Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
SECRETARIA DE ENERGIA  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -015-SECRE -2012, Diseño, construcción, seguridad, 
operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de depósito 
o planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por 
ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte integral de las terminales terrestres o marítimas de 
importación de dicho producto.  
 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -015-SECRE -2012 DISEÑO, CONSTRUCCI ON, 
SEGURIDAD, OPERACI ON Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS LICUADO DE 
PETR OLEO MEDIANTE PLANTA DE DEP OSITO O PLANTA DE SUMINISTRO QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE 
VINCULADOS A LOS SISTEMAS DE TRANS PORTE O DISTRIBUCI ON POR DUCTO DE GAS LICUADO DE PETR OLEO, 
O QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS TERMINALES TERRESTRES O MAR ITIMAS DE IMPORTACI ON DE 
DICHO PRODUCTO.  
FRANCISCO JOSE BARNES DE CASTRO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Derivados del Petróleo, del Gas y Bioenergéticos, con fundamento en los artículos 17 y 33, fracciones XII y 
XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción VI, y último párrafo, 3, fracciones 
XIV y XXII, 4 y 13 de la Ley de la  Comisión Reguladora de Energía; 4o. , segundo párrafo, 9, primer párrafo, 
11, 14, fracción IV, 15, fracción III, incisos a) y e), y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constituci onal 
en el Ramo del Petróleo; 4o.  de la Ley Federal de Procedimiento Ad ministrativo; 38, fracciones II y IV, 40, 
fracción I, 41, 44, 46, 47, fracción I, 51, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 y 
40 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 26 y 27 del Reglamento Interior  de la 
Secretaría de Energía, y 1, 2, 6, fracción I, inciso A. y B., 9, 20, fracciones XVIII y XIX, 21, fracción VI, y 31, 
fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía, y  
CONSIDERAND O 
Primero.  Que el 13 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa 
Nacional de Normalización 2012, en el que se establece que el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Derivados del Petróleo, del Gas y Bioenergéticos (el Comité) elaboraría la Norma  Oficial Mexicana relativa 
a los sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo.  
Segundo.  Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, el 6 de noviembre de 2012, la Comisión R eguladora de Energía (la Comisión) 
presentó al Comité el Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM -015-SECRE -2012 Diseño, 
construcción, seguridad, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de 
petróleo mediante planta de dep ósito o planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a los 
sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte integral de las 
terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto, con el propósito de que dentro de un 
plazo que no excediera de 75 días naturales, formulara observaciones a dicho anteproyecto.  
Tercero.  Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción II de la LFMN, el 4 de 
diciembre de 2012, la Comisió n contestó fundadamente las observaciones presentadas por el Comité a la 
Comisión, realizando las modificaciones que la Comisión consideró procedentes.  
Cuarto.  Que, en su sesión extraordinaria del 5 de diciembre de 2012, el Comité resolvió proponer a la 
Comisión, la publicación en el DOF del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -015-SECRE -2012, 
Diseño, construcción, seguridad, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado 
de petróleo mediante planta de depósito o planta de sum inistro que se encuentran directamente vinculados a 
los sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte integral de 
las terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto (el Proyecto).  
Quinto.  Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción I, de la LFMN, mediante el 
Acuerdo A/139/2012 del 6 de diciembre de 2012, la Comisión ordenó al Presidente del Comité la publicación 
del Proyecto a efecto de que dentro de los siguientes 60  días naturales, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el DOF, los interesados presenten sus comentarios al Comité, con domicilio en Av. Horacio 
1750, Col. Los Morales Polanco, Deleg. Miguel Hidalgo, 11510, México, D.F., o bien a los correos 
electrónicos: abrena@cre.gob.mx o rvalderrama@cre.gob.mx , para que los considere el Comité, en los 
términos de la ley.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
Por lo expuesto se expide para consulta pública el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -015-SECRE -2012 DISEÑO, CONSTRUCC ION, 
SEGURIDAD, OPERACI ON Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS 
LICUADO DE PETR OLEO MEDIANTE PLANTA DE DEP OSITO O PLANTA DE SUMINISTRO QUE SE 
ENCUENTRAN DIRECTAMENTE VINCULADOS A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE O DISTRIBUCI ON 
POR DUCTO DE GAS LIC UADO DE PETR OLEO, O QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LAS 
TERMINALES TERRESTRES O MAR ITIMAS DE IMPORTACI ON DE DICHO PRODUCTO  
En la elaboración de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana: la Comisión Reguladora de Energía, la 
Cámara Nacional de la Industria de T ransformación, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado 
y Empresas Conexas, A.C ., Petróleos Mexicanos, la Cámara Regional del Gas, A.C., la Secretaría de 
Energía, Grupo Marsori S.C., la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Nordeste, A. C., Lloyd Germánico 
de México, S. de R.L. de C.V. y Diseño Especializado en Ingeniería y Sistemas Actualizados, S.A. de C.V.  
