a partir de los 2,60 m del 
nivel de piso terminado.  
 
38.3 Señalización. Se clasif ica en dos grupos: marcaje horizontal y señalamiento vertical.  
 
38.4 Marcaje horizontal. Consiste en indicar las marcas en el pavimento, necesarias para los 
diferentes elementos que conforman la estación de servicio, como son: accesos, salidas, áreas de 
circulación interna, estacionamientos, áreas de carga y descarga de combustibles, etc. EI marcaje se 
realizará con las siguientes opciones:  
 
38.4.1 Pintura tipo tráfico con microesfera de vidrio o cinta autoadherible reflejante, material 
termoplástico y en c ombinación con elementos reflectantes, tachuelas, boyas, botones y/o 
briquetas, y se indicará entre otros:  
 
38.4.2 Posiciones de carga.  
 
38.4.3 Flechas en pisos.  
 
38.4.4 Cajones de estacionamiento.  
 
38.4.5 Zonas peatonales.  
 
38.4.6 Indicadores de obstáculos.  
 
38.4.7 Indicador de trayectoria de tuberías.  
 
38.5 Señalamiento vertical. Consiste en determinar las señales bajas y elevadas requeridas para 
orientar a los usuarios de la estación de servicio acerca de las características físicas y operacione s 
de las instalaciones. Estas señales son tableros fijados a postes o muros. Existen tres tipos de 
señalización: Restrictivos, Preventivos e Informativos.  
 
38.6 Señales restrictivas. Son símbolos o leyendas que tienen por objeto indicar al usuario la 
exist encia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.  
 
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SR-1 No Fumar 25x25  
 
SR-2 Apague el Motor 25x25  
 
SR-3 No Estacionarse 30x30  Página 70 de 135 
  
SR-4 10 km/H máxima 45x60  
 
SR-5 Apague el celular 25x25  
 
SR-5 Discapacidad Física 30x30  
 
38.7 Señales preventivas. Son símbolos que tienen por objeto prevenir a los conductores de 
vehículos sobre la existencia de algún peligro en el camino, y su naturaleza.  
 
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SP-1 Descargando Combustible 60x8 0 
 
SP-2 Área Fuera de Servicio 60x80  
 
38.8 Señales informativas. Se utilizan para informar a los usuarios la existencia de un servicio o un 
lugar específico.  
 
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SI-1 Extintor 25x25  
 
SI-2 Baños 30x30  
 
SI-3 Baños Hombres 25x25  
 
SI-4 Baños Mujeres 25x25  
 
SI-5 Verifique Marque Ceros 25x25  
 
SI-6 Agua 10x20  
 
SI-7 Aire 10x20  
 
SI-8 Estacionamiento 30x30  
 
SI-9 Basura 25x25  
 
SI-10 Indica Dirección 25x25  
 
SI-11 Indica Dirección 30x60  
 
 Página 71 de 135 
  
 
Artículo 39. -Áreas Verdes. Su ubicación será de acuerdo  con los siguientes lineamientos:  
 
39.1.1 Se determinarán considerando como mínimo 5% del total de la superficie de terreno que se 
utilice para la construcción de la estación de servicio, del cual un 3% de la superficie será de una sola 
unidad o área y el resto en fracciones de 1% como mínimo.  
 
39.1.2 Estarán diseñadas con base en las características de cada región.  
 
39.1.3 Se instalará un sistema de riego manual o automatizado, el cual será independiente de las 
demás redes de distribución de agua potable, con la finalidad de evitar la contaminación de éstas.  
 
39.1.4 En los accesos y salidas de la estación de servicio se restringe el uso de arbustos de gran altura 
y espesor, que puedan obstaculizar la visibilidad de los conductores.  
 
39.1.5 Debe evitarse la siembra de árboles de raíces profundas y de larga extensión cerca de las 
estructuras, pavimentos, tanques de almacenamiento y tuberías u otros elementos que puedan ser 
susceptibles a deformaciones. En caso de existir, se podarán adecuadamente para controla r su 
crecimiento.  
 
39.2 Colores. Los colores que se utilizarán para señalizar los diferentes combustibles y los diferentes 
elementos que integran la estación de servicio serán:  
 
TABLA 7  
 
Color Aplicación  
 
Naranja Gasolina regular, tapas de registros en el tanque  
 
Verde Diesel, tapas de registros en el tanque  
 
Lila Gasolina super, tapas de registros en el tanque  
 
Amarillo Marcaje horizontal y señalización de bordes de islas y  jardineras, protectores de surtidores.  
 
Negro Rejillas de drenaje, señalización, rotulación en general  
 
Rojo Señalización de extintores  
 
Blanco Señalización de extintores  
 
 
 Página 72 de 135 
 Artículo 40. -Inspección Final. Al finalizar la fase constructiva y cuando las instalaciones se 
encuentren totalmente listas para operar debe presentarse previa a l a inspección final los siguientes 
requisitos:  
 
40.1 Pruebas de Hermeticidad a los tanques y tuberías y presentar a la DGTCC las fichas técnicas 
individuales emitidas por el fabricante de los tanques y tuberías certificadas por un profesional 
competente en la materia, previas a emitir la autorización de funcionamiento.  
 
40.2 Secuencia fotográfica del proceso constructivo, donde conste en especial el proceso de 
instalación de tanques, tuberías de conducción de combustible, sellos antiexplosivos del sistema 
eléctrico, dispensadores y trampa de aguas oleaginosas.  
 
 
 
Artículo 41. -Permisos de Funcionamiento. Realizada la inspec -ción final se emitirá el informe 
correspondiente y en caso de ser favorable, el Director de la DGTCC, previa constatación del permiso 
del Ministerio de Salud, otorgará la autorización de funcionamiento a la estación de servicio, en un 
plazo de treinta días. De igual forma emitirá la recomendación de autorización para la prestación 
del Servicio Público de suministro de combustibles derivados de hidrocarburos. El jerarca de la 
institución dictará en el plazo de treinta días la resolución que autorice la prestación del servicio 
público.  
 
 
 
Artículo 42. —De la Vigencia y de la prórroga. La vigencia de la autorización de funcionamiento de 
una estación de servicio será por un plazo de cinco años durante los primeros quince años y luego 
cada tres hasta completar la vida útil del tanque. El MINAE consultará a la ARESEP, los resultados de 
la evaluación del operador de la estación de servicio, debie ndo esta pronunciarse en el término de 
diez días.  
 
 
 
CAPÍTULO VII  
Medidas de Operación y Seguridad  
 
 
Artículo 43. —Todas las instalaciones que almacenen o distribuyan combustibles derivados d 
hidrocarburos, deberán observar las siguientes normas de segurida d y operación:  
 
 
Artículo 44. -Descarga de producto. Antes y durante la descarga el transportista y la persona 
responsable, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 Página 73 de 135 
 44.1 Los cisternas de abastecimiento deben hacer el trasiego de combustibles dentro d e los límites 
de la propiedad de la estación de servicio o de las instalaciones de almacenamiento, en forma que 
no interfiera con el funcionamiento normal de la misma. Para este fin se debe destinar un área 
mínima de cuatro por quince metros, fuera de las pistas. Las bocas de llenado de los tanques de 
almacenamiento deben estar situadas a una distancia no mayor de tres metros del perímetro de 
esta área.  
 
44.2 Verificar que en el área de descarga no existan posibles fuentes de ignición.  
 
44.3 Por medio de me dición, verificar que el tanque de almacenamiento tenga espacio suficiente 
para recibir la cantidad esperada del combustible.  
 
44.4 Verificar que el cisterna se encuentre con calzas antichispas y con el motor y el sistema eléctrico 
apagado.  
 
44.5 Verificar  la existencia de extintores con capacidad mínima de 9 kg para uso inmediato, los 
cuales deberán ubicarse de manera que sean de fácil acceso.  
 
44.6 Conectar a tierra el cisterna para evitar descargas eléctricas, esta conexión debe realizarse del 
cabezal a la válvula de llenado del tanque y de este a un punto a tierra debidamente instalado.  
 
44.7 Colocar avisos de precaución alrededor del sitio de descarga, con la leyenda PROHIBIDO 
FUMAR".  
 
44.8 Verificar que el combustible se reciba en el tanque correspondiente al mismo.  
 
44.9 Acordonar el área de descarga (de cuatro por quince metros) mientras el cisterna hace el 
trasiego de combustibles.  
 
44.10 La descarga de combustible se hará totalmente hermética y segura, por lo que tanto los 
tanques de la e stación de servicio, así como las mangueras del cisterna deberán contar con acoples 
de cierre herméticos.  
 
44.11 El cisterna únicamente estará en el área de descarga, el tiempo estrictamente necesario para 
realizar la maniobra de descarga y no podrá perman ecer en esta, fuera del tiempo normal de la 
descarga.  
 
44.12 El cisterna propiedad de la estación de servicio o que sea aparcado en la misma y que se utilice 
para el trasiego de combustible deberá contar con un garaje debidamente acondicionado, 
construido con material incombustible y estar a una distancia de no menos de quince metros de las 
edificaciones y los tanques.  
 
44.13 Asegurarse que los acoples de las mangueras estén herméticamente cerrados.  
 Página 74 de 135 
 44.14 La descarga debe ser supervisada permanentemente po r el encargado del recibo.  
 
44.15 No se permitirá que personas ajenas a la operación de recibo permanezcan cerca del área de 
descarga.  
 
44.16 Mantener cerradas las tapas de las bocas de llenado de los otros tanques.  
 
 
 
Artículo 45. -Edificaciones. El titula r de la autorización de funcionamiento y de prestación de Servicio 
Público de suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, es el responsable que las 
edificaciones (oficinas, áreas de servicio, bodegas, servicios sanitarios), estén en buen estado,  
higiene, limpieza y pintura, y cumplan con todas las normas y reglamentos dictados por los 
organismos competentes, respecto a condiciones de seguridad y funcionamiento, instalaciones 
sanitarias, ventilación, iluminación, materiales de construcción y dimen siones mínimas para 
oficinas, locales de trabajo, bodegas, servicios sanitarios y ornato, así como del cumplimiento de las 
obligaciones y deberes contenidos en la resolución de autorización.  
 
 
Artículo 46. -Personal. El personal encargado del expendio de co mbustible debe ser mayor de edad 
y estar debidamente capacitado para las labores a realizar, inclusive de prevenir y controlar los 
accidentes que eventualmente pudieran producirse. Deberán además contar con un uniforme que 
lo haga fácil de identificar. La empresa debe contar con un Plan de Salud Ocupacional y un Plan de 
Emergencias avalado por el Ministerio de Salud  
 
 
Artículo 47. -Todas las instalaciones de autoconsumo o de almacenamiento y estación de servicio 
que distribuya combustibles deben:  
 
47.1 Contar al menos con un metro cúbico de arena fina y seca o materiales absorbentes sintéticos 
o de químicos espumantes para esparcir en derrames de combustibles.  
 
47.2 Capacitar a los trabajadores del lugar en el uso y manejo de extintores, así como de los otros 
medios de prevención y protección que cuenta la estación de servicio.  
 
47.3 Señalizar debidamente las instalaciones con rótulos que indiquen la prohibición de fumar, no 
utilizar el celular, las salidas y ubicación de extintores, salidas de emergencia  y otros.  
 
47.4 Instalar lámparas de emergencia en puntos estratégicos y a una distancia máxima de 10 metros 
de los surtidores o tanques de almacenamiento.  
 
 
 
 Página 75 de 135 
 Artículo 48. -Prevención o extinción de incendios. Todo establecimiento donde se manejen 
derivado s de los hidrocarburos, debe contar con los elementos de prevención y extinción de 
incendios, en perfecto estado de funcionamiento según lo establecido en los decretos ejecutivos Nº 
25985 -MEIC -MTSS "Reglamento Técnico RTCR 227:1997. Procedimiento para el m antenimiento y 
recarga de los extintores portátiles" y Nº 25986 -MEIC -MTSS".  
 
 
Artículo 49. -Derrames y recolección de grasas y aceites. Los derrames provocados por la descarga 
en la estación de servicio o en los tanques de almacenamiento y los que se produz can durante el 
suministro de combustible a vehículos automotores deberán ser eliminados antes de encender el 
motor y de poner en marcha el vehículo, debiendo ser cubiertos con arena fina y seca, materiales 
absorbentes sintéticos o aplicación de químicos es pumantes, para posteriormente ser depositada 
en un lugar debidamente ventilado y aislado del área de carga y suministro. En ningún caso se deben 
depositar dichos desechos en vías públicas o lugares no autorizados. La recolección de grasas y 
aceites se suje tará a las Normas de Vertido y Reutilización de Aguas Residuales (Decreto Ejecutivo 
Nº 26042 -S-MINAE). No se permitirá el recibo de combustible cuando el sistema de recepción 
(válvula, manguera y acople) no sea hermético y produzca derrames.  
 
 
 
Artículo 50 .-Surtidores. Las máquinas surtidoras deberán estar en perfecto estado de 
funcionamiento, debidamente calibradas por el ente competente y contar con un filtro en el 
conducto de suministro, que pueda ser fácilmente inspeccionado y con pistolas de suministro  que 
permitan reducir la emanación de vapores del tanque del vehículo que se está cargando. Deben 
mantener libres de derrame, suciedad y objetos que disminuyan su seguridad y durabilidad. Las 
mangueras y las pistolas de expendio estarán en perfectas condic iones de funcionamiento y no 
deben existir fugas de combustible. Los surtidores deben ajustarse a lo establecido en el decreto 
ejecutivo Técnico Nº 26425 -MEIC "Reglamento para surtidores de combustibles líquidos (gasolina, 
diesel, kerosene, etc.) Calibraci ón y Verificación", o en su defecto la normativa vigente para tal 
efecto.  
 
 
 
Artículo 51. -Pistas. Las pistas de las estaciones de servicio deben estar libres de obstáculos o de 
construcción fija o provisional, salvo las islas destinadas a los surtidores, e n las que únicamente se 
instalará el o los surtidores de combustible, el suministro de agua y aire para los vehículos, la caja 
auxiliar recaudadora de efectivo o tarjeta de crédito, rótulos luminosos de prevención e 
información, maceteras decorativas, y un  estante o urna de exhibición de productos para el uso 
inmediato en los vehículos.  
 
 
Artículo 52. -Las islas, pistas de acceso y de abastecimiento deberán estar en buen estado, libres de 
huecos, erosión o cualquier obstáculo de cualquier naturaleza. El sistema de canal perimetral 
deberá estar libre de productos y obstáculos.  Página 76 de 135 
  
  
Artículo 53. -Disposición del Combustible. Las estaciones de servicio una vez que adquieren el 
producto en los planteles de RECOPE pueden disponer de éste en dicha estación, sin lí mite en cuanto 
al volumen de venta. En cuanto al precio al consumidor final deberá sujetarse a aquel que 
oficialmente se haya fijado.  
  
 
CAPÍTULO VIII  
 
Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio Marinas  
 
Artículo 54. -Generalidades  
 
54.1 Para el desarrollo del proyecto de una estación de servicio marina se aplicará lo establecido en 
la Ley de Puertos, Reglamento de Marinas Turísticas el presente reglamento técnico para estaciones 
de servicio y demás que regulen la materi a , con las salvedades que se indiquen.  
 
54.2 Requisitos adicionales de la Estación de Servicio Marina. Además de los requisitos establecidos 
para estaciones de servicio en el presente Reglamento, cuando se trate de una Estación Fija, debe 
aportar:  
 
54.2.1  Plano de conjunto detallado incluyendo el Muelle de abastecimiento, con ubicación y 
localización.  
 
54.2.2 Plano de curvas de nivel del terreno indicando movimientos de tierra, los cortes y terrazas 
respectivo y ubicación de línea de la mÁrea alta para est ablecer la parte terrestre.  
 
54.2.3 En caso de localizarse dentro de un proyecto de Marina Terrestre, la aprobación del EsIA del 
Proyecto.  
 
54.3 Cuando se trate de una Estación Flotante debe presentar, además de la solicitud escrita, lo 
siguiente:  
 
54.3.1 Una certificación del Registro de Propiedad de Vehículos de que la embarcación está 
debidamente inscrita a nombre del solicitante.  
 
54.3.2 En caso que dicha embarcación haya sido dada en arrendamiento, deberá presentar 
fotocopia certificada por Notario Púb lico del contrato de arrendamiento respectivo y de la 
certificación de propiedad del vehículo.  
 
54.3.3 Fotocopia certificada por Notario Público de la revisión técnica.  
 Página 77 de 135 
 54.3.4 Original o fotocopia certificada por Notario Público del informe vigente del Ingeniero 
Mecánico encargado de la inspección realizada al vehículo o de la Dirección General de Transporte 
Marítimo del MOPT, de conformidad con lo estipulado en el reglamento técnico sobre inspección 
correspondiente.  
 
54.3.5 Fotocopias certificadas por N otario Público de las pólizas de seguros al día, con coberturas a, 
e, y seguros sobre riesgos de trabajo.  
 
54.3.6 Certificación del volumen útil autorizado por Dirección General de Transporte Marítimo del 
MOPT.  
 
54.3.7 El permiso otorgado por la Dirección General de Transporte Marítimo del MOPT.  
 
54.4 Vigencia de la estación flotante. Para mantener con vigencia la autorización de una estación de 
servicio marina flotante, el MINAE emitirá una certificación al respecto, para lo cual el interesado 
queda obliga do a mantener actualizada la siguiente documentación:  
 
54.4.1 La documentación donde conste la aprobación de la revisión técnica semestral y del permiso 
otorgado por la Dirección General de Transporte Marítimo del MOPT.  
 
54.4.2 Presentar al menos cada seis  meses copia de las pólizas de seguros.  
 
54.4.3 Presentar una certificación del volumen útil autorizado, emitida por el MEIC, con base en la 
carga útil autorizada por el MOPT o al volumen libre de seguridad especificado en el reglamento 
técnico respectivo.  
 
54.5 Planos arquitectónicos de Conjunto.  
 
54.5.1 Poligonal de la zona marítima, terrestre, fluvial o lacustre.  
 
54.5.2 Zona de despacho en muelles.  
 
54.5.3 Tener como mínimo doble casco.  
 
54.5.4 Sistemas de control de derrames de combustibles.  
 
54.5.5 Plan de contingencia.  
 
54.5.6 Bote de emergencia para tendido de líneas de material especial para absorción y contención 
con sus boyas, y otros aditamentos para el control de emergencias.  
 
