Luonnos 16.11.2018 
  
 
Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien                                                          
olennaisista teknisistä vaatimuksista 
 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012): 
 
1 § 
Soveltamisala 
Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden sekä lämpimän käyt-
töveden johtamiseen tarkoitettujen vesilaitteistojen kupariputkien olennaisia teknisiä vaatimuk-
sia.  
 
2 § 
 Kupariputken toimitustilan ilmaisu 
Valmistajan on ilmaistava kupariputken toimitustila tunnuksella Rnro, jossa R on murtolujuu-
den tunnus ja nro on murtolujuuden vähimmäisarvo ilman yksikköä megapascal. Kupariputken 
toimitustilat ovat R220 (hehkutettu), R250 (puolikova) ja R290 (kova).   
 
3 § 
Kupariputken kemiallinen koostumus 
Kupariputken kemiallisen koostumuksen on oltava taulukon yksi mukainen. 
Taulukko 1. Kupariputken kemiallinen koostumus. 
 
Alkuaine Pitoisuus 
% 
   Kupari (Cu) ja hopea (Ag) vähintään 99,90 
Fosfori (P) 0,015–0,040 
 
 
 
4 §  
Murtolujuus ja -venymä 
Kupariputken murtolujuuden ja -venymän on täytettävä taulukossa kaksi esitetyt vaatimuk-
set. 
 
 
 
    
  
 
Taulukko 2. Mekaaniset ominaisuudet. 
 
Toimitustila Nimellinen    
ulkohalkaisija 
d 
mm Murtolujuus 
Rm 
MPa 
vähintään Venymä 
A 
% 
vähintään Tunnus Kuvaus 
R220 hehkutettu 10–54 220 40 
R250 puolikova 10–64 250 30 
76,1–110 20 
R290 kova 10–110  290 3 
 
 
5 § 
Mitat ja toleranssit 
Kupariputken poikkileikkauksen nimellismittojen ja toleranssien on täytettävä taulukoissa 
kolme ja neljä esitetyt vaatimukset.  
 
Taulukko 3. Kupariputkien mitat ja niiden toleranssit. 
 
                                                 Mitat millimetreinä 
Nimellinen         
ulkohalkaisija 
 
d Nimellishalkaisijan toleranssit 
  Keskimääräinen 
ulkohalkaisija yksittäinen ulkohalkaisija a) 
 Kaikki  
toimitustilat R290 
kova R250 
puolikova 
10 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09 
12 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09 
15 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09 
18 ± 0,04 ± 0,04 ± 0,09 
22 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,10 
28 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,10 
35 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11 
42 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11 
54 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,11 
64 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,15 
76,1 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,15 
88,9 ± 0,07 ± 0,15 ± 0,20 
108 ± 0,07 ± 0,20 ± 0,30 
Huomautus: Putkia R220 (hehkutettu) koskevat ainoastaan          
keskimääräistä ulkohalkaisijaa koskevat toleranssit. 
a) Sisältää ympyrämäisyyspoikkeaman.  
 
 
 
 
 
 
    
  
 
Taulukko 4. Seinämänpaksuudet ja niiden toleranssit. 
 
                                                Mitat millimetreinä 
Nimellinen 
ulkohalkaisija 
d Nimellinen 
seinämänpak-
suus 
 e Seinämän pak-
suuden e 
toleranssi 
 
10 0,8 ± 0,08 
12 1,0 ± 0,13 
15 1,0 ± 0,13 
18 1,0 ± 0,15 
22 1,0 ± 0,15 
28 1,2 ± 0,18 
35 1,5 ± 0,23 
42 1,5 ± 0,23 
54 1,5 ± 0,23 
64 2,0 ± 0,30 
76,1 2,0 ± 0,30 
88,9 2,0 ± 0,30 
108 2,5 ± 0,38 
 
 
 
6 § 
Virheettömyys ja pintojen ominaisuudet 
Putkissa ei saa olla käyttöä haittaavia vikoja. Putkien ulko- ja sisäpintojen on oltava puhtaita 
ja sileitä. Sisäpinnalla ei saa olla käyttöä haittaavaa hiilikalvoa eikä pinnan hiilipitoisuus saa 
olla niin suuri, että se mahdollistaisi käyttöä haittaavan kalvon muodostumisen asennuksen ai-
kana. Sallittu hiilimäärä on esitetty taulukossa viisi.  
 
Taulukko 5. Hiilijäännösten kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset vaatimukset.  
 
Nimellinen           
ulkohalkaisija 
d 
mm Toimitustila Kvantitatiivinen menetelmä -  
kokonaishiilimäärä 
enintään 
mg/dm2 Kvalitatiivinen menetelmä 
 
    10–54     R220 (hehkutettu) 0,20  
Vaatimus: ei hiilikalvoa R250 (puolikova) 0,20 
R290 (kova) 0,20 
    yli 54 R250 (puolikova) 0,20 
R290 (kova) 1,0 Ei vaatimusta 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
7 § 
Merkintä 
Valmistajan on merkittävä kupariputki pysyvästi niin, että se on yksilöitävissä ja jäljitettävissä. 
Valmistajan on merkittävä ulkohalkaisijaltaan 10–54 millimetriset putket pysyvästi siten, että 
peräkkäisten merkintöjen välimatka on enintään 600 millimetriä. Merkinnästä on oltava luet-
tavissa vähintään valmistajan tunnistetiedot, valmistusajankohta, ulkohalkaisija ja seinämän-
paksuus sekä tunniste ” I-I-I ”, jos putki on puolikova (toimitustila R250). Ulkohalkaisijaltaan 
yli 54 millimetrisiin putkiin merkintä on tehtävä vähintään putken molempiin päihin. 
 
 8 §   
 Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen  
  Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen 
on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää 
käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koe-
tuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja 
markkinavalvontaviranomaiselle. 
 
 
9 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan    päivänä    kuuta 2019 
 
 
Helsingissä    päivänä      kuuta 2019 
 
 
Asunto-, energia-  ja ympäristöministeri 
 
 
 
Yli-insinööri