INDICE  
Tabla de contenido  
Capítulo 1  Aspectos Generales  
1.1 Objeto  
1.2 Campo de aplicación  
1.3 Términos y definiciones  
Capítulo 2  Diseño y Construcción de Sistemas de almacenamiento de GLP  
2.1 Sistemas de almacenamiento de GLP  
2.2 Ubicación de los Sistemas de almacenamiento  
2.3 Requerimiento de distancias mínimas  
2.4 Ubicación de recipientes a presión y equipo  
2.5 Sistema mecánico  
2.6 Sistema de carga, trasiego y descarga de producto  
2.7 Soldadura y procedimientos de soldadura  
2.8 Sistema civil  
2.9 Sistema de protección contra incendios  
2.10 Sistemas de control  
2.11 Sistema de paro de emergencia (PDE)  
2.12 Sistema eléctrico  
2.13 Prueba s de integridad en tanques y recipientes, tuberías y accesorios del Sistema de 
almacenamiento  
2.14 Pruebas pre operativas, operativas y de desempeño  
Capítulo 3  Diseño y construcción de Sistemas de almacenamiento de GLP refrigerado  
3.1 Alcance  
3.2 Ubicación  
3.3 Distancias mínimas requeridas  
3.4 Ubicación de tanques de almacenamiento de GLP refrigerados  
3.5 Consideraciones térmicas  
3.6 Sistema de refrigeración  
3.7 Accesorios, válvulas y tuberías  
3.8 Pruebas de integridad  
3.9 Pruebas pre operativas, operativas  y de desempeño  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Capítulo 4  Diseño y construcción de instalaciones marinas para recepción de GLP  
4.1 Alcance  
4.2 Muelles  
4.3 Equipo eléctrico  
4.4 Soldadura  
4.5 Otras medidas de seguridad  
4.6 Tuberías, válvulas y accesorios  
Capítulo 5  Operación de Sistemas d e almacenamiento de GLP  
5.1 Personal calificado  
5.2 Manual de operación  
5.3 Contenido del manual de operación  
5.4 Procedimientos de operación  
5.5 Puesta en servicio de tanques y recipientes para almacenamiento de GLP  
5.6 Trasiego de GLP  
5.7 Extracción de a gua 
5.8 Toma de muestras de GLP  
5.9 Desfogue de gases no condensables  
Capítulo 6 Mantenimiento de Sistemas de almacenamiento de GLP  
6.1 Manual de mantenimiento  
6.2 Requisitos del manual de mantenimiento  
6.3 Administración del mantenimiento  
6.4 Mantenimient o de sistemas, componentes y equipos  
6.5 Mantenimiento de tanques y recipientes para almacenamiento de GLP  
6.6 Mantenimiento de válvulas  
6.7 Mantenimiento de los sistemas de control  
6.8 Mantenimiento del sistema de protección contra incendios  
6.9 Control d e la corrosión  
6.10 Superficies resistentes al fuego  
6.11 Reparación de equipo de GLP  
6.12 Trabajo en caliente  
6.13 Autorización de trabajo  
6.14 Sismo o evento meteorológico  
6.15 Registros de mantenimiento  
6.16 Mantenimiento del predio del Sistema de almac enamiento de GLP  
Capítulo 7 Seguridad en los Sistemas de almacenamiento de GLP  
7.1 Plan de prevención de incendios y control de riesgos  
7.2 Plan de atención a emergencias  
7.3 Plan integral de seguridad y protección civil  
7.4 Plan contra incendios  
7.5 Vigilancia del Sistema de almacenamiento y medidas contra terceros  
7.6 Vehículos para recepción y entrega de GLP  
7.7 Elaboración del programa anual de operación, mantenimiento y seguridad        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
Capítulo 8  Sistema de Administración de la Integridad para Sistemas de Al macenamiento de GLP  
8.1 Aspectos generales  
8.2 Sistema de Administración de la Integridad  
8.3 Plan de Administración de la Integridad  
8.4 Programa de desempeño del Sistema de Administración de la Integridad  
8.5 Programa de comunicación del Sistema de Admin istración de la Integridad  
8.6 Programa de administración del cambio del Sistema de Administración de la Integridad  
8.7 Programa de control de calidad del Sistema de Administración de la Integridad  
8.8 Programa de investigación y análisis de accidentes  
8.9 Reportes del Sistema de Administración de la Integridad  
Capítulo 9  Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  
9.1 Objetivo  
9.2 Definiciones  
9.3 Disposiciones generales  
9.4 Plan y programa de verificación durante la fase de construcción o modificac ión técnica  
9.5 Acta circunstanciada  
9.6 Dictamen  
9.7 Reporte de verificación  
9.8 Verificación documental  
9.9 Dictámenes técnicos que deberán emitirse relativos al Sistema de almacenamiento  
9.10 Verificación del proyecto  
9.11 Dictamen del proyecto  
9.12 Verificación previa al inicio de la construcción  
9.13 Verificación durante la etapa de construcción  
9.14 Dictamen de inicio de operaciones  
9.15 Verificación de la operación, mantenimiento y seguridad  
9.16 Dictamen anual de operación, mantenimiento y seguridad  
9.17 Verificación del Sistema de Administración de la Integridad  
9.18 Dictamen quinquenal del Sistema de Administración de la Integridad  
Capítulo 10  Concordancia con normas internacionales  
Capítulo 11  Vigencia  
Capítulo 12  Vigilancia  
Capítulo 13  Normas ofi ciales mexicanas de referencia  
Capítulo 14  Bibliografía  
Capítulo 1 Aspectos Generales  
1.1 Objeto  
Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer las características y/o especificaciones, criterios y 
procedimientos mínimos que se deberán observar en  lo relativo al diseño, construcción, seguridad, operación 
y mantenimiento de los Sistemas de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) mediante planta de 
depósito o mediante planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistem as de 
transporte o distribución por ducto de GLP, o que forman parte integral de las terminales terrestres o 
marítimas de importación de dicho producto.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
1.2 Campo de aplicación  
La presente norma oficial mexicana es aplicable a los Sistemas de almacenamient o de GLP mediante 
plantas de depósito o de suministro que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o 
distribución por ducto de GLP, o que forman parte integral de las terminales terrestres o marítimas de 
importación de dicho produ cto, así como a las instalaciones de recepción, guarda y entrega (IRGE), referidas 
en el artículo 2, fracción XXXVII del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.  