54.7 Programa Arquitectónico.  
 Página 78 de 135 
 54.7.1 Definición del programa. Son las necesidades mínimas de espacio para el proyecto 
arquitectónico. El programa puede ampliarse con base en los requerimientos específicos de cada 
área en particular, siempre y cuando se trate de servicios afines o complementarios a los 
proporcionados en l a estación de servicio marina.  
 
54.7.2 Áreas Generales. Además de lo indicado para estaciones de servicio, las áreas generales de 
una estación marina, deben tener:  
 
54.7.2.1 Accesos, circulaciones y estacionamientos y zona de atraque.  
 
54.7.2.2 Rampa móvil . 
 
54.7.2.3 Rampa principal o muelle.  
 
54.7.2.4 Zona de atraque.  
 
54.7.2.5 Muretes, aceras y cunetas.  
 
54.7.2.6 Circulación vehicular del cisterna.  
 
54.7.2.7 Estacionamientos.  
 
54.8 Zonificación. Tomando en consideración la ubicación de los distintos eleme ntos dentro del 
conjunto y la relación que guarda cada uno de ellos con el resto de las instalaciones. Las estaciones 
de servicio Marina se dividen en dos tipos:  
 
54.8.1 Tipo Turístico. En general este tipo de estación de servicio se ubicará en marinas tur ísticas y 
prestará servicio a embarcaciones de recreo y deportivas sin que esto sea limitativo. Servicios 
adicionales opcionales:  
 
54.8.1.2 Restaurante.  
 
54.8.1.3 Ferretería náutica.  
 
54.8.1.4 Marina seca.  
 
54.8.1.5 Lavandería.  
 
54.8.1.6 Tienda de conveniencia o local comercial.  
 
54.8.1.7 Teléfono público.  
 
54.8.1.8 Cajero automático.  
 Página 79 de 135 
 54.8.1.9 Tienda deportiva.  
 
54.8.1.10 Agua potable.  
 
54.8.1.11 Radio de comunicación.  
 
54.8.1.12 Información turística.  
 
54.8.1.13 Buzón postal.  
 
54.8.2 Tipo Pesquero . Este tipo de estación de servicio se ubicará generalmente en zonas pesqueras 
y como su nombre lo indica, dará servicio a embarcaciones destinadas a la actividad pesquera. 
Servicios adicionales opcionales:  
 
54.8.2.1 Restaurante.  
 
54.8.2.2 Ferretería náutica.  
 
54.8.2.3 Marina seca.  
 
54.8.2.4 Lavandería.  
 
54.8.2.5 Tienda de conveniencia o local comercial.  
 
54.8.2.6 Teléfono Público.  
 
54.8.2.7 Agua potable.  
 
54.8.2.8 Radio de comunicación.  
 
54.8.2.9 Buzón postal.  
 
54.8.2.10 Suministro de hielo.  
 
Cuando e l solicitante opte por ofrecer cualquiera de los servicios adicionales opcionales 
mencionados anteriormente, deberá indicar las áreas específicas para tales servicios desde la 
presentación en la proyecto.  
 
54.9 Delimitaciones.  
 
54.9.1 Delimitaciones marina s. Se destinará un área suficientemente amplia para la estación de 
servicio marina de acuerdo con el tipo y número de embarcaciones a atender. Se ubicará 
preferentemente cerca del acceso y salida al puerto o marina, y se alejará lo más posible de zonas Página 80 de 135 
 de concentración pública, contará con el espacio suficiente para las maniobras de las embarcaciones 
de tal manera que no obstaculice los canales de distribución de la dársena.  
 
54.9.2 Delimitaciones terrestres. Aplica lo establecido para estaciones de servici o. 
 
54.9.3 Zonas de abastecimiento de combustible. El combustible se abastecerá por medio de 
surtidores o bombas eléctricas compactas colocadas sobre muelles fijos flotantes; la elección de 
dichos muelles dependerá del uso y tipo de embarcaciones a atender . 
 
54.9.4 Muelles. Son estructuras ubicadas a la orilla del mar o en las riberas de los ríos o lagunas. En 
las estaciones de servicio Marinas tipo turísticas o pesqueras, se utilizan para dar servicio a las 
embarcaciones. Existen varios tipos de muelles los cuales pueden ser fijos o flotantes. Para el diseño 
y construcción de cualquier sistema de muelle es muy importante conocer las condiciones físicas de 
la zona donde se ubicará. Se deberán hacer estudios de vientos dominantes, vientos reinantes y 
locale s, oleaje, mareas, corrientes y grado de sismicidad para determinar su mejor diseño.  
 
54.9.5 Muelles fijos. Los hay entre otros, de los siguientes tipos:  
 
54.9.6 Marginales. Este tipo de muelle va paralelo a la orilla del mar, laguna o río y va apoyada en 
tierra firme y sobre muros de concreto.  
 
54.9.7 Muelle tipo "T". Este muelle se conecta a tierra firme en forma perpendicular a la costa, y 
generalmente su estructura es una cubierta de concreto apoyada en pilotes de concreto armado.  
 
54.9.8 Muelles flotan tes: Este tipo de muelle va conectado a tierra firme en sentido perpendicular 
en forma de peine, es decir tiene un muelle principal y otros más que se conectan a él, llamados 
dedos. Este muelle se sostiene sobre el agua por medio de flotantes, los cuales v an guiados por 
pilotes de acero o de concreto.  
 
54.9.9 Elementos de amarre. Son dispositivos a los que se sujetan las embarcaciones por medio de 
cabos, cables o cadenas para atracarse o fondearse. Los elementos de amarre más comunes son las 
bitas, las corn amusas, las argollas y las anclas.  
 
54.9.10 Defensas de atraque. Son dispositivos amortiguadores que se utilizan en los muelles para 
proteger a éstos y a las embarcaciones de los efectos por impacto, durante las maniobras de atraque 
para el despacho de com bustible, reduciendo los daños y desgaste entre la embarcación y el muelle. 
Las defensas pueden ser de madera tratada, hule, caucho o cualquier otro material resistente.  
 
54.9.11 Elemento de amarre y defensas.  
 
54.10 Pavimentos. En el diseño de pavimentos de la estación de servicio marina se considerarán las 
cargas y esfuerzos a los cuales van a trabajar para que cumplan con los requisitos mínimos de 
durabilidad y continuidad en el servicio. El acabado final del pavimento será de concreto armado 
para muelle s fijos, y de concreto con núcleo de poliuretano de baja densidad (o sistema similar) para Página 81 de 135 
 muelles flotantes y tendrán un acabado rugoso en todos los casos. Se deberá contemplar una 
trinchera sobre el muelle para tuberías de producto y otra para las instal aciones eléctricas.  
 
54.11 Sistemas de drenaje. Se aplica lo dispuesto para estaciones de servicio, con las salvedades que 
se indican.  
 
54.11.1 Tipo de drenaje. Las estaciones de servicio estarán provistas de los siguientes sistemas de 
drenaje:  
 
54.11.2 Pl uvial.  
 
54.11.3 Absorbente de combustibles. En caso de un accidente o contingencia que causara derrame 
de combustible al agua, la estación de servicio marina contará con sistemas absorbentes basado en 
esponjas, bandas o almohadillas que permitan la absorci ón del combustible. Estos sistemas podrán 
ser de esponja de polietileno que permitan el reciclaje del combustible recuperado, el cual será 
depositado en un contenedor hermético de polietileno de alta densidad. El sistema también podrá 
ser utilizado para la  limpieza de la trampa de combustibles y separadores de aceite/agua.  
 
54.12 Servicios complementarios obligatorios y opcionales. Las estaciones de servicio marinas 
pueden proporcionar dentro de sus instalaciones o anexas a éstas, lo dispuesto en el present e 
Reglamento para estaciones de servicio, además deberán observar lo siguientes:  
 
54.12.1 Servicios complementarios obligatorios.  
 
54.12.2 Equipo contra incendio. Los extintores serán de 9,0 kg cada uno y estarán dotados de polvo 
químico seco para sofocar incendios de las clases A, B y C. El número y ubicación de los extintores 
será de acuerdo con los siguiente:  
 
54.12.3 Zona de muelle (despacho): Se colocará como mínimo un extintor al acceso del muelle; en 
un muelle abierto se instalará una bomba de presió n para combatir incendios, la cual conducirá el 
gasto predeterminado para dicho fin. Adicionalmente se instalará un extintor rodante de 32,5 kg en 
el muelle principal.  
 
54.12.4 Zona de almacenamiento: Se instalará un mínimo de 2 extintores por cada zona de  
almacenamiento y un extintor rodante de 32,5 kg.  
 
54.12.5 Cuarto de máquinas: Se instalará mínimo 1 extintor.  
 
54.12.6 Edificio de oficinas: Se instalarán mínimo 1 extintor.  
 
 
 
 Página 82 de 135 
 Artículo 55. -Tanques de Almacenamiento Superficiales. Se aplicará lo establec ido en el capítulo de 
Requisitos Específicos para la instalación de Tanques de Almacenamiento de Combustible para 
Autoconsumo, del presente reglamento.  
 
 
 
CAPÍTULO IX  
 
Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción  
 
de Estaciones de Servicio Mixtas  
 
Artículo 56. -Generalidades. Además de lo dispuesto para estaciones de servicio en el presente 
reglamento las estaciones de servicio mixtas deben observar las siguientes especificaciones técnicas 
mínimas para la construcción, remodelación o ampliación de una estación de servicio mixta, que 
mediante instalaciones y equipos apropiados que se destinen exclusivamente a llenar tanques 
instalados permanentemente en los vehículos de combustión interno que usen el gas para su 
propulsión, con el fin de que opere de ntro de las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad 
preservando la integridad del ambiente.  
 
  
 
Artículo 57. -Definiciones. Para efectos del presente capítulo se utilizarán los siguientes términos:  
 
57.1 Accesorios. Todos los elementos necesarios para manejar, medir y dar seguridad en una 
estación de Gas L.P.  
 
57.2 Estación de servicio mixta. Establecimiento autorizado para vender combustibles líquidos y Gas 
L.P., este último para ser vendido directamente a vehículos especialmente adaptados para op erar 
con éste combustible, así como la venta de aceites y otros servicios complementarios autorizados.  
 
57.3 Estación integral de G.L.P. Unidad integral consistente en tanque, bomba, medidores y puntos 
de conexión para tomas de recepción y suministro, más los accesorios de conexión, construida de 
fábrica. Una vez instalada, deberá cumplir con las distancias marcadas en el presente reglamento.  
 
57.4 Gas licuado de petróleo (G.L.P). Se entiende por gas licuado de petróleo, o gas L.P., el 
combustible que se al macena, transporta y suministra a presión, en estado líquido, en cuya 
composición química predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas.  
 
57.5 Recipientes de almacenamiento de G.L.P. Recipientes usados para contener gas L.P., de sección 
cilíndrica y cabezas toriesféricas, semiesféricas o semielipsoidales, con una resistencia de presión 
de trabajo de 1,76 MPa a una temperatura de 55ºC., y con un espesor mínimo de la placa del cuerpo 
y cabeza de 4,45 mm.  
 Página 83 de 135 
 57.6 Recipientes para gas L.P. a motores . Aquellos cuyas características se ajustan con lo estipulado 
en la normativa vigente.  
 
57.7 Toma de recepción o de llenado. Es el segmento de la tubería de llenado destinado a conectar 
con los accesorios del vehículo suministrador. Para efectos de este re glamento la toma de recepción 
consta de todos los accesorios entre el extremo libre de la tubería de llenado y la primera válvula 
de cierre manual.  
 
57.8 Tubería de trasiego. Es aquella destinada a conducir el gas entre los diferentes componentes 
de la Est ación.  
 
57.9 Tubería de suministro. Aquella destinada a conducir el gas hacia los recipientes montados en 
los vehículos que lo usan como combustible.  
 
57.10 Toma de suministro. Es el segmento de la tubería de suministro destinado a conectar con el 
vehículo  que usa gas L.P. como combustible. Para efectos de este reglamento, la toma va desde la 
última válvula de cierre manual antes del marco de soporte, hasta la punta del conector terminal.  
 
57.11 Tubería de llenado. Es el segmento de la instalación de una es tación de gas destinado a 
transferir gas L.P. del vehículo suministrador al recipiente de almacenamiento.  
 
 
Artículo 58. -Obra Arquitectónica. Conforme con lo establecido para las estaciones de servicio, este 
artículo cubre los requerimientos que se deben adicionar para el diseño y construcción de una 
estación de servicio mixta y determina el empleo de los materiales para los diferentes elementos 
que la conforman, los cuales estarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 
manuales y reglamento s de construcción correspon -dientes. De acuerdo a su capacidad de 
almacenamiento de gas L.P., las estaciones se clasifican como:  
 
a. Con capacidad de almacenamiento hasta 5 000 litros de agua.  
 
b. Con capacidad entre 5 001 y 25 000 litros de agua.  
 
c. Con capacidad mayor a 25 000 litros de agua.  
 
d. Utilización de los tanques de una planta de almacenamiento.  
 
58.1 Programa arquitectónico  
 
58.1.1 Definición del programa Son las necesidades mínimas de espacio para el proyecto 
arquitectónico. El programa puede  ampliarse con base en los requerimientos específicos de cada 
área en particular, siempre y cuando se trate de servicios afines o complementarios a los 
proporcionados en la estación de servicio mixta.  
 Página 84 de 135 
 58.1.2 Desarrollo del proyecto. Se aplicará todo lo es tablecido en el desarrollo del proyecto de las 
estaciones de servicio con las salvedades que se indican:  
 
58.1.3 Lineamientos  
 
58.1.3.1 Zona de recipientes de almacenamiento tipo superficial. Debe quedar delimitada como 
mínimo, por un murete de concreto ar mado con una altura de 60 cm y un espesor de 20 cm. Cuando 
se instalan recipientes tipo superficial, la zona donde se ubiquen deberá tener piso de concreto y 
contar con desnivel que permita el desalojo de las aguas pluviales.  
 
58.1.3.2 No deben existir tal leres en las áreas de almacenamiento y trasiego.  
 
58.1.4 Isla de Abastecimiento.  
 
Tipos de islas.  
 
58.1.4.1 De Gas: Se destina para el despacho exclusivo de Gas L.P. a un vehículo automotor.  
 
58.1.4.2 Sencillas, dobles, satélites: Cumplirán con lo establecido en el Reglamento de estaciones 
de servicio.  
 
58.1.4.2 Queda prohibida cualquier otra disposición en las islas de abastecimiento diferentes a las 
descritas anteriormente. Salvo casos excepcio -nales, para lo cual será necesario presentar 
previame nte la solicitud por escrito a la DGTCC. Se permitirán islas en forma de hueso o con ambos 
extremos redondeados. No se permite que sus extremos tengan ángulo.  
 
58.1.5 Equipo contra incendio a ubicarse en:  
 
58.1.5.1 Zona de abastecimiento.  
 
58.1.5.2 Zona de  almacenamiento.  
 
58.1.5.3 Cuarto de máquinas..  
 
58.1.5.4 Edificio de oficinas.  
 
58.2 Especificaciones para equipo de Gas L.P. Las especificaciones del equipo, tuberías y accesorios 
que se utilicen para el almacenamiento y manejo de gas L.P., deberán cumpl ir con las Normas 
Oficiales correspondientes en vigencia. En ausencia de Normas Oficiales, el Ministerio Del Ambiente 
y Energía autorizará el uso para almacenar y distribuir el gas L.P., de equipo y accesorios de 
fabricación nacional o extranjera cuyas esp ecificaciones de fabricación y características cumplan con 
la normativa internacional.  
 Página 85 de 135 
 Los acoplamientos y conexiones de las mangueras deberán resistir una presión no menor a 13,78 
MPa (140,6 kg/cm2 ).  
 
58.3 Medidas de Seguridad.  
 
58.3.1 Sistema de protec ción por medio de extintores. La determinación de la cantidad de extintores 
necesarios en las áreas que se describen a continuación se hará siguiendo el procedimiento de 
cálculo de unidades de riesgo "UR" y los factores que se anotan.  
 
Área Riesgo Factor  
 
Almacenamiento Grave 0.3  
 
Bombas Grave 0.3  
 
Compresores Grave 0.3  
 
Tomas de recepción Grave 0.3  
 
Tomas de suministro Grave 0.3  
 
A carburación  
 
Bodega de almacenes Moderado 0.2  
 
Oficinas Moderado 0.2  
 
Servicios sanitarios Leve 0.1  
 
Caseta de vigilancia Leve  0.1 
 
Tablero eléctrico Moderado 0.2  
 
Plantas de fuerza Moderado 0.2  
 
58.3.2 Las unidades de riesgo existentes se determinan multiplicando la superficie en m² de cubierta 
de cada una de las áreas anotadas con el factor correspondiente. Para los casos en qu e dos o más 
instalaciones ocupen una superficie común, esta será considerada como una sola.  
 
58.3.3 La determinación de la cantidad de extintores requeridas en cada una de las áreas 
mencionadas se hará aplicando la tabla de unidades de capacidad de extinci ón anexa.  
 
Unidades de Extinción  
 Página 86 de 135 
 Fuego Fuego  
 
Capacidad Tipo Tipo  
 
Tipo de Extintor Nominal kg. A B : C  
 
Polvo químico seco 9,08 20  
 
Base de bicarbonato de 13,62 20  
 
Sodio 50,00 80  
 
68,00 80  
 
159,00 80  
 
Polvo químico seco 9,08 40  
 
BC base de bicarbonato 13,62 60  
 
de potasio 50,00 160  
 
68,00 160  
 
159,00 160  
 
Polvo químico seco 13,62 60 40  
 
ABC base fosfato 50,00 20 120  
 
Monoamónico 68,00 20 120  
 
159,00 30 120  
 
Bióxido de carbono 3,08 10  
 
23,00 15  
 
34,00 20  
 
45,00 30  
 
Los extintores deben ser de polvo químico seco del tipo ABC, a excepción de los que se requieran 
en los tableros de control eléctrico, los que podrán ser de bióxido de carbono (CO2).  Página 87 de 135 
  
58.3.4 La capacidad mínima de los extintores será de 9 kg.  
 
58.3.5 En la instalación de los extintores se debe cumplir con lo siguiente:  
 
58.3.6 Colocarse a una distancia no mayor de 20 m de separación ente uno y otro.  
 
58.3.7 Colocarse a una altura máxima de 1,50 m y mínima de 1,30 m medidas del piso a la parte más 
alta del extintor.  
 
58.3.8 Sujetarse en tal forma, que se puedan descolgar fácilmente para ser usados.  
 
58.3.9 Colocarse en sitios visibles, y de fácil acceso y conservarse sin obstáculos, señalarse donde 
está colocado de acuerdo con la simbología respectiva.  
 
58.3.10 Estar sujetos a mantenimiento l levando registro con la siguiente información fecha de 
adquisición, inspección, revisión de cargas y pruebas hidrostáticas.  
 
58.3.11 La estación deberá contar con un sistema de alarma par caso de incendio, mediante el cual 
se avise en forma efectiva y oportuna a todo el personal de la iniciación de una emergencia.  
 
58.4 Tanques de Almacenamiento, Generalidades. Las estaciones de servicio mixtas, además de los 
tanques de almacenamiento para los combustibles diesel y gasolina, también debe instalar los 
tanques para almacenamiento de gas licuado de petróleo.  
 
58.4.1 Tanques para almacenamiento de gas licuado de petróleo. Los recipientes de 
almacenamiento de gas L.P. deberán ser de la capacidad adecuada al volumen de consumo que se 
estime en la localidad don de se ubique la estación.  
 
58.4.2 Características generales de instalación de gas L.P:  
 
58.4.3 Se podrá instalar tanques tipo superficial o subterráneo. Los recipientes subterráneos 
deberán contar con protección catódica.  
 
58.4.4 No está permitido el abast ecimiento a vehículos que utilizan GLP como carburante, dentro 
de plantas de llenado de GLP, o en calles públicas mediante el uso de camiones de reparto de GLP a 
granel tipo cisterna, conocidos como autotanques o pipas.  
 
58.4.5 No se permitirá el uso de ta nques modificados, a menos que esta modificación se haya 
efectuado en fábrica o taller autorizado, y que se emita la certificación avalada por un órgano o 
profesional debidamente acreditado.  
 
58.4.6 Los recipientes de almacenamiento de Gas L.P. deben insta larse a las distancias mínimas 
asentadas en esta Norma y con su respectiva conexión a tierra.  Página 88 de 135 
  
58.4.7 Cuando los recipientes para almacenar Gas L.P. se encuentren interconectados en su fase 
líquida deberán quedar nivelados en sus domos.  
 
58.4.8 Si antes o durante la maniobra de la instalación de un recipiente de almacenamiento se le 
causa daños que afecten su integridad se deben efectuar pruebas para comprobar o verificar su 
condición.  
 
58.4.9 Todas las entradas y salidas para líquido y vapores de los recip ientes deben protegerse con 
válvulas de exceso de flujo o válvulas de no retroceso, dependiendo de la función a desarrollar 
excepto las de seguridad, manómetro y de máximo llenado.  
 
58.4.10 No se debe soldar al cuerpo de los recipientes de almacenamiento n ingún aditamento 
adicional a los originales de fábrica.  
 
58.4.11 Los medios coples para drenaje del recipiente siempre deben estar provistos de válvulas de 
exceso de gasto de corte manual y tapón.  
 
58.4.12 Las válvulas de seguridad de los recipientes de al macenamiento con capacidad superior a 
5000 l deben tener tubos de desfogue con una longitud mínima de 1,5m y contar con protectores 
fácilmente removibles con diámetro igual o superior el de la válvula.  
 
58.4.13 Las válvulas de seguridad instaladas en los recipientes deberán ser del tipo y capacidad 
indicada en la Norma vigente, de acuerdo al recipiente.  
 
58.5 Recipientes de tipo superficial. Se aplicarán los siguientes requerimientos de diseño:  
 
58.5.1 Los recipientes se instalarán sobre dos bases de suste ntación, construidas con materiales 
incombustibles, a una altura que permita la fácil operación y mantenimiento de sus válvulas, de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
 
Altura mínima del fondo  
 
Capacidad en litros agua del tanque al piso terminado, m  
 
Hasta 5 00 0 1.00 (Autoabasto)  
 
superior a 5 001 1.50  
 
58.5.2 Para los recipientes de capacidad superior a 5 000 litros, la placa de apoyo del recipiente 
deberá colocarse en las bases de sustentación.  
 
58.5.3 El diseño y construcción de las bases de sustentación debe rán ajustarse a las especificaciones 
del reglamento de construcción de la entidad correspondiente.  Página 89 de 135 
  
58.5.4 Para facilitar la lectura de los instrumentos de medición de los tanques de almacenamiento, 
se debe contar con una escalerilla fija de material incom bustible.  
 
58.5.5 Los tanques de almacenamiento deben contar con escalera de material incombustible, 
instalada permanentemente para el fácil y seguro acceso a la parte superior de éstos, terminada en 
plataforma de operación Para los recipientes de 5000 lit ros o menores, esta puede ser la misma del 
inciso anterior sin plataforma.  
 
58.5.6 Los recipientes tipo intemperie deberán tener salida para gas liquido en la parte inferior de 
estos, con válvula de exceso de gasto y válvula de cierre.  
 
58.5.7 La ubicación  de los recipientes o de los sistemas se hará en áreas libres de construcciones o 
en áreas ventiladas y a la intemperie.  
 
58.5.8 Los linderos del área del tanque deberán circundarse con muretes que permitan la adecuada 
ventilación en puntos opuestos y acce so restringido al personal no autorizado.  
 
58.5.9 Deberá contarse con bitácora en la que conste el mantenimiento e inspecciones que se le 
proporcionen a los recipientes, accesorios e instalaciones.  
 
58.6 Recipientes subterráneos. Se aplicarán los siguientes requerimien -tos de diseño:  
 
58.6.1 Los recipientes deberán ser diseñados, construídos y certificados para servicio subterráneo.  
 
58.6.2 El recipiente subterráneo debe instalarse dentro de una fosa.  
 
58.6.3 En caso de ser necesario, esta fosa est ará forrada en todas sus caras menos la superior y la 
interior por muros de concreto. Deberá existir una distancia de por lo menos 1 m entre el tanque y 
los muros.  
 
58.6.4 El sitio que se elija para la fosa debe estar fuera del paso de vehículos, evitándos e tránsito 
sobre el tanque por medio de postes, topes o bordes de dimensiones adecuadas, construi -dos en 
concreto armado o acero estructural.  
 
58.6.5 No deberán instalarse tanques subterráneos sobre accidentes del terreno tal, como cuevas, 
cavidades, tiros  o galerías de minas, etc., donde se pudiera acumular algún derrame.  
 
58.6.6 En caso de contar la instalación con más de un recipiente subterráneo, deberán instalarse 
éstos con una separación mínima de 1 m entre recipientes.  
 
58.6.7 No existirán ductos, dr enajes u otras canalizaciones ajenas a la instalación de gas, a una 
distancia de por lo menos 1,5 m alrededor de la fosa.  
 Página 90 de 135 
 58.6.8 La parte superior del domo deberá localizarse cuando menos a 20cm abajo del nivel de piso 
terminado, la cubierta de accesorios  de control deberá ser fácilmente accesible desde el exterior, y 
deberá estar protegida con una tapa de registro a una altura mínima de 10 cm sobre el nivel de piso 
terminado.  
 
58.6.9 El fondo de la fosa deberá apisonarse, nivelarse y cubrirse con una capa  de grava y otra de 
arena, ambas de un espesor mínimo de 15 cm. En caso de requerirse, debido a niveles freáticos, 
deberá construirse losa impermeable en el fondo.  
 
58.6.10 El tanque se fijará por medio de anclajes, utilizando cinchos o cadenas. Las vigas se apoyarán 
sobre la capa de arena arriba descrita.  
 
58.6.11 El sitio en que el cincho o cadena abrace el recipiente se protegerá por medio de hule o 
material similar, de 2 cm de espesor mínimo, para evitar daño al recubrimiento anticorrosivo del 
recipient e Cada cincho o cadena contará con un templador.  
 
58.6.12 Cualquier daño al recipiente o su recubrimiento, causado durante la instalación, deberá ser 
evaluado y repararse antes de cubrir el recipiente.  
 
58.6.13 Deberá probarse la hermeticidad de tubería y conexiones de todo el conjunto antes de 
cubrir con arena.  
 
58.6.14 El relleno de la fosa se hará con arena libre de sales corrosivas (arena de río, arena sílica, en 
capas de 30 cm) hasta 15cm sobe el domo del cuerpo cilíndrico, y a partir de ahí hasta el n ivel de 
piso terminando con grava.  
 
58.6.15 Cada cinco años se retirará de la losa el recipiente, se le efectuará inspección visual, y en su 
caso, pruebas complementarias. En caso de ser apto para continuar en servicio, se efectuará cambio 
de válvulas y de  recubrimiento al recipiente.  
 
58.6.16 Se deberá verificar la necesidad de instalar protección catódica a los recipientes 
subterráneos, adicional al recubrimiento anticorrosivo. así como los puntos en que se requiera 
instalar coples aislantes, Esta protecc ión deberá revisarse anualmente.  
 
58.6.17 Si se opta por usar protección catódica por corriente impresa, la instalación eléctrica antes 
del rectificador deberá ser a prueba de explosión, si se instala a distancia menor de la indicada para 
tomas de suminist ro. 
 
En todas las estaciones deberá impedirse el acceso de personal no autorizado a la zona de 
almacenamiento de la estación. Esta restricción deberá hacerse por medio de una barda de malla 
tipo ciclón, como mínimo.  
 
58.7.1 Las tomas de suministro de la es tación deberán quedar protegidas para evitar su operación 
cuando no estén en servicio.  Página 91 de 135 
  
58.8 Tuberías para gas L.P. , Gasolina y Diesel  
 
58.8.1 Generalidades. Contempla las especificaciones técnicas para proyectar e instalar los 
diferentes sistemas de tube ría rígida o flexible que servirán para la conducción de combustibles o 
gas, de vapores y venteos, interconectando los surtidores, tanques de almacenamiento y demás 
equipo relativo al manejo de combustibles en la estación de servicio. Se respetará lo estab lecido 
para tuberías de diesel y gasolinas en las estaciones de servicio. En las siguientes secciones se 
establece la regulación para las tuberías para G.L.P.  
 
58.8.2 Tuberías y accesorios para gas L.P. El sistema debe quedar integrado en su totalidad con 
tuberías rígidas, contando con flexibles para la presión de trabajo requerida.  
 
58.8.3 Las tuberías roscadas que se instalen en una estación de Gas L.P., deben ser de acero al 
carbono cédula 80 sin costura. Las conexiones que se utilicen deberán soportar u na presión de 13,74 
MPa (140 kg/cm2) como mínimo, debiéndose efectuar el empaque con selladores que no sean 
afectados por el Gas L.P.  
 
58.8.4 Si se utiliza tubería soldada, deberá ser de acero al carbono cédula 40 ésta, deberá ser sin 
costura. Las conexion es soldables que se utilicen deberán ser para tubería cédula 40 y soportar una 
presión de 6,85 MPa (70 kg/cm2 ) como mínimo.  
 
58.8.5 Las soldaduras en las tuberías deben inspeccionarse por personal calificado conforme a los 
siguientes criterios:  
 
58.8.6 Se  inspeccionarán las soldaduras efectuadas por cada soldador.  
 
58.8.7 Se rendirá informe por escrito para las tuberías de diámetro mayor a 7,6 cm nominal.  
 
59.8.8 En su caso, el radiografiado se aprobará de acuerdo al código ASME calificación de soldadura 
sección IX.  
 
58.8.9 Las tuberías del sistema deben instalarse sobre el nivel del piso terminado o dentro de 
canaletas de concreto con rejillas metálicas, ya sea sostenidas por muretes de concreto o soportes 
metálicos, pero en todos los casos debe protegers e contra la corrosión la parte que haga contacto 
con dicho soporte.  
 
58.8.10 No se permitirá la instalación de tuberías de gas L.P. ocultas subterráneas.  
 
58.8.11 Una vez terminado el sistema de tuberías se debe efectuar una prueba de hermeticidad 
neumátic a con aire o con gas inerte a una presión de 0.98 MPa (10 kg/cm2) o hidrostática a una 
presión de 1,176 MPa (12 kg/cm2) por un tiempo mínimo de 30 minutos.  
 Página 92 de 135 
 58.8.12 En los tramos de tubería rígida, flexible o manguera, en que puede quedar atrapado el gas 
líquido entre dos válvulas de alivio hidrostático con presión máxima de apertura de 2,81 MPa (27,5 
kg/cm2) protegida contra intemperismo y evitando que su desfogue quede dirigido a los recipientes 
de almacenamiento y a la zona de suministro.  
 
58.8.13 Todas las válvulas de exceso de flujo o de no - retroceso deberán instalarse con una válvula 
de corte manual.  
 
58.8.14 Deberán instalarse válvulas automáticas de retorno en los sistemas de bombeo.  
 
58.9 Medidores de suministro.  
 
58.9.1 Los medidores de suministro  serán obligatorios para las estaciones de servicio al público. Los 
medidores deberán validarse con la periodicidad marcada por el MEIC.  
 
58.9.2 Los medidores deberán estar protegidos contra daños mecánicos, por medio de protectores 
tales como banquetas, t opes o muretes de concreto de dimensiones adecuadas.  
 
58.9.3 Los medidores deberán estar instalados en un área con piso de concreto, con la pendiente 
adecuada para el desalojo de las aguas pluviales.  
 
58.9.4 En caso de utilizarse medidores, éstos contarán con un cobertizo de protección contra la 
lluvia, este deberá estar construido con materiales incombustibles y contar con una ventilación 
adecuada.  
 
58.9.5 Para las estaciones de capacidad mayor a 5 000 litros o con más de 2 tomas de suministro, 
los medidor es deberán estar instalados dentro de una isleta de suministro, protegidos mediante la 
banqueta de la isleta y con topes o pilones de concreto.  
 
58.9.6 Las islas serán de dimensiones adecuadas a la operación de suministro. Para estas islas 
aplicarán las distancias mencionadas en este Reglamento.  
 
58.9.7 Antes de cada medidor de suministro debe instalarse una válvula manual de cierre o después 
de la válvula diferencial, debe instalarse una válvula de relevo de presión hidrostática adecuada.  
 
 
 
 
Artículo 59 .-Maquinaria. Las bombas y compresoras para hacer el trasiego de gas deben anclarse 
sobre bases de concreto o metálicas sobe nivel de piso terminado y deben contar con conexión a 
tierra.  
 
59.1 En todas las estaciones se recomienda contar con un operador po r cada toma de suministro.  
 Página 93 de 135 
 59.1.1 La maquinaria deberá protegerse contra los deterioros accidentales por personas e vehículos, 
mediante zonas de protección.  
 
59.1.2 Podrá instalarse un cobertizo de protección contra la lluvia en el área de bombeo, éste de berá 
estar construido con materiales incombustibles y contar con una ventilación adecuada.  
 
Tomas de recepción y suministro:  
 
59.1.3 Las tomas del llenado y suministro deben instalarse a la intemperie.  
 
59.1.4 Todas las tomas de recepción deberán contar co n una valvula de alivio de presion o 
hidrotatica para evitar la sobrepresión.  
 
59.1.5 Para recipientes con capacidades mayores a 5 000 litros, y para todos los subterráneos o 
cubiertos con montículo, se deberá utilizar tubería de llenado. Lo mismo aplica s i la altura del 
recipiente respecto al nivel del piso es superior a 1m.  
 
59.1.6 Las tuberías de llenado roscadas ­deberán ser de acero al carbono cédula 80 con conexiones 
para 13,9MPa (140,6 kg/cm2).  
 
Si son soldables, deberán ser cédula 40 con conexiones de resistencia equivalente.  
 
59.1.7 Las tomas de llenado para recipiente menores a 5 000 litros deberán contar como mínimo 
con:  
 
59.1.7.1 Válvula de control manual, para una presión de trabajo de 2,75MPa (28kg/cm2), antes del 
acoplador con cuerda ACME al recipiente.  
 
59.1.7.2 En la boca de toma, una válvula de no - retroceso doble, con cuerda ACME para recibir el 
acoplador del autotanque seguida de válvula de acción manual.  
 
59.1.7.3 Válvula de relevo de presión, cuyo ajuste deberá de ser de 1,72MPa (17,56k g/cm2), 
localizada en el punto mas alto del recorrido entre las dos válvulas de acción manual.  
 
59.1.7.4 Las tomas de las tuberías de recepción para estaciones con capacidad superior a 5 000 litros 
agua deberán estar firmemente sujetas en marcos de concret o o acero estructural, de manera que 
la tubería entre el marco y el recipiente permanezca en su lugar y operativa, en caso de moverse el 
vehículo estando la manguera conectada.  
 
59.1.7.5 Para todas las estaciones con capacidad entre 5 001 y 25 000 litros l as tuberías de llenado 
deberán contar con los siguientes accesorios del recipiente:  
 
59.1.7.6 Válvula de control manual, para una presión de trabajo de 2,75MPa (28kg/cm2), 
inmediatamente después de la válvula de no - retroceso del recipiente.  Página 94 de 135 
  
59.1.7.7 Válv ulas de cierre manual para una presión de trabajo de 2,75MPa (28kg/cm2) antes del 
acoplador ACME de bronce de la boca de recepción.  
 
Marco de soporte para la toma en concreto armado o acero estructural anclado firmemente al 
terreno, y con una resistencia s uperior al punto de fractura del inciso siguiente.  
 
59.1.7.8 Copie o adaptador ACME, con punto de ruptura inmediatamente junto al soporte, hacia el 
lado de la conexión del vehículo de suministro.  
 
59.1.7.9 Entre el marco de soporte y el recipiente de almac enamiento, una válvula de no - retroceso 
seguida de una de acción manual. Este conjunto deberá mantenerse en su lugar y operativo en caso 
de ruptura de la manguera.  
 
59.1.7.10 Válvulas de relevo hidrostático entre las dos válvulas de acción manual. El desfo gue de 
ésta deberá estar orientado de manera de no incidir sobre el recipiente suministrador, el recipiente 
de almacenamiento, ni los vehículos a los que se suministre. Su colocación deberá hacerse de 
manera que desfogue hasta una altura tal que permita la  rápida dispersión de la descarga.  
 
59.1.7.11 La conexión de manguera para toma y la posición del vehículo que se cargue o descargue 
debe ser proyectada para que la manguera siempre esté libre de dobleces bruscos.  
 
59.1.7.12 Deberán instalarse soportes par a que las mangueras de suministro se encuentren resguar -
dadas contra daños mecánicos durante el tiempo que no estén en operación.  
 
59.1.7.13 En cada toma de recepción y suministro debe contarse con medios para conectar los 
vehículos a tierra, independiente  de los recipientes.  
 
59.1.7.14 La zona de toma de recepción deberá estar restringida para el personal no autorizado y el 
público usuario.  
 
59.1.7.15 Esta restricción deberá hacerse por medio una malla tipo ciclón como mínimo.  
 
Distancias mínimas:  
 
59.2 Las distancias mínimas entre las partes que integren una estación de Gas L.P., deben medirse 
en forma radial y son las que se indican en la tabla de distancias mínimas.  
 