No es aplicable al diseño, construcción o reubicación de pozos de almacenamiento subterráneo, ta nques 
de almacenamiento subterráneos o tanques de concreto para el almacenamiento de GLP, ni a instalaciones 
con tanques que tengan una capacidad menor a 7.50 m3 (7,500 litros).  
1.3 Términos y definiciones  
Para efectos de la presente Norma oficial mexicana , se establecen los siguientes términos y definiciones:  
1.3.1 Almacenamiento refrigerado: Condición de un sistema en la que el GLP almacenado es enfriado a 
la temperatura de ebullición correspondiente a la presión atmosférica. En algunas ocasiones los tanq ues 
refrigerados pueden operar a una presión interna entre 0.5 y 2.0 psig.  
1.3.2. Asentamiento humano:  De conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, es el 
establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de conv ivencia, en un área 
físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo 
integran.  
1.3.3  Auto refrigeración:  El efecto de enfriamiento que resulta de la vaporización del GLP cuando se 
libera a una pr esión más baja.  
1.3.4 BLEVE (Boiling liquid expanding vapor explosion, por sus siglas en inglés):  Expansión y 
explosión del vapor que resulta de la ebullición del GLP. Tiene como consecuencia la ruptura de un tanque 
presurizado de GLP e incendio como resul tado de la exposición directa al fuego de dicho tanque.  
1.3.5 CRE o Comisión:  La Comisión Reguladora de Energía.  
1.3.6 Debe : Indica una condición que es obligatoria.  
1.3.7 Dictamen técnico de desmantelamiento total y de retiro de uso y operación del sistem a de 
almacenamiento : Documento elaborado y emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en 
términos de la LFMN, mediante el cual acredita la constatación del desmantelamiento total y retiro de uso y 
operación del sistema de almacenamiento, de conformidad con los procedimientos establecidos en las normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas y, a falta de éstas, en las normas o lineamientos internacionales.  
1.3.8 Dictamen técnico de inicio de operaciones:  Documento elaborado y emitido por una  Unidad de 
Verificación acreditada y aprobada en términos de la LFMN, que constata la evaluación de la conformidad del 
Sistema de almacenamiento de GLP con esta norma oficial mexicana, que incluye, entre otras, la ingeniería 
de detalle, diseño, construcció n, pruebas de hermeticidad y de integridad, pruebas pre operativas y de 
desempeño, con respecto de las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas o lineamientos 
internacionales, el cual deberá ser elaborado previo al inicio de operaciones del Si stema de almacenamiento.  
1.3.9 Dictamen técnico de operación, mantenimiento y seguridad: Documento elaborado y emitido por 
una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en términos de la LFMN, que constata la evaluación de la 
conformidad del Sistema de almac enamiento de GLP con esta norma  oficial mexicana con relación al 
programa anual de operación, mantenimiento y seguridad así como su ejecución.  
1.3.10 Dictamen técnico del proyecto:  Documento elaborado y emitido por una Unidad de verificación 
(UV) acre ditada y aprobada en términos de la LFMN, que constata la evaluación de la conformidad con esta 
norma oficial mexicana de la documentación que integra el proyecto, con respecto de las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas y normas o lineamientos int ernacionales. Abarca, entre otros, los 
procedimientos de certificación y verificación.  
1.3.11 Envolvente:  Material colocado alrededor de la pared metálica de un tanque o recipiente y que está 
compuesto por una o más capas entre las cuales puede colocarse u n material aislante o protector con el fin de 
ocupar el espacio anular.  
1.3.12 Estudio de riesgos : Documento que integra el análisis de riesgos elaborado mediante la aplicación 
de una metodología específica para identificar y evaluar los riesgos que los si stemas de almacenamiento de 
GLP representan para la seguridad de las personas y sus bienes, las instalaciones o el equilibrio ecológico, 
así como las medidas de mitigación y administración de los riesgos identificados en caso de ocurrencia.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
1.3.13 Gas licu ado de petróleo (GLP o gas LP):  Es el combustible compuesto primordialmente por 
butano y propano.  
1.3.14. Ingeniería básica : Etapa de la ingeniería que consiste en la definición y especificaciones 
generales del proyecto, relativos al diseño y tecnologías q ue se seleccionarán en las diversas disciplinas de la 
ingeniería. A partir de esta información, se deben elaborar planos y memorias técnico -descriptivas,  diagramas 
de flujo y  diagramas de tuberías e instrumentación, en su caso, de cada uno de los siguiente s sistemas: civil, 
mecánico, eléctrico, contraincendio, protección catódica, control distribuido, paro de emergencia,  carga, 
trasiego y descarga de producto.  
1.3.15. Ingeniería de detalle : Etapa de la ingeniería que consiste en el diseño definitivo y espec ificaciones 
detalladas para cada componente del Sistema de almacenamiento con base en la Ingeniería Básica. Debe 
incluir la información definitiva sobre diagramas de flujo, diagramas de tuberías e instrumentación, y  planos de 
construcción y memorias técnic o descriptivas de los sistemas civil, mecánico, eléctrico, contraincendio, 
protección catódica, control distribuido, paro de emergencia, carga, trasiego y descarga de producto.  
1.3.16 Instalaciones:  Elementos que forman parte de los sistemas de almacenamie nto, entre los que 
destacan: tanques o recipientes a presión, bombas, tuberías, válvulas, medidores y demás infraestructura 
requerida para la recepción, trasiego, almacenamiento y entrega de GLP, desde y hacia Sistemas de 
almacenamiento mediante plantas de  depósito o de suministro que se encuentran directamente vinculados a 
los sistemas de transporte o distribución por ducto de GLP, o que forman parte integral de las terminales 
terrestres o marítimas de importación de dicho producto.  
1.3.17 Líquido inflamab le: Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor a  2 
068.6 mm de Hg, a 20 °C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de inflamación menor  a 37.8 
°C (100 °F).  
1.3.18 LFMN : La Ley Federal sobre Metrología y Normalizaci ón. 
1.3.19 Normas aplicables : Son las normas oficiales mexicanas (NOM), normas mexicanas, normas o 
lineamientos internacionales  en la elaboración del Proyecto, ingeniería básica y de detalle, procura, 
construcción, pruebas de hermeticidad y de integridad, pruebas pre operativas y de desempeño, operación 
mantenimiento y seguridad del Sistema de almacenamiento.  
1.3.20 Norma o lineamiento internacional : la norma, lineamiento o documento normativo que emite un 
organismo internacional de normalización u otro org anismo internacional relacionado con la materia, 
reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional.  
1.3.21 Pared Metálica : Conjunto de placas metálicas que conforman un tanque de almacenamiento para 
contener al GLP.  
1.3.22 Permi sionario : El titular de un permiso de almacenamiento de GLP mediante planta de depósito o 
mediante planta de suministro, en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petróleo, Ley de la Comisión Reguladora de Energía y del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.  
1.3.23 Permiso:  El permiso de almacenamiento de Gas LP mediante planta de depósito o mediante planta 
de suministro, otorgado por la Comisión, de conformidad con la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la  el Reglamento de Gas Licuado 
de Petróleo y la regulación vigente aplicable.  
1.3.24 Proyecto:  Documento integrado por la ingeniería básica, las memorias técnico descriptivas, los 
diagr amas de flujo, incluyendo diagramas de tuberías e instrumentación, así como por los planos de cada uno 
de los siguientes sistemas: civil, mecánico, eléctrico, contraincendio, protección catódica, control distribuido, 
paro de emergencia, carga, trasiego y d escarga de producto.  
1.3.25 Punto de inflamación:  Temperatura mínima de un combustible líquido a la cual se produce 
suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire, cerca de la superficie del líquido o dentro o 
fuera de cualquier recipiente.  
1.3.26 Recipiente a presión : Los recipientes no transportables, ya sean esféricos, horizontales o 
verticales, que son construidos para almacenar GLP y operar a una presión superior a la atmosférica  o 
sometido a vacío.  
1.3.27 Recipiente esférico : Recipien te no transportable de conformación esférica, utilizado para 
almacenar GLP a presiones superiores a la atmosférica y que por su peso, capacidad, forma o dimensiones, 
debe ser armado en su sitio de ubicación. Corresponden al tipo E de la clasificación reali zada en la  NOM -
009-SESH -2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. Especificaciones y métodos de 
prueba (NOM -009-SESH -2011).  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
1.3.28 Recipiente horizontal : Recipiente no transportable, para almacenar GLP; en el cual el eje 
longitudina l del recipiente queda dispuesto de manera paralela al piso nivelado en el que se instala su 
cimentación. Corresponden al tipo A de la clasificación realizada en la NOM -009-SESH -2011.  
1.3.29 Recipiente vertical:  Recipiente no transportable, para almacenar GLP, en el cual el eje longitudinal 
del recipiente queda dispuesto de manera perpendicular al piso nivelado en el que se instala su cimentación.  
1.3.30 Seguridad:  Condición del Sistema de almacenamiento para funcionar bajo diferentes estados 
operativos que  no pongan en peligro las instalaciones, en apego a lo establecido en el capítulo 8 de esta 
norma oficial mexicana sin causar o incurrir en eventos críticos o catastróficos.  