  
TABLA DE DISTANCIAS MÍNIMAS EN METROS  
 
Autoabastecimiento Estación de servicio comer cial 
 
Hasta 5000 l 5001 a 25000 l > 25000 l Hasta 5000 l 5001 a 25000 l > 25000 l  Página 95 de 135 
  
De recipiente de Almacenam. a: (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (3)  
 
Otro recip. Almac. 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 (a) 1.5 1.5 1.0 1.0 1.5 no 1.5 (a)  1.5 
 
Límite del predio de la Est. 3 2 1.5 7.0 7.0 2.0 15.0 2.5 3.0 3.0 1.5 7.0 --- 2.5 15.0 2.5  
 
Oficinas y Bodegas 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0 3.0 7.0 3.0 3.0 3.0 3.0 7.0 no 3.0 7.0 3.0  
 
Zona de protección TQ 1.5 --- 1.5 1.5 --- 1.5 1.5 1.5 1.5 --- 1.5 1.5 no 1.5 1.5 1.5  
 
Almacen. Product. Combustibles 7.0 7.0 3.0 10.0 10.0 5.0 15.0 7.0 7.0 7.0 3.0 10.0 no 5.0 15.0 7.0  
 
Planta Generadora de Energía Electr. 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 no 
15.0 15.0 15.0  
 
Toma de suministro a unidad es 3.0 --- 2.0 6.0 --- 2.0 6.0 2.0 3.0 --- 2.0 6.0 no 2.0 6.0 2.0  
 
TOMAS SUMINSTRO A  
 
Oficinas, Bodegas 7.5 --- 7.5 7.5 --- 7.5 7.5 7.5 7.5 --- 7.5 7.5 no 7.5 7.5 7.5  
 
Lindero del predio 7.0 --- 7.0 7.0 --- 7.0 7.0 7.0 7.0 --- 7.0 7.0 no 7.0 7.0 7.0  
 
Vías o espuelas de F.C. 15.0 --- 15.0 15.0 --- 15.0 15.0 15.0 15.0 --- 15.0 15.0 no 15.0 15.0 15.0  
 
Unidad Suministro Combustibles Liquidos 6.0 --- 6.0 6.0 --- 6.0 6.0 6.0 6.0 --- 6.0 6.0 No 6.0 6.0 6.0  
 
Almacen. Product. Combustibles 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7. 5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 no 7.5 7.5 7.5  
 
TOMA RECEPCIÓN A  
 
Lindero del predio --- --- --- 6.0 --- 6.0 6.0 6.0 --- no --- 6.0 no 6.0 6.0 6.0  
 
Notas  
 
(1) = Recipientes a intemperie sobre piso No: Indica que no está permitido  
 
(2) = Recipientes a intemperie en azotea  
 
(3) = Recipientes subterráneos o cubiertos por montículo a intemperie sobre piso --- Indica que no 
hay requerimiento de distancia  
 
(a) = La mayor entre 1,5 m y 1/4 de suma de diámetros de los tanques adyacentes.  Página 96 de 135 
  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
59.2.2 Gener alidades. Todas las estaciones de servicio mixtas cumplirán con las normas técnicas 
para instalaciones eléctricas del Código Eléctrico de Costa Rica, o en su defecto lo que establece la 
norma NFPA 30A o similar, y lo establecido en el reglamento para estac iones de servicio, teniendo 
las siguientes consideraciones.  
 
59.2.3 Sistema eléctrico.  
 
59.2.3.1 Todos los elementos del sistema eléctrico, en las zonas de almacenamiento y trasiego y los 
que se encuentren instalados en un radio de 7,5 m como mínimo de ell as, deberán ser a prueba de 
explosión y cumplir con la normativa vigente.  
 
59.2.3.2 La iluminación eléctrica de la estación será obligatoria, y se hará por medio de reflectores 
que estén colocados fuera de la zona de protección de los recipientes y de los lugares de trasiego. 
La iluminación eléctrica de estas zonas podrá hacerse también con focos protegidos con lamparas a 
prueba de explosión.  
 
59.2.3.3 El sistema debe contar dentro de las zonas de almacenamiento y trasiego con sello a prueba 
de explosión en  todas las partes donde existen motores e interruptores.  
 
59.2.3.4 Dentro de los limites de la estación general, en lugar de fácil acceso y fuera de las zonas de 
almacenamiento y trasiego, se debe colocar un interruptor general en lugar de fácil acceso y fuera 
de la zona de almacenamiento y trasiego.  
 
59.2.3.5. Los postes para alumbrado y sus retenidas deben estar protegidos contra daños 
mecánicos.  
 
59.2.4 Señalización.  
 
59.2.4.1. Señales restrictivas  
 
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SR-7 Prohibido cargar gas si hay  
 
personas dentro del vehículo 45x60  
 
59.2.4.2 Señales informativas. Se adicionarán las siguientes.  
 
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SI-12 Instrucciones detalladas para la  Página 97 de 135 
  
operación y recepción de gas  
 
L.P. (ubicada junto a la toma de  
 
recepción de llen ado). 80x100  
 
SI-13 Instrucciones detalladas para la  
 
operación de suministro (ubicada  
 
junto a las tomas de suministro) 80x100  
 
59.2.5 Colores. Los colores que se utilizarán para señalizar los diferentes combustibles y los 
diferentes elementos que integran la estación de servicio serán:  
 
Color Aplicación  
 
Naranja Gasolina regular, registros  
 
Verde Diesel, registros  
 
Lila Gasolina super, registros  
 
Amarillo Tubería de gas L.P., marcaje horizontal y seña - 
 
lización de bordes de islas y jardineras, pro tecto - 
 
res de surtidores.  
 
Negro Rejillas de drenaje, señalización, de bordes de mó - 
 
dulos y jardineras, rotulación en general.  
 
Rojo Señalización de extintores.  
 
Blanco Señalización de extintores.  
 
 
CAPÍTULO X  
 
Estación de Servicio para Aeronaves  
 
 Página 98 de 135 
 Artículo 60. -Además de los requisitos pertinentes y del procedimiento establecido en el presente 
Reglamento para estaciones de servicio, los solicitantes deben aportar lo siguiente:  
 
60.1 Autorización de la DGAC sobre la utilización del terreno e indicació n del plazo por el cual se 
otorga la misma.  
 
60.2 La ubicación de la estación de servicio y fotocopia certificada por Catastro Nacional o Notario 
Publico, del plano catastrado de la propiedad objeto de la solicitud, con la delimitación del área 
destinada a  la estación de servicio.  
 
60.3 Permiso de operación de la DGAC para operar como tal.  
 
 
 
CAPÍTULO XI  
 
Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de Gas L.P para 
Carburación  
 
Artículo 61. -Generalidades. Además de lo dis puesto para estaciones de servicio en el presente 
reglamento, las estaciones de servicio de gas L.P deben observar las siguientes especificaciones 
técnicas mínimas para la construcción, remodelación o ampliación de estaciones que mediante 
instalaciones y e quipos apropiados que se destinen exclusivamente a llenar tanques instalados 
permanentemente en los vehículos de combustión interno que usen el gas para su propulsión, con 
el fin de que opere dentro de las máximas condiciones de seguridad y funcionalidad p reservando la 
integridad del ambiente.  
 
Para efectos del presente reglamento las estaciones de carburación no se considerarán como 
plantas de almacenamiento y llenado de GLP, sino como una instalación independiente.  
 
  
 
Artículo 62. -Definiciones. Para efec tos del presente capítulo se utilizarán los siguientes términos:  
 
62.1 Accesorios. Todos los elementos necesarios para manejar, medir y dar seguridad en una 
estación de Gas L.P.  
 
62.2 Área de llenado. Área de 2,50 metros de ancho y de 2,0 metros de longitud, claramente 
demarcada en el terreno, para estacionar el vehículo autorizado, de modo que la válvula de llenado 
del tanque del vehículo que dentro de esa zona, de preferencia en el centro de ella.  
 
62.3 Estación de servicio de G.L.P. Establecimient o autorizado para vender Gas L.P., este último para 
ser vendido directamente a vehículos especialmente adaptados para operar con éste combustible, 
así como la venta de aceites y otros servicios complementarios autorizados.  Página 99 de 135 
  
62.4 Componentes de una Estación  integral de G.L.P. Unidad integral consistente en tanque, bomba, 
medidores y puntos de conexión para tomas de recepción y suministro, más los accesorios de 
conexión, construida de fábrica. Una vez instalada, deberá cumplir con las distancias definidas en el 
presente reglamento.  
 
62.6 Gas licuado de petróleo (G.L. P). Se entiende por gas licuado de petróleo, o gas L.P., el 
combustible que se almacena, transporta y suministra a presión, en estado líquido, en cuya 
composición química predominan los hidrocarbu ros butano y propano o sus mezclas.  
 
62.7 Isleta. Plataforma de concreto donde se instalan las tomas de suministro a los recipientes de 
los vehículos, ubicada dentro de la zona de seguridad; sobre ella se coloca el surtidor de GLP, 
debidamente protegido co ntra un eventual impacto de vehículos.  
 
62.8 Recipientes de almacenamiento de G.L.P. Recipientes usados para contener gas L.P., de sección 
cilíndrica y cabezas toriesféricas, semiesféricas o semielipsoidales, con una resistencia de presión 
de trabajo de 1, 76 MPa a una temperatura de 55ºC., y con un espesor mínimo de la placa del cuerpo 
y cabeza de 4,45 mm.  
 
62.9 Recipientes para vehículos con motores a gas L.P. Deposito destinado a contener gas licuado 
de petróleo, para su utilización en un vehículo auto mo tor, el cual debera ser inamovible mediante 
sujeción al chasis o a la carrocería del vehículo.  
 
62.10 Surtidor Unidad destinada a suministrar gas licuado de petróleo, GLP, a los tanques de 
almacenamiento de los vehículos.  
 
62.11 Toma de recepción o de llen ado. Es el segmento de la tubería de llenado destinado a conectar 
con los accesorios del vehículo suministrador. Para efectos de este reglamento la toma de recepción 
consta de todos los accesorios entre el extremo libre de la tubería de llenado y la primer a válvula 
de cierre manual.  
 
62.12 Tubería de trasiego. Es aquella destinada a conducir el gas entre los diferentes componentes 
de la Estación.  
 
62.13 Tubería de suministro. Aquella destinada a conducir el gas hacia los recipientes montados en 
los vehículo s que lo usan como combustible.  
 
62.14 Toma de suministro. Es el segmento de la tubería de suministro destinado a conectar con el 
vehículo que usa gas L.P. como combustible. Para efectos de este reglamento, la toma va desde la 
última válvula de cierre manu al antes del marco de soporte, hasta la punta del conector terminal.  
 
62.15 Tubería de llenado. Es el segmento de la instalación de una estación de gas destinado a 
transferir gas L.P. del vehículo suministrador al recipiente de almacenamiento.  
 Página 100 de 135 
 62.16 Zona de Seguridad. Volumen teórico, cuya base debe estar claramente demarcada en el 
terreno y queda determinada por un radio con centro ubicado sobre cualquier punto del perímetro 
del área de llenado, y a 3 metros de altura.  
 
 
Artículo 63. —Obra Arquitectónica. Conforme con lo establecido para las estaciones de servicio, este 
artículo cubre los requerimientos que se deben adicionar para el diseño y construcción de una 
estación de servicio de gas L.P. y determina el empleo de los materiales para los diferentes 
elementos que la conforman, los cuales estarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
los manuales y reglamentos de construí -ción correspondientes. De acuerdo a su capacidad de 
almacenamiento de gas L.P., las estaciones se clasifican en:  
 
a)         Con capacidad de almacenamiento hasta 5 000 litros de agua.  
b)         Con capacidad entre 5 001 y 25 000 litros de agua.  
c)         Con capacidad mayor a 25 000 litros de agua.  
 
63.1.2     Desarrollo del proyecto. Se aplicará todo lo establecido en el d esarrollo del proyecto de las 
estaciones de servicio con las salvedades que se indican:  
 
63.1.3     Lineamientos: La estación de GLP tendrá un frente mínimo de 28 metros y la superficie 
total de la estación estará definida por la superficie limitada por la s distancias mínimas de seguridad 
que se indican en el presente capitulo, medidas en forma radial y en función de la clasificación 
definida en el inciso 64. Dichas distancias definirán los requerimientos de funcionalidad, operación 
y seguridad establecidas  en estas especificaciones técnicas, tomando en consideración la ubicación 
de los distintos elementos dentro del conjunto y la relación que guarda cada uno de ellos con el 
resto de las instalaciones. (ver ilustración 64.1)  
 
63.2.  Del Terreno:  
 
Accesos y S alidas: El acceso a la estación de servicio debe ser por una vía pública con un derecho de 
vía igual o mayor a 14 metros de ancho y con un ancho de superficie de rodamiento no menor de 
nueve metros. El ancho mínimo de los accesos de entrada o salida de los  vehículos será de 11 
metros, su ancho máximo será de 16 m, y su separación no será menor de 3 metros. La separación 
mínima de las colindancias laterales será de 1,5 metros. Esta separación estará delimitada por un 
murete o jardinera de hormigón de 20 cm d e ancho y 25 cm de alto como mínimo, deslindando la 
propiedad privada de la vía pública, pintada de color amarillo.  
 
63.3   Zona de recipientes de almacenamiento tipo intemperie. Debe quedar delimitada como 
mínimo, por un murete de concreto armado con una altura de 60 cm y un espesor de 20 cm. Cuando 
se instalan recipientes tipo intemperie, la zona donde se ubiquen deberá tener piso de concreto y 
contar con un desnivel que permita el desalojo de las aguas pluviales.  
 
63.4   No deben existir talleres en las áreas de almacenamiento y trasiego.  
 Página 101 de 135 
 63.5   Isla de Abastecimiento.  
 
Tipos de islas.  
 
63.5.1        Queda prohibida cualquier otra disposición en las islas de abastecimiento diferentes a las 
descritas en el presente reglamento. Salvo casos excepcionales, s erá necesario presentar 
previamente la solicitud por escrito a la DGTCC. Se permitirán islas en forma de hueso o con ambos 
extremos redondeados. No se permite que sus extremos tengan ángulo.  
 
63.5.2       Equipo contra incendio a ubicarse en:  
 
63.5.3       Zona de abastecimiento.  
 
63.5.4       Zona de almacenamiento.  
 
63.5.5       Cuarto de máquinas.  
 
63.5.6       Edificio de oficinas.  
 
63.5.7       Especificaciones para equipo de Gas L.P.  
 
Las especificaciones del equipo, tuberías y accesorios que se utili cen para el almacenamiento y 
manejo de gas L.P., deberán cumplir con las Normas Oficiales correspondientes en vigencia. En 
ausencia de Normas Oficiales, el Ministerio del Ambiente y Energía previa solicitud y valoración 
autorizará el uso de equipo, tubería s y accesorios para almacenar y distribuir el gas L.P., ya sean de 
fabricación nacional o extranjera cuyas especificaciones de fabricación y características cumplan con 
la normativa internacional.  
 
Los acoplamientos y conexiones de las mangueras deberán re sistir una presión no menor a 13,78 
Mpa (140,6kg/cm2).  
 
 
 
Artículo 64. Recipientes de Almacenamiento.  
 
64.1.2 Características generales de instalación de gas L.P:  
 
64.1.3 Se podrá instalar recipientes tipo superficiales, subterrá -neos, según los resultados  del 
estudio de suelos. Los recipientes subterráneos deberán contar con protección catódica.  
 
64.1.4 No está permitido el abastecimiento a vehículos que utilizan GLP como carburante, dentro 
de plantas de llenado de GLP, o en calles públicas mediante el uso  de camiones de reparto de GLP a 
granel tipo cisterna, conocidos como autotanques o pipas.  
 Página 102 de 135 
 64.1.5 No se permitirá el uso de tanques modificados.  
 
64.1.6 Los recipientes de almacenamiento de Gas L.P. deben instalarse a las distancias mínimas 
indicadas en este capítulo y con su respectiva conexión a tierra.  
 
64.1.7 Cuando los recipientes para almacenar Gas L.P. se encuentren interconectados en su fase 
líquida deberán quedar nivelados en sus domos.  
 
64.1.8 Si antes o durante la maniobra de la instalación de un recipiente de almacenamiento se le 
causan daños que afecten su integridad se deben efectuar pruebas para comprobar o verificar su 
condición.  
 
64.1.9 Todas las entradas y salidas para líquido y vapores de los recipientes deben protegerse con 
válvulas de exceso de flujo o válvulas de no -retroceso, dependiendo de la función a desarrollar 
excepto las de seguridad, manómetro y de máximo llenado.  
 
64.1.10 No se debe soldar al cuerpo de los recipientes de almacenamiento ningún aditamento 
adicional a los origina les de fábrica.  
 
64.1.11 Los medios coples para drenaje del recipiente siempre deben estar provistos de válvulas de 
exceso de gasto de corte manual y tapón.  
 
64.1.12 Las válvulas de seguridad de los recipientes de almacenamiento con capacidad superior a 5 
000 litros, deben tener tubos de desfogue con una longitud mínima de 1,5 m y contar con 
protectores fácilmente removibles con diámetro igual o superior el de la válvula.  
 
64.1.13 Las válvulas de seguridad instaladas en los recipientes deberán ser del tipo y capacidad 
indicada en el presente reglamento, de acuerdo al recipiente.  
 
64.5 Recipientes de tipo superficial. Se aplicarán los siguientes requerimientos de diseño:  
 
64.5.1 Los recipientes se instalarán sobre dos bases de sustentación, construidas con ma teriales 
incombustibles, a una altura que permita la fácil operación y mantenimiento de sus válvulas, de 
acuerdo a la siguiente tabla:  
 
Altura mínima del fondo del tanque  
 
Capacidad en litros agua al piso terminado, m  
 
Hasta 5 000 1.00 (Autoabasto)  
 
Superi or a 5 0001 1.50  
 Página 103 de 135 
 64.5.2 Para los recipientes de capacidad superior a 50 000 litros, la placa de apoyo del recipiente 
deberá apoyar en las bases de sustentación.  
 
64.5.3 El diseño y construcción de las bases de sustentación deberán ajustarse a las especificaciones 
del reglamento de construcción de la entidad correspondiente.  
 
64.5.4 Para facilitar la lectura de los instrumentos de medición de los tanques de almacenamiento, 
se debe contar con una escalerilla fija de material incombustible.  
 