1.3.31 Sistemas de almacenamiento de GLP:  Instalaciones destinadas al almacenamien to de gas 
licuado de petróleo mediante planta de depósito o planta de suministro que se encuentran directamente 
vinculadas a los sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman 
parte integral de las terminales terre stres o marítimas de importación de dicho producto. Están constituidas 
principalmente por los sistemas civil; mecánico; eléctrico; contraincendio; protección catódica; control 
distribuido; paro de emergencias; carga, trasiego y descarga de producto.  
1.3.32  Tanque de almacenamiento: Recipiente no transportable de doble pared metálica, entre las 
cuales se tiene un espacio anular ocupado por un material aislante para disminuir la transferencia de calor 
desde el medio ambiente exterior hasta el interior del rec ipiente. Este almacena el GLP a la temperatura de 
ebullición correspondiente a la presión atmosférica. Los tanques para almacenamiento refrigerado 
normalmente operan a una presión interna entre los 3.5 y 13.8 kPa (0.5 y 2.0 psig).  
Capítulo 2 Diseño y Const rucción de Sistemas de almacenamiento de GLP  
2.1 Sistemas de almacenamiento de GLP  
2.1.1  Esta sección establece las características y/o especificaciones, criterios y lineamientos mínimos a los 
que se debe de sujetar el diseño de los Sistemas de almacenamie nto de GLP.  
2.1.2  En el diseño de un Sistema de almacenamiento se deberá considerar la cercanía con asentamientos 
humanos y con cualquier instalación o edificación que pudiera ocasionar una contingencia y daños a la 
población y al propio sistema de almacen amiento.  
2.1.3 Para cada uno de los sistemas que integran el Sistema de almacenamiento, se debe elaborar la 
Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle que contengan, entre otra información, los planos, los componentes 
principales, su localización y simbolog ía, así como las memorias técnico -descriptivas en donde se detallen la 
descripción y ubicación de cada uno de los sistemas, criterios de diseño, cálculos, capacidades, códigos y 
normas utilizados, diagramas de flujo y de control e instrumentación. Las memo rias técnico -descriptivas  y 
planos de cada sistema deberán contener las firmas autógrafas, nombre y cédula profesional del proyectista, 
del representante legal del solicitante y de la Unidad de Verificación.  
2.2 Ubicación de los Sistemas de almacenamiento  
2.2.1  Las características de diseño que se establecen en esta norma oficial mexicana, están dirigidas a 
propiciar un funcionamiento adecuado, con objeto de garantizar la seguridad e integridad del Sistema de 
almacenamiento y prevenir un incidente mayor.  
2.2.2 Para determinar la ubicación de un Sistema de almacenamiento, se deberán tomar en cuenta las 
medidas de mitigación derivadas del estudio de riesgos. Este deberá considerar la cantidad de GLP que se va 
a almacenar, el número, distribución, y tipo de ta nques o recipiente a presión para almacenamiento que se 
van a instalar, el tipo de sistema contra incendios que va a utilizar, el tamaño de predio disponible, la 
proximidad de asentamientos humanos, el tipo y número de edificaciones vecinas, entre otros. L o anterior con 
el objeto de identificar los riesgos, posibles incidentes y sus consecuencias en las áreas colindantes.  
2.2.3  El estudio de riesgos para determinar la ubicación del Sistema de almacenamiento deberá contener 
las consideraciones tendientes a m inimizar el riesgo potencial a dicho sistema, a la seguridad de las personas, 
a la salud humana, animal, vegetal o al medio ambiente en general y laboral en caso de presentarse un 
incendio, explosión u otro incidente.  
2.2.4 En el estudio de riesgos se debe n utilizar modelos computacionales de dispersión de vapores para 
estimar las distancias mínimas que se deben guardar entre las diversas instalaciones del Sistema de 
almacenamiento, a fin de limitar el riesgo de exposición de las instalaciones adyacentes.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.2.5 Para la selección de la ubicación del Sistema de almacenamiento se deben considerar los factores 
siguientes:  
a) La proximidad con asentamientos humanos;  
b) La proximidad a las vías públicas;  
c) El riesgo de instalaciones adyacentes al Sistema de almac enamiento y trasiego del GLP, en su caso;  
d) Las cantidades almacenadas de GLP;  
e) El desarrollo presente y planificado de zonas urbanas o industriales;  
f) La topografía del sitio, incluyendo las curvas de nivel y los datos  del trazo y perfil del terreno ; 
g) Las condiciones de vientos dominantes;  
h) La geotécnica del sitio;  
i) Valoración del Peligro Sísmico del sitio, donde se ubica el proyecto, tomando en consideración el tipo 
de estructuras que se proyectan así como los efectos de sitio, en su caso ; 
j) Valoración de efectos de Tsunamis, que puedan representar peligros de inundación en las 
instalaciones y zonas circundantes a las instalaciones, en su caso ; 
k) Susceptibilidad del fenómeno de licuefacción de suelos en el sitio del proyecto, en su caso ; 
l) De ríos y mantos acuíferos superficiales y subterráneos, en su caso ; 
m) El acceso a las instalaciones en caso de emergencia y las rutas de evacuación;  
n) La disponibilidad de equipo, instalaciones para atender emergencias y servicios públicos requeridos 
en ca so de presentarse un incidente;  
ñ) Los requerimientos para el recibo y envío de productos, y  
o) Las normas y reglamentos locales.  
2.3 Requerimiento de distancias mínimas  
2.3.1 Esta sección establece las distancias mínimas que se deben considerar en el dise ño de la 
distribución de los equipos en un Sistema de almacenamiento. Las distancias establecidas deben considerar 
el resultado del estudio de riesgos aludido en la disposición 2.2.3, en lo conducente, de esta norma oficial 
mexicana y modificarse en caso d e resultar inadecuadas.  
2.3.2 El espacio previsto entre instalaciones debe minimizar el potencial de que fugas de GLP se 
enciendan, así como el riesgo de exposición al fuego de los recipientes a presión, los equipos o las 
instalaciones adyacentes en caso q ue se suscite una ignición.  
2.3.3  Se debe considerar en el diseño la distancia mayor que resulte entre las mínimas propuestas y el 
resultado del estudio de riesgos.  
2.3.4 La distancia horizontal mínima entre la tangente vertical de la envolvente de un tanq ue o recipiente a 
presión para almacenamiento de GLP con una capacidad determinada y el límite con un predio adyacente 
donde pudiera haber un asentamiento humano, se muestra en la Tabla 1.  
Tabla 1.  Distancia horizontal mínima entre la tangente vertical de la envolvente de un recipiente a presión de 
GLP a presión y el límite de un predio adyacente donde exista un asentamiento humano.  
Capacidad de agua de cada tanque, m3 Distancia mínima en metros  
7.50-100 15 
101-250 25 
251-350 30 
351-450 40 
451 o mayor  60 
 
2.3.5  Cuando en los predios adyacentes al Sistema de almacenamiento se ubiquen edificios públicos, 
educativos, guarderías/estancias, hospitales y lugares de reunión o de recreo, o instalaciones industriales, 
entre otros, se deben considerar medidas de  protección adicionales. Esto debe ser congruente con el 
resultado del estudio de riesgos con objeto de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.3.6  La distancia horizontal mínima entre las tangentes verticales de las envolventes de dos reci pientes a 
presión o entre la envolvente de un recipiente a presión y la envolvente de cualquier otro recipiente a presión 
que contenga algún material peligroso o inflamable, debe determinarse como sigue:  
a) Entre la tangente vertical de dos recipientes a p resión, 1.5 m o la mitad del diámetro del tanque más 
grande; se tomará la distancia que resulte mayor.  
b) Entre la tangente vertical de dos recipientes a presión horizontales o entre la tangente vertical de uno 
horizontal y la tangente vertical de uno esfé rico o vertical, 1.5 m o tres cuartos del diámetro del 
tanque más grande; se tomará la distancia que resulte mayor.  
2.3.7  La distancia horizontal mínima entre la tangente vertical de la envolvente de un recipiente a presión y 
la tangente vertical de la env olvente de cualquier otro tanque de almacenamiento no presurizado que 
contenga un líquido peligroso o inflamable, debe ser la siguiente:  
a) Si la otra instalación es de almacenamiento refrigerado, la separación debe ser tres cuartos del 
diámetro del tanque  mayor;  
b) Si la otra instalación de almacenamiento es un tanque atmosférico y está diseñado para contener 
material con un punto de inflamabilidad de 38ºC o menos, la separación debe ser equivalente al 
diámetro del tanque mayor;  
c) Si la otra instalación d e almacenamiento es un tanque atmosférico y está diseñado para contener 
material con un punto de inflamabilidad mayor a 38ºC, la separación debe ser equivalente a la mitad 
del diámetro del tanque mayor.  
2.3.8 La distancia horizontal mínima entre la tangent e vertical de la envolvente de un tanque a presión y 
construcciones para ocupación humana, dentro del Sistema de almacenamiento, debe determinarse  como 
sigue:  
a) Si la construcción se utiliza como cuarto de control de la instalación de almacenamiento, la distancia 
debe ser 15 m.  
b) Si la construcción se utiliza exclusivamente para otros propósitos (no relacionados con el control de 
la instalación de almacenamiento), la separación debe ser 30 m.  
2.3.9 La distancia horizontal mínima entre la tangente vertica l de la envolvente de recipiente a presión y 
los equipos que no se cubren en las disposiciones 2.3.1 a 2.3.8, debe ser como sigue:  
a) 15 m para tanques de proceso;  
b) 30 m para quemadores elevados u otro equipo que contenga flamas expuestas;  
c) 15 m para o tro equipo de combustión, incluyendo los hornos de proceso y las calderas utilitarias;  
d) 5 m para las bombas que tomen succión de los tanques o recipientes para almacenamiento de GLP;  
e) 15 m para cualquier otro equipo rotativo;  
f) 15 m para las líneas de  transmisión de energía eléctrica aérea y subestaciones eléctricas; la 
ubicación de las mismas debe ser tal que una ruptura de las líneas aéreas no ocasione que los 
extremos expuestos de los cables eléctricos caigan sobre ningún tanque o equipo;  
g) 15 m pa ra instalaciones de carga y descarga de auto -tanques, semirremolques y carro -tanques;  
h) 30 m para canales de navegación, muelles y atracaderos;  
i) 15 m para motores estacionarios de combustión interna.  