64.5.5 Lo s tanques de almacenamiento deben contar con escalera de material incombustible, 
instalada permanentemente para el fácil y seguro acceso a la parte superior de éstos, terminada en 
plataforma de operación Para los recipientes de 5 000 litros o menores, esta  puede ser la misma del 
inciso anterior sin plataforma.  
 
64.5.6 Los recipientes tipo superficial deberá tener salida para gas liquido en la parte inferior de 
estos, con válvula de exceso de gasto y válvula de cierre.  
 
64.5.7 La ubicación de los recipientes  o de los sistemas se hará en áreas libres de construcciones o 
en áreas ventiladas y a la intemperie.  
 
64.5.8 Los linderos del área del tanque deberán circundarse con muretes que permitan la adecuada 
ventilación a bien en puntos, opuestos y acceso restring ido al personal no autorizado.  
 
64.5.9 Deberá contarse con bitácora en la que conste el mantenimiento e inspecciones que se le 
proporcionen a los recipientes, accesorios e instalaciones.  
 
64.6 Recipientes subterráneos. Se aplicarán los siguientes requerimi en-tos de diseño:  
 
64.6.1 Los recipientes deberán ser diseñados, construídos y certificados ­para servicio subterráneo.  
 
64.6.2 El recipiente subterráneo debe instalarse dentro de una fosa.  
 
64.6.3 En caso de ser necesario, esta fosa estará forrada en toda s sus caras menos la superior y la 
interior por muros de concreto. Deberá existir una distancia de por lo menos 1m entre el tanque y 
los muros.  
 
64.6.4 El sitio que se elija para la fosa debe estar fuera del paso de vehículos, evitándose tránsito 
sobre el tanque por medio de postes, topes o bordes de dimensiones adecuadas, construi -dos en 
concreto armado o acero estructural.  
 
64.6.5 No deberán instalarse recipientes subterráneos sobre accidentes del terreno tal, como 
cuevas, cavidades, tiros o galerías de m inas, etc., donde se pudiera acumular algún derrame.  
 Página 104 de 135 
 64.6.6 En caso de contar la instalación con más de un recipiente subterráneo, deberán instalarse 
éstos con una separación mínima de 1 m entre recipientes.  
 
64.6.7 No existirán ductos, drenajes u otras canalizaciones ajenas a la instalación de gas, a una 
distancia de por lo menos 1,5 m alrededor de la fosa.  
 
64.6.8 La parte superior del domo deberá localizarse cuando menos a 20 cm abajo del nivel de piso 
terminado, la cubierta de accesorios de control de berá ser fácilmente accesible desde el exterior, y 
deberá estar protegida con una tapa de registro a una altura mínima de 10 cm sobre el nivel de piso 
terminado.  
 
64.6.9 El fondo de la fosa deberá apisonarse, nivelarse y cubrirse con una capa de grava y ot ra de 
arena, ambas de un espesor mínimo de 15 cm. En caso de requerirse, debido a niveles freáticos, 
deberá construirse losa impermeable en el fondo.  
 
64.6.10 El recipiente se fijará por medio de anclajes, utilizando cinchos o cadenas. Las vigas se 
apoyará n sobre la capa de arena arriba descrita.  
 
64.6.11 El sitio en que el cincho o cadena abrace el recipiente se protegerá por medio de hule o 
material similar, de 2 cm de espesor mínimo, para evitar daño al recubrimiento anticorrosivo del 
recipiente Cada cin cho o cadena contará con un templador.  
 
64.6.12 Cualquier daño al recipiente o su recubrimiento, causado durante la instalación, deberá ser 
evaluado y repararse antes de cubrir el recipiente.  
 
64.6.13 Deberá probarse la hermeticidad de tubería y conexiones  de todo el conjunto antes de 
cubrir con arena, de acuerdo con lo estipulado en el presente reglamento.  
 
64.6.14 El relleno de la fosa se hará con arena libre de sales corrosivas (arena de río, arena sílica, en 
capas de 30 cm) hasta 15 cm sobre el domo del  cuerpo cilíndrico, y a partir de ahí hasta el nivel de 
piso terminando con grava.  
 
64.6.15 Cada cinco años se retirará de la losa el recipiente, se le efectuará inspección visual, y en su 
caso, pruebas complementarias. En caso de ser apto para continuar e n servicio, se efectuará cambio 
de válvulas y de recubrimiento al recipiente.  
 
64.6.16 Se deberá verificar la necesidad de instalar protección catódica a los recipientes 
subterráneos, adicional al recubrimiento anticorrosivo, así como los puntos en que se requiera 
instalar acoples aislantes. Esta protección deberá revisarse anualmente.  
 
64.6.17 Si se opta por usar protección catódica por corriente impresa, la instalación eléctrica antes 
del rectificador deberá ser a prueba de explosión, si se instala a dist ancia menor de la indicada para 
tomas de suministro.  
 Página 105 de 135 
 64.6.18 En todas las estaciones deberá impedirse el acceso de personal no autorizado a la zona de 
almacenamiento de la estación. Esta restricción deberá hacerse por medio de una barda de malla 
tipo cicl ón, como mínimo.  
 
64.6.19 Las tomas de suministro de la estación deberán quedar protegidas para evitar su operación 
cuando no estén en servicio.  
 
64.7 Tuberías para gas L.P.  
 
64.7.1 Generalidades. Contempla las especificaciones técnicas para proyectar e instalar los 
diferentes sistemas de tubería rígida que servirán para la conducción de gas, de vapores y venteos, 
interconectando los surtidores, tanques de almace -namiento y demás equipo relativo al manejo de 
combus -tibles en la estación de servicio. Se re spetará lo establecido para tuberías en las estaciones 
de servicio. En las siguientes secciones se establece la regulación para las tuberías para G.L.P.  
 
64.7.2 Tuberías y accesorios para gas L.P. El sistema debe quedar integrado en su totalidad con 
tuberí as rígidas, contando con flexibles para la presión de trabajo requerida.  
 
64.7.3 Las tuberías roscadas que se instalen en una estación de Gas L.P., deben ser de acero al 
carbono cédula 80 sin costura. Las conexiones que se utilicen deberán soportar una pre sión de 13,74 
MPa (140 kg/cm2) como mínimo, debiéndose efectuar el empaque con selladores que no sean 
afectados por el Gas L.P.  
 
64.7.4 Si se utiliza tubería soldada, deberá ser de acero al carbono cédula 40 ésta, deberá ser sin 
costura. Las conexiones sol dables que se utilicen deberán ser para tubería cédula 40 y soportar una 
presión de 6,85 MPa (70 kg/cm2) como mínimo.  
 
64.7.5 Las soldaduras en las tuberías deben inspeccionarse por personal calificado conforme a los 
siguientes criterios:  
 
64.7.6 Se inspec cionarán las soldaduras efectuadas por cada soldador.  
 
64.7.7 Se rendirá informe por escrito para las tuberías de diámetro mayor a 7,6 cm nominal.  
 
64.7.8 En su caso, el radiografiado se aprobará de acuerdo al código ASME calificación de soldadura 
sección IX. 
 
64.7.9 Las tuberías del sistema deben instalarse sobre el nivel del piso terminado o dentro de 
canaletas de concreto con rejillas metálicas, ya sea sostenidas por muretes de concreto o soportes 
metálicos, pero en todos los casos debe protegerse contra  la corrosión la parte que haga contacto 
con dicho soporte.  
 
64.7.10 No se permitirá la instalación de tuberías de gas L.P. ocultas subterráneas.  
 Página 106 de 135 
 64.7.11 Una vez terminado el sistema de tuberías se debe efectuar una prueba de hermeticidad 
neumática con ai re o con gas inerte a una presión de 0.98 MPa (10 kg/cm2) o hidrostática a una 
presión de 1,176 MPa (12 kg/cm2) por un tiempo mínimo de 30 minutos.  
 
64.7.12 En los tramos de tubería rígida o flexible, en que puede quedar atrapado el gas líquido 
deberá colo carse dos válvulas de alivio hidrostático con presión máxima de apertura de 2,81 MPa 
(27,5 kg/cm2) protegida contra intemperismo y evitando que su desfogue quede dirigido a los 
recipientes de almacenamiento y a la zona de suministro.  
 
64.7.13 Todas las vál vulas de exceso de flujo o de no - retroceso deberán instalarse con una válvula 
de corte manual.  
 
64.7.14 Deberán instalarse válvulas automáticas de retorno en los sistemas de bombeo.  
 
64.8 Medidores de suministro.  
 
64.8.1 Los medidores de suministro serán obligatorios para las estaciones de servicio al público. Los 
medidores deberán validarse con la periodicidad marcada por el MEIC.  
 
64.8.2 Los medidores deberán estar protegidos contra daños mecánicos, por medio de protectores 
tales como banquetas, topes o muretes de concreto de dimensiones adecuadas.  
 
64.8.3 Los medidores deberán estar instalados en un área con piso de concreto, con la pendiente 
adecuada para el desalojo de las aguas pluviales.  
 
64.8.4 En caso de utilizarse medidores, éstos contarán con un cobertizo de protección contra la 
lluvia, este deberá estar construido con materiales incombustibles y contar con una ventilación 
adecuada.  
 
64.8.5 Para las estaciones de capacidad mayor a 5 000 litros o con más de 2 tomas de suministro, 
los medidores debe rán estar instalados dentro de una isleta de suministro, protegidos mediante la 
banqueta de la isleta y con topes o pilones de concreto.  
 
64.8.6 Las islas serán de dimensiones adecuadas a la operación de suministro. Para estas islas 
aplicarán las distancia s mencionadas en este Reglamento.  
 
64.8.7 Antes de cada medidor de suministro debe instalarse una válvula manual de cierre o después 
de la válvula diferencial debe instalarse una válvula de relevo de presión hidrostática adecuada.  
 
 
 
Artículo 65. -Maquinari a. Las bombas y compresoras para hacer el trasiego de gas deben anclarse 
sobre bases de concreto o metálicas sobe nivel de piso terminado y deben contar con conexión a 
tierra.  Página 107 de 135 
  
65.1 En el caso de estaciones de autoabasto con capacidad hasta 5 000 litros de  agua, se utilizará 
bomba con capacidad suficiente para el trasiego hacia la toma de suministro.  
 
65.1.1 En todas las estaciones se recomienda contar con un operador por cada toma de suministro.  
 
65.1.2 La maquinaria deberá protegerse contra los deterioros  accidentales por personas y vehículos, 
mediante zonas de protección.  
 
65.1.3 Podrá instalarse un cobertizo de protección contra la lluvia en el área de bombeo, éste deberá 
estar construido con materiales incombustibles y contar con una ventilación adecuada.  
 
Tomas de recepción y suministro:  
 
65.1.4 Las tomas del llenado y suministro deben instalarse a la intemperie.  
 
65.1.5 Todas las tomas de recepción deberán contar con válvulas de alivio de presión o hidrostáticas 
para evitar la sobrepresión.  
 
65.1.6 Para recipientes con capacidades mayores a 5 000 litros, y para todos los subterráneos, se 
deberá utilizar toma remota, al limite de la zona de protección. Lo mismo aplica si la altura del 
recipiente respecto al nivel del piso es superior a 1 m.  
 
65.1. 7 Las tuberías de llenado roscadas ­deberán ser de acero al carbono cédula 80 con conexiones 
para 13,9MPa (140,6 kg/cm2).  
 
Si son soldables, deberán ser cédula 40 con conexiones de resistencia equivalente.  
 
65.1.8 Las tomas de llenado para recipiente menor es a 5 000 litros deberán contar como mínimo 
con:  
 
65.1.8.1 Válvula de control manual, para una presión de trabajo de 2,75MPa (28 kg/cm2), antes del 
acoplador con cuerda ACME al recipiente.  
 
65.1.8.2 En la boca de toma, una válvula de no - retroceso doble, con cuerda ACME para recibir el 
acoplador del autotanque seguida de válvula de acción manual.  
 
65.1.8.3 Válvula de relevo de presión, cuyo ajuste deberá de ser de 1,72MPa (17,56 kg/cm2), 
localizada en el punto mas alto del recorrido entre las dos válvulas de acción manual.  
 
65.1.8.4 Las tomas de las tuberías de recepción para estaciones con capacidad superior a 5 000 litros 
agua deberán estar firmemente sujetas en marcos de concreto o acero estructural, de manera que 
la tubería entre el marco y el recipient e permanezca en su lugar y operativa, en caso de moverse el 
vehículo estando la manguera conectada.  Página 108 de 135 
  
65.1.8.5 Para todas las estaciones con capacidad entre 5 001 y 25 000 litros las tuberías de llenado 
deberán contar con los siguientes accesorios del recip iente:  
 
65.1.8.6 Válvula de control manual, para una presión de trabajo de 2,75MPa (28 kg/cm2), 
inmediatamente después de la válvula de no - retroceso del recipiente.  
 
65.1.8.7 Válvulas de cierre manual para una presión de trabajo de 2,75MPa (28 kg/cm2) antes del 
acoplador ACME de bronce de la boca de recepción.  
 
Marco de soporte para la toma en concreto armado o acero estructural anclado firmemente al 
terreno, y con una resistencia superior al punto de fractura del inciso siguiente.  
 
65.1.8.8 Acople o ad aptador ACME, con punto de ruptura inmediatamente junto al soporte, hacia 
el lado de la conexión del vehículo de suministro.  
 
65.1.8.9 Entre el marco de soporte y el recipiente de almacenamiento, una válvula de no - retroceso 
seguida de una de acción manual . Este conjunto deberá mantenerse en su lugar y operativo en caso 
de ruptura de la manguera.  
 
65.1.8.10 Válvulas de relevo hidrostático entre las dos válvulas de acción manual. El desfogue de 
ésta deberá estar orientado de manera de no incidir sobre el rec ipiente suministrador, el recipiente 
de almacenamiento, ni los vehículos a los que se suministre. Su colocación deberá hacerse de 
manera que desfogue hasta una altura tal que permita la rápida dispersión de la descarga.  
 
65.1.8.12 La conexión de manguera p ara toma y la posición del vehículo que se cargue o descargue 
debe ser proyectada para que la manguera siempre esté libre de dobleces bruscos.  
 
65.1.8.13 Deberán instalarse soportes para que las mangue -ras de suministro se encuentren 
resguardadas contra da ños mecánicos durante el tiempo que no estén en operación.  
 
65.1.8.14 En cada toma de recepción y suministro debe contarse con medios para conectar los 
vehículos a tierra, independiente de los recipientes.  
 
65.1.8.15 La zona de toma de recepción deberá est ar restringida para el personal no autorizado y el 
público usuario.  
 
65.1.8.16 Esta restricción a la zona de toma de recepción, deberá hacerse por medio una malla tipo 
ciclón como mínimo.  
 
65.1.8.17 Las tuberías de llenado para recipientes mayores a 25 000  litros deberán apegarse a la 
NOM -EM-01-SCFI  
 
Distancias radiales mínimas  Página 109 de 135 
  
65.2 Las distancias mínimas entre las partes que integren una estación de Gas L.P., deben medirse 
en forma radial desde los puntos más cercanos a los elementos involucrados, los cua les se indican 
en la tabla de distancias mínimas.  
 
TABLA DE DISTANCIAS MÍNIMAS EN METROS  
 
ESTACIÓN DE SERVICIO COMERCIAL  
 
Hasta 5000 5001 a 25000 > 25000 l  
 
De recipiente de Almacenam. a: (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (3)  
 
Otro recip. Almac. 1.5 1.0 1.0 1.5 no 1.5 (a) 1.5  
 
Límite del predio de la Est. 3.0 3.0 1.5 7.0 --- 2.5 15.0 2.5  
 
Oficinas y Bodegas 3.0 3.0 3.0 7.0 no 3.0 7.0 3.0  
 
Zona de protección 1.5 --- 1.5 1.5 no 1.5 1.5 1.5  
 
Almacen. Product. Combustibles 7.0 7.0 3.0 10.0 no 5.0 15.0 7.0  
 
Planta Gen eradora de Energía Electr. 15.0 15.0 15.0 15.0 no 15.0 15.0 15.0  
 
Zona de Seguridad 3.0 --- 2.0 6.0 no 2.0 6.0 2.0  
 
ZONA DE SEGURIDAD A  
 
Oficinas, Bodegas 7.5 --- 7.5 7.5 no 7.5 7.5 7.5  
 
Lindero del predio 7.0 --- 7.0 7.0 no 7.0 7.0 7.0  
 
Vías o espuelas de  F.C. 15.0 --- 15.0 15.0 no 15.0 15.0 15.0  
 
Almacen. y Depos. Product. Combustibles 7.5 7.5 7.5 7.5 no 7.5 7.5 7.5  
 
TOMA RECEPCIÓN A  
 
Lindero del predio --- no --- 6.0 no 6.0 6.0 6.0  
 
Notas  
 
(1) = Recipientes a intemperie sobre piso  Página 110 de 135 
  
(2) = Recipientes a in temperie en azotea  
 
(3) = Recipientes Subterráneos  
 
(4) = Para tanques de Autoconsumo rige lo normado en el capitulo de Estaciones Mixtas  
 
(a) = La mayor entre 1,5 metros y 1/4 de la suma del diámetros de los tanques adyacentes.  
 
No = Indica que no está permitido  
 
--- = Indica que no hay requerimientos de distancias.  
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
65.2.1 Generalidades. Todas las estaciones de servicio cumplirán con las normas técnicas para 
instalaciones eléctricas del Código Eléctrico de Costa Rica, la norma NFP A30A o el NEC Cap.V., y lo 
establecido en el presente reglamento para estaciones de servicio, teniendo las siguientes 
consideraciones.  
 
65.2.2 Sistema eléctrico.  
 
65.2.3 Todos los elementos del sistema eléctrico, en las zonas de almacenamiento, trasiego y los 
que se encuentren instalados en un radio de 7,5 m como mínimo de ellas, deberán contar con sellos 
eléctricos a prueba de explosión y cumplir con la normativa vigente.  
 
65.2.3.4 La iluminación eléctrica de la estación será obligatoria, y se hará por med io de reflectores 
que estén colocados fuera de la zona de protección de los recipientes y de los lugares de trasiego. 
La iluminación eléctrica de estas zonas podrá hacerse también con focos protegidos con lamparas a 
prueba de explosión.  
 
65.2.3.5 El sistem a debe contar dentro de las zonas de almacenamiento y trasiego con sello a prueba 
de explosión en todas las partes donde existen motores e interruptores.  
 
65.2.3.6 Dentro de los limites de la estación general, en lugar de fácil acceso y fuera de las zonas de 
almacenamiento y trasiego, se debe colocar un interruptor general en lugar de fácil acceso y fuera 
de la zona de almacenamiento y trasiego.  
 
65.2.3.7. Los postes para alumbrado y sus acometidas deben estar protegidos contra daños 
mecánicos.  
 
65.2.4 Seña lización.  
 
65.2.4.1 Señales restrictivas  Página 111 de 135 
  
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SR-7 Prohibido cargar gas si hay perso - 
 
nas dentro del vehículo 45x60  
 
65.2.4.2 Señales informativas. Se adicionarán las siguientes.  
 
Clave Texto Dimensión (cm)  
 
SI-12 Instrucciones detalladas para la  
 
operación y recepción de gas L.P.  
 
(ubicada junto a la toma de recep - 
 
ción de llenado). 80x100  
 
SI-13 Instrucciones detalladas para la  
 
operación de suministro (ubicada  
 
junto a las tomas de suministro). 80x100  
 
65.2.5 Colores. Los col ores que se utilizarán para señalizar los diferentes combustibles y los 
diferentes elementos que integran la estación de servicio serán:  
 
Color Aplicación  
 
Amarillo Tubería de gas L.P., marcaje horizontal y señal ización de bordes de islas y jardineras, 
protectores de surtidores.  
 
Negro Rejillas de drenaje, señalización, de bordes de  módulos y jardineras, rotulación en general.  
 
Rojo Señalización de extintores.  
 
Blanco Señalización de extintores.  
 
65.2.6 Medidas de Seguridad.  
 
65.2.7 Sistema de protección  por medio de extintores. La determinación de la cantidad de extintores 
necesarios en las áreas que se describen a continuación se hará siguiendo el procedimiento de 
cálculo de unidades de riesgo "UR" y los factores que se anotan.  Página 112 de 135 
  
Área Riesgo Factor  
 
Alma cenamiento Grave 0.3  
 
Bombas Grave 0.3  
 
Compresores Grave 0.3  
 
Tomas de recepción Grave 0.3  
 
Tomas de suministro Grave 0.3  
 
A carburación  
 
Bodega de almacenes Moderado 0.2  
 
Oficinas Moderado 0.2  
 
Servicios sanitarios Leve 0.1  
 
Caseta de vigilancia Leve 0.1  
 
Tablero eléctrico Moderado 0.2  
 
Plantas de fuerza Moderado 0.2  
 
65.2.8 Las unidades de riesgo existentes se determinan multiplicando la superficie en m2 de cubierta 
de cada una de las áreas anotadas con el factor correspondiente. Para los casos en que do s o más 
instalaciones ocupen una superficie común, esta será considerada como una sola y se utilizara el 
factor de mayor riesgo.  
 
65.2.9 La determinación de la cantidad de extintores requeridas en cada una de las áreas 
mencionadas se hará aplicando la tabl a de unidades de capacidad de extinción anexa.  
 
Unidades de Extinción  
 
Fuego Fuego  
 
Capacidad Tipo Tipo  
 
Tipo de Extintor Nominal kg. A B : C  
 
Polvo químico seco 9,08 20  Página 113 de 135 
  
Base de bicarbonato de 13,62 20  
 
Sodio 50,00 80  
 
68,00 80  
 
159,00 80  
 
Polvo químico seco 9,08 40  
 
BC base de bicarbonato 13,62 60  
 
de potasio 50,00 160  
 
68,00 160  
 
159,00 160  
 
Polvo químico seco 13,62 60 40  
 
ABC base fosfato 50,00 20 120  
 
Monoamónico 68,00 20 120  
 
159,00 30 120  
 
Bióxido de carbono 3,08 10  
 
23,00 15  
 
34,00 20  
 
45,00 30  
 
Los extintores deben ser de polvo químico seco del tipo ABC, a excepción de los que se requieran 
en los tableros de control eléctrico, los que podrán ser de bióxido de carbono (CO2).  
 
65.2.10 La capacidad mínima de los extintores será de 9 kg.  
 
65.2.11 En la instalación de los extintores se debe cumplir con lo siguiente:  
 
65.2.12 Colocado a una distancia no mayor de 20 m de separación ente uno y otro.  
 Página 114 de 135 
 65.2.13 Ubicado a una altura máxima de 1,50 m y mínima de 1,30 m medidas del piso a la parte más 
alta del extintor.  
 
65.2.14 Sujetarse en tal forma, que se puedan descolgar fácilmente para ser usados.  
 
65.2.15 Colocarse en sitios visibles, y de fácil acceso y conservarse sin obstáculos, señalarse donde 
está colocado de acuerdo con la simbología respectiva.  
 
65.2.16 Estar sujetos a mantenimiento llevando registro con la siguiente información fecha de 
adquisición, inspección, revisión de cargas y pruebas hidrostática.  
 
65.2.17 La estación deberá contar con un sistema de alarma par caso de incendio, mediante el cu al 
se avise en forma efectiva y oportuna a todo el personal de la iniciación de una emergencia.  
 
  
CAPÍTULO XII  
 
Requisitos Específicos para las Instalaciones de Tanques  
 
de Almacenamiento de Combustible Industrial (Autoconsumo)  
 
Artículo 66. -Las personas físicas o jurídicas que deseen instalar un tanque de autoconsumo deben 
cumplir con la presentación de la solicitud dispuesta en el presente reglamento. En caso de que el 
tanque de autoconsumo sea para uso de flota vehicular (transporte público) deberá pres entar EIA, 
si el almacenamiento supera los 20 000 galones. Si la solicitud reúne los requisitos la DGTCC realizará 
una inspección al terreno para determinar si el mismo cumple con la normativa vigente, 
comunicando al interesado lo pertinente en un plazo qu e no puede exceder os treinta días.  
 
 
Artículo 67. -Las personas físicas o jurídicas exceptuando RECOPE, S. A., podrán almacenar y disponer 
combustible únicamente en la ejecución de las actividades de sus empresas, bajo las condiciones 
que se indican en el presente Reglamento, en ningún caso se autoriza que las mismas vendan o 
suministren combustibles a terceros.  
 
  
Artículo 68. -La autorización de funcionamiento de estas instalaciones se emitirá con una vigencia 
de tres años renovables hasta completar la vid a útil del tanque, previa verificación de que las 
instalaciones cumplen con las condiciones óptimas de mantenimiento y operación.  
 
 
Artículo 69. -PLANOS.  
 Página 115 de 135 
 69.1 Plano de conjunto de edificaciones, tanques, tuberías, áreas de trasiego y suministro, ubicación 
y plano de diseño del tanque y tuberías, firmado por un Ingeniero o Arquitecto, conforme con lo 
estipulado en las Especificaciones Técnicas para estaciones de servicio.  
 
69.2 Los planos constructivos deben contener el siguiente detalle:  
 
· Instalación del tanque  
 
· Instalación de tuberías y válvulas  
 
· Dique de contención y su malla perimetral  
 
· Accesorios para el control de derrames  
 
· Válvulas de bola, check y antisifón  
 
· Zona de manejo de combustibles con superficies impermeables  
 
· Canal recolector de  derrames  
 
· Trampa de aguas oleaginosas  
 
· Sistema eléctrico entubado y anti - explosión en los 4,50 metros alrededor de bocas de llenado, 
venteo y surtidor, o cualquier prevista para abertura del tanque.  
 
· Retiros de protección según líneas de construcci ón o de zonas protectoras según definición de 
SINAC.  
 
· Señalar si existen servidumbres  
 
· Alineamientos de construcción y de zonas protegidas  
 
· Planta de ubicación señalando posibles localizaciones y distancias de sitios de reunión publica, 
líneas de alt a tensión, líneas de ferrocarril.  
 
· Disparador de Tablero.  
 
69.3 Los tanques podrán ser colocados directamente en la tierra (fosa prevista para ese efecto) o 
colocados en una bóveda de concreto armado totalmente impermeabilizada, manteniendo el 
requisito de doble contención y ajustándose a las disposiciones del Capítulo de Tanques en el 
presente Reglamento. Podrán utilizarse tanques sobre el terreno (superficiales) cuando se ajusten 
a las disposiciones de indicadas en el presente Capítulo.  
 Página 116 de 135 
 69.4 Cuando las  instalaciones sean para tanques subterráneos, la DGTCC verificará las siguientes 
fases de la construcción, para lo cual el responsable de la obra deberá solicitar por escrito la 
inspección respectiva:  
 
· Colocación de tanques dentro de la fosa sin la aren a de relleno en caso de que los tanques sean 
subterráneos.  
 
· Al momento en que las instalaciones se encuentren listas para funcionar, con las pruebas de 
hermeticidad realizadas.  
 
69.4 Tanques Superficiales: Se utilizarán tanques superficiales (no confinad os), atmosféricos de 
pared sencilla o doble, del tipo cilíndrico vertical u horizontal.  
 
69.5 Los tanques podrán ser superficiales únicamente cuando se almacene diesel y bunker.  
 
69.6 Tanques Subterráneos: Los tanques para almacenar los diferentes tipos de  gasolinas, AV -Gas, 
u otro tipo de combustible con alta volatilidad, deberán ser enterrados respetando las normas 
vigentes aplicables.  
 
69.6.1 En casos demostrados de imposibilidad de colocarlos subterráneamente, como zonas con 
riesgo de inundación o terre nos rocosos, deberá presentar un estudio de Mecánica de Suelos, junto 
con un reporte del estudio de onda expansiva y análisis de volatilidad para este tipo de 
almacenamiento y uso de combustibles. En todo caso estos tanques superficiales deberán ser 
instal ados dentro una bóveda formada por muros de contención, manteniendo el requisito de doble 
contención.  
 
69.6.2 Características generales de los tanques.  
 
69.6.3 La capacidad nominal mínima para tanques de almacena -miento superficiales será de 1 000 
litros y  la máxima de 50 000 litros.  
 
69.6.4 Tanques horizontales. La fabricación y dimensionamiento de tanques horizontales deben 
resistir la exposición a fuego por dos horas como mínimo. Como referencia se tiene lo indicado en 
el estándar UL 142 y UL 2085; que e stablecen los límites máximos de temperatura expuesto a fuego 
por dos horas, así como requerimientos de temperatura interna sometida a 204,44 grados 
centígrados como punto máximo de ignición de la gasolina. Aunado a lo anterior, el UFC certifica las 
mangue ras de flujo, la prueba penetración de proyectil (balística) y la prueba de impacto de 
vehículos pesados. El contar con estos listados asegura que en caso de que el tanque se encuentre 
en una envolvente de fuego, éste se puede controlar por dos horas, sin riesgo de a una ruptura del 
tanque y derrame del líquido almacenado en el mismo.  
 
69.6.5 Los materiales serán nuevos, de acero al carbón, grado estructural o comercial ASTM -A-36. 
 
69.6.6 Los empaques deben ser resistentes a los vapores de hidrocarburos y a probados por UL.  Página 117 de 135 
  
69.6.7 Cuando las condiciones del proyecto lo requieran, se podrán utilizar tanques con 
compartimentos internos contando con certificación de garantía del fabricante.  
 
69.6.8 Tanques verticales. Cumplirán con lo indicado anteriormente y c on el estándar API 650, el 
cual recomienda la utilización de este tanque para altos volúmenes de ventas. Cuando se utilice la 
Norma API 650 se aplicarán los estándares ASTM 283 y 285, y en el caso de UL -142 se usará el ASTM -
A-36. 
 
69.6.9 Corrosión. Si hay indicaciones de que la atmósfera circundante pueda causar corrosión 
superior a la especificada para el diseño del tanque, la compañía especializada deberá asegurar una 
protección adecuada utilizando un metal con más espesor o un recubrimiento adicional.  
 
69.6.10 Garantías. El fabricante del tanque deberá proporcionar al titular de la constancia de 
trámite, cuando entregue los tanques, la actualización vigente anual y el estampado que otorga UL 
o UFC garantizando el estricto cumplimiento de las normas y códi gos antes mencionados, así como 
los de la Norma Oficial correspondiente. El fabricante otorgará una garantía por escrito de 30 años 
de vida útil contra corrosión o defectos de fabricación para tanques de doble pared, o 15 años para 
los de pared sencilla si endo reemplazados los tanques al término de este período.  
 
69.6.11 Placas de desgaste. Estarán localizadas en el interior del tanque, exactamente debajo de 
donde se ubiquen cada una de las boquillas.  
 
69.6.12 Boquillas. Las boquillas tendrán un diámetro va riable de acuerdo con su uso y estarán 
localizadas en la parte superior del cuerpo del tanque, sobre la línea longitudinal superior del 
cilindro o sobre la tapa de la entrada -hombre.  
 
69.6.13 Válvula solenoide. Cuando un tanque superficial cuente con una t ubería o accesorio 
conectado en un punto inferior o en un nivel donde se tenga que elevar el combustible, la tubería o 
accesorio debe llevar una válvula de tipo solenoide normalmente cerrada, situada lo más cerca 
posible de la pared del tanque.  
 
69.7 Procedimiento de instalación.  
 
69.7.1 Cimentación de Tanques verticales.  
 
69.7.2 Los tanques de almacenamiento vertical deben estar soportados al centro por cimientos 
construidos basado en anillos de concreto; el ancho del anillo no deberá ser menor a 0,30 m en 
ningún caso.  
 
69.7.3 Los anillos deben ser rellenados con arena o grava y la superficie del relleno deberá ser de 
concreto con una pendiente máxima del 2% del centro al extremo interior del anillo.  
 Página 118 de 135 
 69.7.4 Para el diseño y construcción de los anillos de cimentación se dependerá de los estudios de 
mecánica de suelos, vientos dominantes, peso muerto del tanque, peso del producto a almacenar 
al 100% de capacidad del tanque así como de un factor de seguridad, con el fin de evitar 
asentamientos.  
 
6.97.5 Tan ques horizontales.  
 
69.7.6 Los tanques horizontales se cimentarán sobre bases (silletas) de concreto armado o acero 
estructural recubierto de un material anticorrosivo.  
 
69.7.7 El soporte de acero debe ser protegido por un material resistente al fuego dura nte más de 
dos horas, excepto para una base de acero cuando el punto más bajo del tanque soportado no 
exceda 30 cm arriba del suelo.  
 
69.7.8 En la determinación del cálculo estructural de la cimentación dependiendo de análisis de 
mecánica de suelos, se deb e considerar el peso muerto del tanque peso del producto que se 
almacenará al 100% de la capacidad del tanque vientos dominantes, así como de un factor de 
seguridad, con el fin de evitar asentamientos y mantener la horizontalidad de los tanques.  
 
69.7.9 Di ques de contención.  
 
69.7.10 Todos los tanques de almacenamiento verticales y horizontales deben estar limitados por 
diques de contención, cuya construcción será de concreto, acero o mampostería, 
impermeabilizados y capaces de resistir la presión hidrostát ica ejercida por el líquido que llegaran a 
contener.  
 
69.7.11 Una barda de material incombustible, con una altura de 2 metros, debe ser construida 
perimetralmente al dique. El propósito fundamental del dique de contención es evitar la 
contaminación del sub suelo en caso de derrames o que se extienda el producto hacia otras áreas 
de la estación de servicio, y con ello tener la oportunidad de recuperarlo.  
 
69.7.12 Para asegurar la impermeabilización del dique se colocará una membrana protegida de 
cargas e ince ndios, o aditivos para concreto u otro material incombustible, con su respectiva 
certificación de garantía.  
 
69.7.13 La altura mínima del dique de contención será de 1,20 m y de 1,80 m como máximo sobre 
el nivel de piso terminado.  
 
69.7.14 La capacidad volumétrica de los diques de contención será como mínimo de 1,20 veces el 
volumen del tanque de almacenamiento de mayor capacidad dentro de cada dique, más el volumen 
que ocupen otras construcciones, como son las cimentaciones de los propios tanques.  
 
69.7 .15 La distancia mínima del tanque de almacenamiento horizontal a los muros del dique de 
contención será de 1,0 m o la mitad del diámetro del tanque instalado, y a 4,00 m del edificio más Página 119 de 135 
 cercano, ubicado dentro de la propiedad, a los límites de propiedad o en relación con otro tanque; 
y por ningún motivo se permite que los diques de contención hagan la función de muro que limite 
la propiedad de las instalaciones.  
 
69.7.16 La distancia mínima de pared a pared, entre dos tanques de almacenamiento verticales,  
será la mitad del diámetro del tanque de mayor diámetro, para combustibles líquidos. Los límites 
de colindancia o con relación a otro tanque se regirá por lo dispuesto en el inciso anterior.  
 
69.7.17 Dentro de los diques de contención no deberá existir eq uipo. Asimismo, las válvulas de 
entrada y salida de productos de los tanques de almacenamiento se deben localizar fuera del dique 
de contención y ningún material combustible, conte -nedor o tanque portátil (de aire, extintores, 
etc.) deberá encontrarse en e l interior del dique de contención.  
 
69.7.18 La agrupación de los tanques superficiales de almacenamiento tanto verticales como 
horizontales debe realizarse de acuerdo con las características de los productos almacenados con el 
fin de que en un mismo dique  de contención se ubiquen los tanques para gasolinas separados del 
dique de contención donde hayan sido colocados los tanques para combustible diesel.  
 
69.7.19 Todo tanque de almacenamiento debe tener como mínimo un frente de ataque, es decir, 
debe estar l ocalizado adecuadamente para permitir el acceso a través de una calle para que en caso 
de siniestro se faciliten las operaciones contra incendio.  
 
69.7.20 Todos los tanques deberán contar con accesos, para lo cual se requerirá la instalación de 
plataformas , escaleras, barandales y pasarelas. Para el acceso de equipo portátil para 
mantenimiento, se deberá contar con rampas o escaleras.  
 
69.7.21 El agua pluvial debe evacuarse del dique de contención por medio de una caja de registro 
situado en la parte más ba ja y por fuera del dique. Debe existir una inclinación uniforme del piso del 
dique, de por lo menos el 1% de pendiente.  
 
69.7.22 Se debe contar con una válvula ubicada en la caja de registro, la cual estará normalmente 
cerrada y ser accesible en cualquier circunstancia.  
 
69.7.23 El agua que sea evacuada de un dique de contención debe ser canalizada a una trampa de 
grasas y combustibles o tratada de manera adecuada a fin de cumplir con los requerimientos de 
protección al medio ambiente, antes de ser descarga da. 
 
69.7.24 Colocación del tanque.  
 
69.7.25 Se deben efectuar las pruebas que recomienda el fabricante antes de la instalación del 
tanque y cuando haya sido colocado en dique.  
 