2.3.10 La distancia horizontal mínima entre la tangen te vertical de la envolvente de un recipiente a presión 
y el borde de un área de contención de derrames para tanques de almacenamiento de líquidos inflamables o 
combustibles, debe ser de al menos 5 m.  
2.3.11 Si la contención de derrames se lleva a cabo med iante el uso de diques o paredes, el borde del 
área de contención de derrames para la determinación de las distancias mínimas se define como la línea 
central del dique o de la pared. Si la contención del derrame es mediante bordos, desniveles o canales, el  
borde del área de contención de derrames para la determinación de las distancias mínimas, se define como el 
borde externo del área mojada en el incidente considerado como criterio de diseño para la instalación de 
contención de derrames.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.4 Ubicación de r ecipientes a presión y equipo.  
2.4.1 Los recipientes a presión destinados para el almacenamiento de GLP no deben ubicarse en edificios 
localizados dentro del área de contención de derrames de tanques de almacenamiento de otros líquidos 
inflamables o combus tibles, o dentro del área de contención de derrames para tanques de almacenamiento 
refrigerados.  
2.4.2 Los compresores y las bombas cuya succión se encuentre en los recipientes a presión no deben 
ubicarse dentro del área de contención de derrames de ningun a instalación de almacenamiento, a menos que 
se tomen las medidas adecuadas para proteger el tanque contra la exposición potencial al fuego. Ver la 
disposición 2.9 de esta norma oficial mexicana.  
2.4.3  Los recipientes a presión horizontales con capacidades  de 45 m3 o mayores, no deben ubicarse en 
grupos de más de seis tanques cada uno. Cuando se requiera instalar grupos de recipientes a presión tipo 
horizontales paralelos, al mismo nivel, cada grupo debe estar separado de los grupos adyacentes por una 
dista ncia mínima horizontal de 15 m considerando la tangente vertical de envolvente a envolvente. La 
configuración y ubicación de recipientes a presión en grupos es uno de los aspectos que deben determinarse 
mediante el estudio de riesgos a que hace referencia la disposición 2.2.3 de esta norma oficial mexicana.  
2.4.4 Los recipientes a presión tipo horizontales deben instalarse de tal forma que sus ejes longitudinales 
no estén orientados hacia otras instalaciones tales como recipientes a presión, equipo de proce so, cuartos de 
control, instalaciones de carga o descarga, instalaciones de almacenamiento de líquidos inflamables o 
combustibles o instalaciones en los muelles o atracaderos ubicados en las cercanías del tanque horizontal.  
2.4.5  Los recipientes a presión esféricos, no deben ubicarse en grupos de más de seis tanques cada uno. 
Cuando se requiera instalar grupos de recipientes a presión esféricos, al mismo nivel, cada grupo debe estar 
separado de los grupos adyacentes por una distancia mínima horizontal de 30  m considerando la tangente 
vertical de envolvente a envolvente. La configuración y ubicación de recipientes a presión en grupos es uno de 
los aspectos que deben determinarse mediante el estudio de riesgos a que hace referencia la disposición 
2.2.3 de esta  norma oficial mexicana.  
2.5 Sistema mecánico  
2.5.1 Recipientes a presión para almacenamiento  
Los recipientes a presión deben cumplir con las condiciones de diseño establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM -009-SESH -2011, Recipientes para contener Gas L .P., tipo no transportable. Especificaciones 
y métodos de prueba o en aquella que la sustituya, con las normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, 
con las normas o lineamientos internacionales. Se deben cumplir las especificaciones conforme a estas 
regulaciones, como mínimo en los rubros siguientes:  
a) Presión de diseño;  
b) Temperatura mínima y máxima de diseño;  
c) Esfuerzos de diseño;  
d) Materiales de construcción.  
2.5.1.1 Conexiones  
2.5.1.1.1 Se debe minimizar el número de conexiones que se ubiquen por debajo del espacio ocupado por 
el vapor.  
2.5.1.1.2 Las conexiones bridadas deben cumplir como mínimo con un material de Clase 300 de la ANSI. 
Todos los accesorios deben tener conexión de diámetro nominal de 19mm (¾ de pulgada) como mínimo, para 
recipie ntes esféricos, y de 6,35  mm (1/4 de pulgada) como mínimo en el caso de los recipientes horizontales o 
verticales.  
2.5.1.2 Recipientes a presión y tanques reutilizados  
2.5.1.2.1  Cuando un recipiente a presión o tanque de almacenamiento previamente utilizad o vaya a 
reubicarse o a usarse para el almacenamiento de GLP, éste debe ser evaluado, previo a su instalación, de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM -013-SEDG -2002, Evaluación de espesores  
mediante medición ultrasónica usando el mét odo de pulso -eco, para la verificación de recipientes tipo no 
portátil para contener Gas L.P., en uso,  con las normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las 
normas o lineamientos internacionales.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Se deberá realizarse lo siguiente:  
a) Drenar, pur gar, limpiar y probar con gas inerte antes de inspeccionarse físicamente en el interior y 
exterior del mismo;  
b) Inspeccionar bajo condiciones de seguridad aplicables a espacios confinados;  
c) Pruebas no destructivas como una medida de seguridad en atmósfe ras gaseosas,  
d) Determinar la vida útil estimada o remanente del tanque;  
e) Desarrollar y conservar la memoria de cálculo del tanque de almacenamiento bajo las nuevas 
condiciones de servicio, en su caso;  
f) El estudio de integridad mecánica, y  
g) Asegurar se que las pruebas correspondientes las implemente personal calificado.  