69.7.26 Utilizar los puntos de sujeción que indique el fabricante para izar lo s tanques y utilice 
cuerdas de nylon para guiarlo. No lo arrastre ni lo ruede.  Página 120 de 135 
  
69.7.27 La compañía especializada o el fabricante del tanque deberán efectuar las maniobras de 
acuerdo con las normas de seguridad, para evitar situaciones de riesgo.  
 
69.7.28 La base para colocar el dique debe ser calculada para soportar el 100% del peso total del 
tanque lleno. La base puede ser de concreto, asfalto, grava o cualquier otro material estable.  
 
69.7.29 El tanque contará con silletas de acero estructural o concreto  armado.  
 
69.7.27 El tanque debe estar protegido y asegurado de actos vandálicos, impactos de vehículos y 
daños accidentales.  
 
69.9.28 Es responsabilidad del titular de la constancia de trámite el transporte, la instalación del 
tanque, equipo, accesorios y  su reparación.  
 
 
Artículo 70. -Accesorios. Para colocación de los diversos accesorios se observara lo dispuesto para 
tanques subterráneos, con las salvedades que se indican:  
 
70.1 Válvula antisifón.  
 
70.1.1 Venteo normal. Los venteos normales de los tanque s de almacenamiento deberán instalarse 
de acuerdo con los siguientes criterios: En hidrocarburos líquidos con temperatura de inflamación 
mayor a 60º grados Centígrados (Combustible diesel) se utilizarán boquillas para venteos con válvula 
de venteo. Los hid rocarburos líquidos con temperatura de inflamación menor a 60ºC (gasolinas) 
deberán contar con válvulas de presión/vacío.  
 
70.1.2 Venteo de emergencia. Todos los tanques superficiales deben contar con una capacidad 
adicional de venteo con el fin de relevar  la presión interna producida en caso de incendio. Para tal 
efecto se instalarán una o varias válvulas de alivio. El registro pasa -hombre será del modelo que 
permita que su cubierta se levante cuando los tanques estén expuestos a cualquier condición 
anorm al de presión interna.  
 
70.1.3 Venteo de emergencia en tanque secundario. Cuando se coloquen tanques de doble pared 
sin confinamiento, se instalará un venteo adicional en la pared secundaria con el fin de relevar la 
presión interna producida en caso de inc endio en el espacio anular de ambos tanques, de acuerdo 
con UL 2085.  
 
70.1.4 Dispositivo de llenado. Se puede efectuar de dos maneras, por gravedad y remota.  
 
70.1.4.1 Por gravedad. Cuando sea por gravedad debido a desniveles existentes en el terreno se 
colocará un tubo de acero al carbón de 102 mm de diámetro mínimo, cédula 40, desde el lomo del 
tanque de almacenamiento hasta el contenedor de 19 litros como mínimo, el cual contará con 
válvula de drenaje y tapa.  Página 121 de 135 
  
70.1.4.2 En la parte superior del tubo se in stalará una conexión con tapa para descarga hermética.  
 
70.1.4.3 En su interior se alojará un tubo de aluminio de 76 mm de diámetro mínimo, el cual llegará 
a 102 mm de separación del fondo del tanque y estará Integrado a la válvula de prevención de 
sobrell enado, cuyo punto de cierre se determinará a un nivel máximo equivalente al 90% de la 
capacidad del tanque. El extremo inferior del tubo se cortará en diagonal de 45 grados.  
 
70.1.5 Remota. Cuando la descarga sea remota debido a que el tanque de almacenami ento se 
encuentra sobre el nivel de piso terminado, se utilizará una motobomba centrífuga a prueba de 
explosión, colocada sobre un contenedor de polietileno de alta densidad o fibra de vidrio que 
permita recuperar el producto que se llegue a derramar duran te la operación de llenado y llevará 
los accesorios descritos anteriormente.  
 
70.1.6 Bomba de suministro. Podrá ser del tipo motobomba sumergible de control remoto o de 
succión directa. Ambos deberán ser equipos a prueba de explosión y certificados por UL.  El primero 
suministra el combustible almacenado en los tanques hacia los surtidores. En el caso de succión 
directa podrá tener integrado el totalizador en el cuerpo de la bomba.  
 
70.1.7 Para la bomba sumergible se colocará un tubo de acero al carbón de 10 2 mm o 152 mm de 
diámetro, cédula 40, dependiendo de la capacidad de flujo de la bomba, desde el lomo del tanque 
de almacenamiento hasta la base del cabezal de la bomba sumergible, separada a 10 cm como 
mínimo del fondo del tanque.  
 
70.1.8 La de succión di recta podrá instalarse en el lomo del tanque, adosada a la pared del tanque 
o retirada del mismo.  
 
70.1.9 La capacidad de la bomba será determinada por la compañía especializada, de acuerdo con 
los cálculos realizados.  
 
TUBERÍAS  
 
70.2 Tubería metálica de p ared sencilla superficiales.  
 
70.2.1 Cuando se instalen tuberías superficiales de pared sencilla metálicas, accesorios y válvulas 
serán de las mismas características y estarán diseñadas de acuerdo a la clasificación ASTM -A 53 sin 
costura, en cédula 40; las  válvulas roscadas cumplirán con ASTM -B 62; las válvulas brindadas de 
acuerdo (ASTM -A 216 y 150 # RF; y las conexiones con ASTM -A 234).  
 
70.2.2 En todo ramal o derivación se colocará una válvula de bloqueo.  
 
70.2.3 Las juntas roscadas serán selladas con un a pasta que resiste conforme a la Norma ULC -C 340 
o UL, o por una cinta de politerafluoreciteno.  
 Página 122 de 135 
 70.2.4 La tubería metálica que transporte combustibles, ya sea superficial o subterránea, incluyendo 
sus conexiones, bridas o pernos, debe ser protegida de la  corrosión externa. La tubería que atraviese 
muros de concreto debe ser colocada en ducto que permita los movimientos de dilatación.  
 
70.2.5 Las tuberías de pared sencilla (metálicas) superficiales, estarán soportadas en silletas de 
acero estructural o de concreto, y se fijarán de tal manera que durante su operación no se presenten 
afectaciones por vibraciones. El espacio mínimo entre el enrase de concreto y el nivel de piso 
terminado será de 0,30 m.  
 
70.2.6 Si las bases metálicas exceden los 30cm arriba de l suelo, deberán estar protegidas por un 
material resistente al fuego por 2 horas mínimo.  
 
70.2.7 A lo largo de la tubería , en los puntos donde hallan uniones, codos, tes, válvulas, se deberá 
construir a nivel del suelo dados o losas de concreto de 60x60 cm por 15 cm de espesor, que 
permitan fijar la tubería y monitorear eventuales derrames de combustible. Si hay varias tuberías, 
el dado o losa debe sobrepasar en 30 cm hacia cada lado de las tuberías extremas.  
 
70.2.8 Surtidores, sistema de bombeo y mangue ras: Cuando el suministro de combustible se efectúe 
en la isla de abastecimiento se utilizarán surtidores con computador electrónico y pantalla visible 
hacia el lado de despacho, y será de 1 a 3 mangueras por posición de carga (uno a tres productos) 
depend iendo del tipo de combustible que se despache.  
 
70.2.9 El surtidor será abastecido por motobombas sumergibles a control remoto o con motor 
eléctrico a prueba de explosión, la cual estará listada por UL. Los equipos deberán ser nuevos, 
exentos de defectos y  entregados en su empaque original, con el nombre del fabricante e 
identificación completa del equipo.  
 
70.2.10 Se pueden utilizar también bombas eléctricas compactas integradas al tanque superficial de 
potencia mínima de 1/3 HP. Este tipo de bombas deberá n contar con el estampado UL y cumplir con 
los estándares que indica NFPA 30 A, NFPA 70 y NFPA 395.  
 
70.2.11 La bomba debe estar equipada e un mecanismo que la haga funcionar sólo en el momento 
de retirar las mangueras de despacho de su soporte, al acciona r manualmente las pistolas y deberá 
parar sólo cuando todas las pistolas hayan sido colocadas en sus soportes.  
 
70.2.12 Cuando el surtidor está situado más bajo que el nivel del tanque, el eliminador de aire de la 
bomba debe ser tapado para evitar derrames . 
 
70.2.13 Cuando el tanque está situado a un nivel superior al de la base de los surtidores, se utilizará 
una válvula de seguridad (shut off) con fusible a más de 70ºC la cual estará fijada sólidamente a la 
isla. El punto de corte de esta válvula quedará situado abajo del surtidor, no excediendo más de 
2,5cm de la base del surtidor con respecto al nivel de piso terminado de la isla de abastecimiento.  
 
70.2.14 Tubería, llaves y conexiones de tanques superficiales.  Página 123 de 135 
  
70.2.15 Los materiales utilizados en las t uberías superficiales deben ser los adecuados para soportar 
las presiones de operación, las temperaturas máximas previstas y las posibles reacciones químicas 
del producto transportado. Queda prohibido el uso de materiales combustibles, susceptibles a 
daños  mecánicos o materiales con bajo punto de fusión.  
 
70.2.16 La tubería superficial debe ser equipada con derivaciones y válvulas de seguridad, formando 
un paso alterno( by pass) de acuerdo a las secciones de cada una de las válvulas.  
 
70.2.17 El aislante pa ra proteger la tubería deberá ser de material no combustible.  
 
70.2.18 Cuando el uso de los tanques sea para abastecer vehículos a través de surtidores estos se 
instalarán a una distancia mínima de cuatro metros del área de los tanques y a cinco metros mín imos 
de las edificaciones.  
 
70.2.19 Juntas en la tubería superficial.  
 
70.2.20 Las bridas de las juntas de la tubería soldada deben ser de acero forjado o colado, diseñadas, 
construidas e instaladas conforme a la Norma ANSI B16.5  
 
70.2.21 En el interior de l área de almacenamiento con dique de contención, sólo es deben utilizar 
conexiones soldadas, roscadas o con brida. Las piezas de fijación para conexiones con bridas de la 
tubería que transporta productos petroleros deben ser de acero equivalente a la cate goría B -7 de la 
Norma ASTM A 193.  
 
70.2.22 Los accesorios de hermeticidad de las conexiones con bridas deben ser construidos de un 
material resistente al líquido transportado y deberán tener la capacidad de soportar temperaturas 
de más de 65ºC sin presenta r daño alguno.  
 
70.2.23 Ubicación y arreglo de la tubería superficial.  
 
70.2.24 La tubería debe instalarse lo más alejada posible de los edificios o equipos que presenten 
un peligro para su correcto funcionamiento.  
 
70.2.25 La tubería debe quedar soportada  y colocada de tal manera que no se transmitan o 
transfieran vibraciones y esfuerzos excesivos, desde los equipos en que se encuentre conectada.  
 
70.2.26 Toda la tubería deberá quedar protegida contra los impactos que puedan causar los 
vehículos.  
 
70.2.27 En el diseño de la tubería de productos se deberá tomar en cuenta la dilatación y contracción 
térmica.  
 
70.2.28 Válvulas y llaves en tubería superficial.  Página 124 de 135 
  
70.2.29 Las llaves y válvulas de seguridad instaladas en la tubería deben estar diseñadas para resist ir 
las temperaturas presiones de operación a las que estarán sometidas.  
 
70.2.30 Las llaves de paso deben ser instaladas sobre la tubería y las bombas de productos y estar 
colocadas en lugares que sean fácilmente accesibles.  
 
70.2.31 Las llaves de paso en acero deben ser utilizadas de acuerdo a los criterios siguientes:  
 
70.2.32.1 En los puntos de conexiones con los tanques de almacenamiento superficiales.  
 
70.2.33 Sobre la tubería de alimentación, en los puntos donde penetre a los edificios o estructuras.  
 
70.2.34 Sobre las canalizaciones secundarias en su conexión con la canalizaciones principal.  
 
70.2.35 Sobre la canalización principal, en los puntos de distribución.  
 
Las llaves utilizadas para aislar secciones de la tubería, deberán ser acero al carbón.  
 
70.3 Pruebas de hermeticidad para tuberías de producto, agua y aire.  
 
70.3.1 Prueba de detección de fuga en tubería superficial: Al momento de su instalación la tubería 
debe ser sometida a una prueba de detección de fuga con una presión manométrica de 1.5  veces la 
presión de operación durante 60 minutos y todas las conexiones deben ser verificadas 
adecuadamente.  
 
70.3.2 Cuando la presión de prueba supere la presión de operación de bombas y equipos 
incorporados a la tubería, estos elementos deberán quedar a islados de todas las instalaciones a las 
que se les efectúe la prueba.  
 
 
CAPÍTULO XIII  
De las estaciones de servicio e instalaciones  
de autoconsumo construidas con anterioridad  
a la publicación de este Decreto  
 
Artículo 71. -Las estaciones de servicio e ins talaciones de autoconsumo construidas y autorizadas 
con anterioridad a la publicación de este Decreto Ejecutivo, que no se ajusten a las distancias 
establecidas en el mismo y que soliciten la renovación del permiso de funcionamiento y del servicio 
público para operar, deberán someter obligatoriamente a evaluación y aprobación del MINAET, las 
medidas técnicas de ingeniería compensatorias, avaladas por un profesional competente en la 
materia e incorporado al colegio profesional respectivo, que justifique técn icamente, que las 
mismas son adecuadas para subsanar el no cumplimiento de estas distancias.  
 Página 125 de 135 
  
 
Se otorgará la mencionada renovación del permiso de funcionamiento y del servicio público, 
siempre y cuando, estas medidas técnicas de ingeniería compensatorias  justifiquen técnicamente 
que se previenen la generación de impactos negativos sobre la salud humana, la seguridad y el 
ambiente.  
 
La denegación por parte del MINAET de las medidas técnicas de ingeniería compensatorias 
propuestas por el prestador de servic io público deberá estar sustentada en criterios técnicos 
debidamente fundamentados.  
 
Lo dispuesto en el presente reglamento sobre recuperación de vapores se aplicará conforme lo 
establecido en el artículo 24.3 de este decreto, para aquellas estaciones de s ervicio construidas con 
anterioridad a la publicación del presente reglamento, cuando se sustituyan los tanques de 
almacenamiento de combustible, ya sea por vencimiento de la vida útil o por deterioro de los 
mismos.  
 
(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 36967 del 9 de enero del 2012. 
Anteriormente este numeral había sido derogado  por el  artículo 8 del decreto ejecutivo N° 31502 
del 29 de setiembre de 2003 ) 
 
 
CAPÍTULO XIV  
 
De la Remodelación y Ampliación  
 
Artículo 72. -Estudio y aprobación. La remodelación o ampliación de las estaciones de servicio y otras 
instalaciones de almacenamiento, deben someterse a estudio y aprobación del MINAET por medio 
de la DGTCC según los términos de este decreto ejecutivo, y de conformidad con lo qu e establecen 
las demás leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes. También se requerirá la aprobación del 
Ministerio de Salud de conformidad con la Ley General de Salud. Las autorizaciones otorgadas de 
previo a la entrada en vigor de este decreto se man tendrán vigentes, siempre y cuando se satisfagan 
las condiciones para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad contenidos en el presente reglamento, lo que se 
confirmará mediante  las evaluaciones respectivas que realice el MINAET u otros entes públicos 
autorizados para tales efectos.  
 
En caso de no satisfacer los tanques de almacenamiento de combustible los requisitos técnicos de 
hermeticidad y habiéndose notificado del problema a l propietario mediante resolución razonada 
técnica y jurídicamente, el propietario deberá presentar un proyecto para la sustitución de los 
equipos y tanques de almacenamiento de combustible derivados de hidrocarburos, a efecto de que 
se ajusten al Reglamen to vigente en esta materia en un plazo no mayor de tres meses.  
 Página 126 de 135 
 La solicitud que se haga para la sustitución de los tanques de almacenamiento por el vencimiento 
del plazo de su vida útil estipulada en este Decreto Ejecutivo o por fallas de hermeticidad, no  se 
considerará como solicitud de remodelación de toda la estación de servicio, debiendo observarse 
únicamente el procedimiento aquí establecido para la instalación de dichos tanques.  
 
(Así reformado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 36967 del 9 de enero del 2012 ) 
 
 
Artículo 73. -De los planos. Cualquier remodelación o ampliación, que afecte los planos originales de 
la propiedad y de las instalaciones, deberá quedar en los archivos de la DGTCC, mediante la 
renovación y actualización del plano afect ado y del permiso de construcción respectivo.  
 
 
Artículo 74. -Requisitos. La solicitud de remodelación o ampliación de estaciones de servicio o 
instalaciones de almacenamiento, debe constar de original y dos copias de la siguiente 
documentación:  
 
74.1 Solic itud por escrito, debidamente firmada por el interesado o su representante legal 
debidamente autenticada. Si se trata de persona física, fotocopia certificada de la cédula de 
identidad e indicación de sus calidades. Si se trata de persona jurídica, certifi cación de la cédula 
jurídica y de la personería de sus representantes.  
 
74.2 Indicación de las obras a realizar.  
 
Planos constructivos del proyecto.  
 
74.3 Si se incluye el cambio de tanques, se debe presentar la ficha técnica emitida por el fabricante 
y refrendada por un ingeniero mecánico, que incluya las normas y especificaciones bajo las cuales 
fueron construidos.  
 
74.4 Plano catastrado con el respectivo alineamiento.  
 
74.5 Lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de San José, o indicación de un 
número de fax para tales efectos, en cualquier parte del país.  
 
En caso de que los documentos presentados se encuentren incompletos, se prevendrá su 
presentación por una sola vez dentro de un término que no podrá ser superior a los diez dí as, en 
caso de no cumplirse lo prevenido se ordenará su archivo, de completarse la documentación, la 
DGTCC tendrá un plazo de 30 días para emitir la resolución respectiva.  
 
 
Artículo 75. -Plazo de inicio de la remodelación. La remodela -ción de una estación de servicio deberá 
concluirse dentro del plazo fijado por la resolución de la DGTCC a la que se refiere el artículo 
anterior. El interesado deberá comunicar al MINAE cualquier causa de retraso en las obras, Página 127 de 135 
 solicitando la ampliación o suspención del plazo otorgado. De no acreditarse las causas que se 
mencionan en el párrafo anterior, se suspenderán el permiso de funcionamiento y la autorización 
para la prestación del servicio público de suministro de combustible por parte del jerarca de la 
institución media nte resolución razonada. Si la suspensión excede el período de seis meses, se 
cancelará la autorización con fundamento en los principios de seguridad, continuidad y eficiencia, 
con que deben satisfacer las necesidades de los usuarios los servicios públicos , lo anterior previa 
realización del debido proceso mediante procedimiento ordinario donde el titular ejercerá su 
derecho de defensa.  
 
  
CAPÍTULO XIV  
 
Cambio de Titular o Arrendamiento  
 
Artículo 76. -Cambio de Titular. Una vez autorizado el permiso de funci onamiento de una estación 
de servicio o de las instalaciones de almacenamiento, cualquier cambio en la titularidad de las 
mismas, deberá comunicársele a la DGTCC. Igualmente se procederá si la estación de servicio es 
dada en arriendo. De forma expresa el a utorizado deberá solicitar a la DGTCC la cancelación de la 
autorización para brindar el servicio público, quedando el nuevo titular en la obligación de solicitar 
la respectiva autorización. Las solicitudes que se planteen ante la DGTCC deberán cumplir con los 
requisitos que se indican a continuación.  
 
 
Artículo 77. -Requisitos para cambio de Titular por Venta, Donación o Usufructo.  
 
77.1 Solicitud por escrito, debidamente firmada por el interesado o su representante legal, 
debidamente autenticada. Si se trat a de persona física, fotocopia certificada de la cédula de 
identidad, e indicación de las calidades. Si se trata de persona jurídica, certificación de la cédula 
jurídica y de su personería.  
 
77.2 Certificación del Registro Nacional o de Notario Público sob re la titularidad del terreno.  
 
77.3 Lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de San José, o indicación de un 
número de fax para tales efectos, en cualquier parte del país.  
 
77.4 En caso de que se produzca cambio en la titularidad del es tablecimiento mercantil que no 
implique cambio en la titularidad del inmueble, deberá inscribirse dicho cambio ante la DGTCC.  
 
  
Artículo 78. —Requisitos para el cambio de Titular por Arrendamiento.  
 
 
 Página 128 de 135 
 78.1 Solicitud por escrito debidamente firmada por el titular del establecimiento mercantil con la 
debida aprobación del propietario del inmueble o el representante legal y debidamente 
autenticada. Si se trata de persona física, fotocopia certificada de la cédula de identidad, e indicación 
de las calidades. S i se trata de persona jurídica, de la cédula jurídica y de su personería jurídica.  
 
78.2 Copia certificada por Notario Público del contrato respectivo.  
 
78.3 Lugar para oír notificaciones dentro del perímetro judicial de San José, o indicación de un 
número  de fax para tales efectos, en cualquier parte del país.  
 
 
Artículo 79. —Resolución. Una vez recibida la documentación y previo a efectuar el cambio de titular, 
se publicará un Edicto en el Diario Oficial por tres veces consecutivas, en el que se citará a l os 
acreedores e interesados para que se presentes en el término de quince días a partir de la primera 
publicación, a hacer valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 479 del 
Código de Comercio; una vez transcurrido dicho plazo sin qu e se presenten acreedores o 
interesados, se procederá a realizar el cambio de titularidad realizando la comunicación tanto a 
RECOPE como a la ARESEP para los efectos de sus competencias.  
 
 
TÍTULO III  
 
Disposiciones Finales  
 
CAPÍTULO XV  
 
De las Facultades y  Obligaciones  
 
Artículo 80. -De las facultades. Toda persona física o jurídica que tenga autorización para prestar el 
servicio público de suministro de combustible derivado de hidrocarburos podrá solicitar:  
 
80.1 La prórroga del plazo de vigencia de los per misos correspondientes.  
 
80.2 La firma del contrato con RECOPE para la compraventa de combustible una vez cumplidos los 
requisitos establecidos para ello por dicha empresa pública.  
 
80.3 La autorización para la ampliación y remodelación de la estación de servicio o de las 
instalaciones donde opere un tanque de almacenamiento de combustible, o de las instalaciones 
donde se encuentre un tanque de almacenamiento privado.  
 
80.4 La inscripción del cambio de titular en los archivos de la Dirección General de Tra nsporte y 
Comercialización de Combustible.  
 
80.5 El establecimiento de servicios adicionales en las estaciones de servicio.  Página 129 de 135 
  
80.6 Solicitar la suspensión o la cancelación de la autorización.  
 
 
 
Artículo 81. -De las Obligaciones. Toda persona física o jurídi ca que tenga autorización para prestar 
el Servicio Público de suministro de combustibles de una estación de servicio, y para almacenar o 
distribuir combustible, tendrán las siguientes obligaciones:  
 
81.1 Cumplir con las disposiciones que dicte el MINAE por  medio de la DGTCC en materia de 
suministro de derivados de los hidrocarburos, asfaltos, gas y naftas, de conformidad con lo 
establecido en el presente Decreto Ejecutivo y la legislación que se dicte en el futuro.  
 
81.2 Suscribir y mantener vigentes los co ntratos con RECOPE para la compra de combustibles 
mientras opere.  
 
81.3 Mantener las instalaciones y equipos en buen estado de funcionamiento de manera que no 
constituyan peligro para las personas, propiedades, y el Ambiente.  
 
81.4 Suministrar la informaci ón técnica requerida por la DGTCC relativa a su funcionamiento.  
 
81.5 Permitir a la DGTCC, el acceso a sus instalaciones y equipos, así como la comunicación con el 
personal, para cumplir con los fines de este Decreto.  
 
81.6 En los casos en que se brinde el  servicio al consumidor final el mismo se realizará en condiciones 
de seguridad, igualdad, eficiencia, y con la regularidad que la naturaleza del permiso requiere.  
 
81.7 Cuando se abandone un tanque de almacenamiento de combustible sin ser removido, se deb e 
retirar todo el combustible, limpiarlo y además se debe desconectar y rellenar con un material sólido 
e inerte, sellando con concreto las tuberías y conductos.  
 
81.8 Cuando no se trate de una remodelación de una estación de servicio, de previo a remover un 
tanque de almacenamiento de combustible, se debe comunicar a la DGTCC quien lo autorizará, 
siempre que se compruebe que se ha procedido a retirar todo el combustible. Posteriormente, se 
removerá el tanque de la fosa y liberar los gases, todo bajo estric tas normas técnicas y de seguridad.  
 
81.9 Comunicar a la DGTCC y suspender la utilización de los tanques que estén imposibilitados de 
operar.  
 
81.10 Sustituir todo tanque subterráneo de pared sencilla que tenga veinte años o más.  
 
81.11 Enviar los reportes  operacionales que establece el Decreto Ejecutivo Nº 26042 -MINAE a la 
Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, con la frecuencia y en el 
formato establecido.  Página 130 de 135 
  
81.12 Para los distribuidores sin punto fijo de venta, mantener al día  una bitácora debidamente 
sellada por la DGTCC en la que se llevará registro de todas las ventas que realicen.  
 
81.13 Cumplir con los reglamentos de calidad que emita la ARESEP.  
 
81.14 Cumplir con las obligaciones contenidas en la autorización otorgada por  el MINAE para la 
prestación de servicio público de suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos.  
 
81.15 Cumplir con las normas de operación y seguridad contenidas en el presente reglamento.  
 
 
CAPÍTULO XVI  
 
De las Prohibiciones  
 
Artículo 82. -De la venta de combustible. Unicamente podrán adquirir combustible en RECOPE las 
personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas por el MINAE para la prestación del servicio 
público de suministro de combustible derivados de hidrocarburos y que cuenten con una 
autorización de funcionamiento de una estación de servicio, o de un tanque de almacenamiento de 
combustibles, otorgados por el MINAE y los distribuidores sin punto fijo de venta debidamente 
autorizados ante este Ministerio.  
 
  
Artículo 83. -Ingreso a planteles de RECOPE. Únicamente podrán entrar a cargar combustible a los 
planteles de RECOPE, los cisternas que cuenten con la autorización vigente para el transporte de 
combustible (TC) otorgado por el MINAE.  
 
 
Artículo 84. -Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones:  
 
84.1 En las estaciones de servicio que estén ubicadas en la intersección de dos o más carreteras, 
quedan prohibidas las entradas y salidas de los vehículos por el vértice de la intersección (esquina 
de la propiedad)  
 
84.2 Realizar la limpieza con gasolina u otras sustancias combustibles, o de otra índole que 
impliquen peligro real o potencial para clientes o empleados.  
 
84.3 Realizar trabajos de soldadura u otros tipos de trabajo con dispositivos de llama abierta o 
cualquie r otro instrumento que sea fuente de ignición, mientras se expenden o reciben 
combustibles. Para la realización de labores que requieran la utilización de materiales combustibles, 
se deberá suspender en forma temporal la actividad de la estación de servici o. 
 Página 131 de 135 
 84.4 El funcionamiento de talleres de enderezado, pintura y fabricación o arreglo de baterías, en las 
estaciones de servicio.  
 
84.5 No se permiten concentraciones de gases y vapores en el interior de las estaciones de servicio 
o en las instalaciones de  almacenamiento de combustibles.  
 
84.6 En todo establecimiento que almacene combustible es prohibido fumar, así como usar 
dispositivos de llamas abiertas o sustancias que puedan causar explosión o incendio. Se deben 
mantener avisos en lugares visibles.  
 
84.7 Expender combustible a quien esté fumando.  
 
84.8 Almacenar dentro de las estaciones de servicio recipientes vacíos que contengan residuos de 
gases líquidos o inflamables, salvo el caso de cilindros de GLP vacíos.  
 
84.9 El suministro de combustibles a ve hículos de transporte colectivo de personas, (buses y 
microbuses) mientras se encuentren pasajeros en su interior.  
 
84.10 El suministro de combustible si se tiene encendido el motor del vehículo.  
 
84.11 Expender combustible en envases de vidrio o recipient es abiertos.  
 
84.12 Vender agroquímicos, productos químicos inflamables, o reactivos con hidrocarburos y 
productos de madera, en las estaciones de servicio.  
 
84.13 El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier parte de la estación de servicio.  
 
84.14 La i mportación de cilindros de segunda mano para GLP.  
 
80.15 Utilizar el tanque del cisterna para almacenamiento temporal.  
 
84.16 Suministro de combustible a personas no autorizadas para el transporte del mismo por la 
DGTCC.  
 
84.17 Suministrar combustible para  su almacenamiento a personas físicas o jurídicas que no 
cuenten con tanques de almacenamiento autorizados por la DGTCC.  
 
 
CAPÍTULO XVII  
 
De las Sanciones, Suspensiones y Revocatoria  
 Página 132 de 135 
 Artículo 85. -La inobservancia de las disposiciones contenidas en el pres ente Reglamento y 
legislación conexa, se sancionará de conformidad con la gravedad de la falta cometida. Las sanciones 
a aplicar se clasifican en:  
 
85.1 Suspensión de la autorización de funcionamiento por siete días.  
 
85.2 Suspensión de la autorización de funcionamiento por quince días.  
 
85.3 Cancelación de la autorización para la prestación del servicio público de suministro de 
combustible y del permiso de funcionamiento.  
 
  
 
Artículo 86. -De las Suspensiones. La autorización para la prestación de servicio público de suministro 
de combustible, la autorización de funcionamiento o de almacenamiento será suspendida mediante 
resolución razonada del Ministro, para lo cual la DGTCC la recomendará en los siguientes casos:  
 
86.1 Se compruebe mediante informe de insp ección de los funcionarios de la DGTCC o de 
funcionarios de otros Ministerios con competencia sobre aspectos de ambiente, higiene y 
seguridad, que las instalaciones de la estación de servicio no se ajustan a las disposiciones 
contenidas en el presente regl amento o los reglamentos técnicos, incumpliendo condiciones de 
salud, limpieza, seguridad y ambiente, que no garantizan adecuadamente la calidad del producto o 
del servicio ofrecido.  
 
86.2 Negar y obstaculizar las labores de inspección y control de los fun cionarios de la DGTCC.  
 
86.3 No se termine injustificadamente la remodelación o ampliación dentro del plazo otorgado en 
la autorización respectiva.  
 
86.4 Suministro de Combustible por parte del transportista, a personas no autorizadas por DGTCC.  
 
86.5 La suspensión será automática cuando la ARESEP comunique una resolución que implique la 
suspensión o cancelación del permiso de funcionamiento o de almacenamiento.  
 
86.6 El permiso para operar como distribuidor sin punto fijo de venta podrá suspenderse si se 
comprueba, previo procedimiento administrativo, que se ha vendido a terceros no autorizados 
previamente para almacenar, o que se ha hecho en lugares no autorizados o que se impida a la 
DGTCC el acceso y verificación de la bitácora donde se registran las ve ntas realizadas por los 
distribuidores.  
 
86.7 Cuando se incumplan las obligaciones, deberes y condiciones establecidas en la autorización 
para la prestación del Servicio Público del suministro de combustibles y en el presente reglamento.  
 
  Página 133 de 135 
  
 
 
Artículo 87. -La suspensión será levantada mediante resolución razonada del Ministro, previa 
dictamen de la DGTCC en que conste la subsanación de las causales que causaron la suspensión y 
que las instalaciones se han adecuado a los requisitos establecidos para el corre cto funcionamiento 
de estos establecimientos; dichas resoluciones serán debidamente comunicadas a los organismos 
competentes.  
 
87.1 Si la suspensión obedece a un acto de ARESEP, la misma se levantará únicamente cuando así lo 
disponga el ente regulador por escrito.  
 
  
Artículo 88. -Limitación de venta a RECOPE. RECOPE no podrá vender combustible cuando el MINAE 
haya notificado la suspensión o la revocatoria de la autorización de funcionamiento de prestación 
de servicio público a una estación de servicio, de u n tanque de almacenamiento privado, o de la 
categoría de distribuidor sin punto fijo de venta.  
 
 
Artículo 89. -De la Revocatoria y Cancelación. La autorización de suministro de derivados de los 
hidrocarburos, asfaltos, gas y naftas será cancelada en los sig uientes casos:  
 
89.1 Cuando se compruebe que la estación de servicio no puede adaptarse a los requisitos 
establecidos en los reglamentos técnicos que regulan la materia y al presente Decreto Ejecutivo.  
 
89.2 Extinción del plazo del permiso otorgado por el MINAE.  
 
A solicitud de parte.  
 
89.3 Incumplimiento acreditado de las prevenciones para adecuar las instalaciones a la 
reglamentación técnica.  
 
89.4 Si suspendieren el funcionamiento por más de quince días naturales de la estación de servicio 
sin autorización previa del MINAE.  
 
89.5 Si en el plazo de un año a partir de la primera suspensión, incurriere en dos o más causales de 
suspensión.  
 
89.6 La autorización para operar como distribuidor sin punto fijo de venta podrá cancelarse si en el 
plazo de un año a partir de la primera suspensión, incurriere en dos o más causales de suspensión.  
 
89.7 Cuando se incumplan las obligaciones deberes y condiciones establecidas en la autorización 
para la prestación de servicio público otorgada por el MINAE.  
 Página 134 de 135 
  
Artíc ulo 90. -Derogatoria. Deróguense los Decretos Ejecutivos número 28624 -MINAE, Nº 28623 -
MINAE -S. 
 
 
Artículo 91. -Vigencia. Rige a partir de los treinta días posteriores a su publicación.  
 
 
 
Anexo 1  
(NORMATIVO)  
INFORMACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN LOS CERTIFICADOS  DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO O 
EN LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN  
 
Los certificados de conformidad emitidos por organismos de certificación de producto u organismos 
de inspección, deberán incluir la información solicitada por la norma de acreditación respectiva y la 
siguiente información:  
a) Nombre y dirección del Organismo de Certificación o Inspección;  
b) Fecha de expedición del certificado de producto o inspección;  
c) Número de certificado que lo identifica de forma única;  
d) Nombre y dirección del solicitante;  
e) Nombre, tipo y/o categoría del producto, así como marcas de identificación, código o número de 
serie del producto;  
f) Identificación y tamaño del lote, cuando aplique;  
g) Referencia al Reglamento o Norma Técnica Especifico;  
h) Observaciones;  
i) Conclusiones indicando  la conformidad del producto con las especificaciones técnicas del 
Reglamento o Norma Técnica Específica;  
j) Firma de la(s) persona(s) autorizada(s);  
k) Símbolo de acreditación;  
Anexar los requisitos y resultados obtenidos en el o los ensayos.  
 
(Así adicionado p or el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° XXXX  del XX de XX de 201 8). 
 
 
 Página 135 de 135 
  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Transitorio I. -(La derogación practicada a este decreto  por decreto ejecutivo N° 36011 del 28 de 
abril de 2010, posteriormente fue derogada por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 36967 del  9 
de enero del 2012. Se advierte que el ente emisor no indica expresamente que como consecuencia, 
debe volver éste al estado anterior a dicha abrogación).  
 
Transitorio II. -(La derogación practicada a este dec reto  por decreto ejecutivo N° 36011 del 28 de 
abril de 2010, posteriormente fue derogada por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 36967 del  9 
de enero del 2012. Se advierte que el ente emisor no indica expresamente que como consecuencia, 
debe volver é ste al estado anterior a dicha abrogación).  
 
Transitorio III. -(La derogación practicada a este decreto  por decreto ejecutivo N° 36011 del 28 de 
abril de 2010, posteriormente fue derogada por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 36967 del  9 
de enero de l 2012. Se advierte que el ente emisor no indica expresamente que como consecuencia, 
debe volver éste al estado anterior a dicha abrogación)  
 
Transitorio IV. -(La derogación practicada a este decreto  por decreto ejecutivo N° 36011 del 28 de 
abril de 2010, posteriormente fue derogada por el artículo 5° del decreto ejecutivo N° 36967 del  9 
de enero del 2012. Se advierte que el ente emisor no indica expresamente que como consecuencia, 
debe volver éste al estado anterior a dicha abrogación).  
 
Transitorio V:  Para efecto de lo que dispone el presente Decreto Ejecutivo, son aceptados los 
certificados de alcance general emitidos por un organismo de certificación acreditado bajo la norma 
ISO/IEC17065 (en su versión más actualizada) o su norma homologa en el país de origen vigente (en 
su versión más actualizada), no obstante, se otorga un plazo de 9 meses a partir de la publicación 
del presente reglamento, para que los entes certificadores amplíen el alcance de su acreditación en 
los términos requeridos en este reglam ento.  
 
(Así adicionado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° XXXX  del XX de XX de 201 8). 
 
Transitorio VI:  Para efecto de lo que dispone el presente Decreto Ejecutivo, son aceptados los 
certificados de alcance general emitidos por un organismo de insp ección acreditado bajo la norma 
ISO/IEC17020 (en su versión más actualizada) o su norma homologa en el país de origen vigente (en 
su versión más actualizada), no obstante, se otorga un plazo de 9 meses a partir de la publicación 
del presente reglamento, pa ra que los entes inspectores amplíen el alcance de su acreditación en 
los términos requeridos en este reglamento.  
 
(Así adicionado por el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° XXXX  del XX de XX de 201 8).