2.5.2 Tuberías, válvulas y accesorios  
La selección de las tuberías, válvulas y accesorios deben cumplir con las especificaciones mínimas 
requeridas para utilizarse en Sistemas de almac enamiento de GLP, incluyendo los escenarios operativos 
extremos.  
2.5.2.1 Accesorios  
2.5.2.1.1 Las conexiones entre tubería  y válvulas del Sistema de almacenamiento  deben fabricarse de 
acero sin costura y tener, al menos, el mismo espesor y la misma cédula que las tuberías. Dichas conexiones 
deben unirse a tope con soldadura de penetración completa y cumplir con lo establecido en las normas 
oficiales mexicanas y con las normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos 
internacio nales aplicables.  
2.5.2.1.2 Los accesorios con extremos soldables con diámetro nominal de 51 mm (2 pulgadas) o de un 
tamaño de diámetro menor, como codos, tes y coples, deben ser de acero forjado y tener una presión de 
trabajo de al menos 20,684 kPa (3000 psi). 
2.5.2.1.3 Se deben utilizar bridas de cuello soldable. Los componentes de tuberías de caja para soldar 
pueden ser DN 50 (NPS2) y menores. Las uniones soldadas cuello -brida de las conexiones deben ser de 
penetración completa a través de todo el espeso r. 
2.5.2.1.4 Los sellos a utilizarse entre conexiones de los elementos del Sistema de almacenamiento deben 
ser flexibles.  
2.5.2.1.5 Las conexiones de tubería deben ser de acero forjado, soportar presiones de trabajo al menos de 
20,000 kPa y tener asientos a tierra metal a metal.  
2.5.2.1.6 Los tapones deben fabricarse de acero al carbón.  
2.5.2.2 Equipo de medición  
2.5.2.2.1  Cada recipiente a presión debe estar provisto con equipo de medición de nivel del líquido, 
conforme a lo especificado en las disposicion es 2.5.2.2.2 a 2.5.2.2.8 de esta norma oficial mexicana.  
2.5.2.2.2 Cada recipiente a presión debe estar equipado con un sistema de medición de nivel calibrado y 
ajustado. Debe contar con un segundo sistema de medición de nivel independiente del sistema pri mario de 
control y con alimentación eléctrica de respaldo.  
2.5.2.2.3 Se debe proveer un sistema de alarma redundante para alto nivel que debe configurarse para dar 
al operador tiempo suficiente de detener el flujo antes que se exceda la altura máxima de ll enado. La alarma 
debe ubicarse de forma tal que sea audible y visible para el personal operativo que controle la operación  de 
llenado.  
2.5.2.2.4 Se deben implementar las medidas de seguridad para realizar las pruebas, reparaciones y 
remplazo de los medido res y alarmas primarias de los recipientes a presión que se encuentren en operación  
y no puedan ser retirados de servicio.  
2.5.2.2.5 En los recipientes a presión que tengan un sistema de corte/cierre de alto nivel, el dispositivo de 
corte debe ser adicion al e independiente de la alarma de alto nivel especificada en la disposición 2.5.2.2.3  de 
esta norma oficial mexicana.  
2.5.2.2.6 La altura máxima permisible de llenado de un recipiente a presión se debe establecer de forma 
que provea el espacio de vapor n ecesario para cualquier expansión térmica del líquido que pueda ocurrir una 
vez concluida la operación de llenado. Asimismo, dicha altura máxima se debe establecer de forma que, 
cuando un tanque de almacenamiento se encuentre lleno a ese nivel, a la mínima  temperatura de 
almacenamiento, la expansión térmica del líquido no ocasione que se exceda el 98% del nivel total del líquido.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.5.2.2.7 En los recipientes a presión no deben utilizarse indicadores de nivel de columna de vidrio, ni los 
medidores de nivel d e reflejo y mirilla.  
2.5.2.2.8 En cada recipiente a presión se deben instalar, como mínimo, un manómetro y un transmisor de 
presión y temperatura, conectados en su sección de vapor.  
2.5.2.3 Indicador de temperatura  
2.5.2.3.1  Cada recipiente a presión debe estar equipado, al menos, con un indicador de temperatura con 
su respectivo termopozo de cuello.  
2.5.2.4 Dispositivos de relevo de presión y de vacío  
2.5.2.4.1  Las válvulas de relevo de presión deben construirse de acero.  
2.5.2.4.2  Cada recipiente a presió n debe estar provisto con una o más válvulas de relevo de presión 
equipadas con resorte u operadas por piloto. La válvula o válvulas de relevo de presión deben estar calibradas 
a una presión de ajuste determinada a partir de la presión de operación. Los di spositivos de relevo de presión 
operados por piloto deben estar diseñados de forma tal que la válvula principal abra automáticamente y 
proteja al recipiente a presión en caso que la válvula piloto falle. Las válvulas operadas por piloto deben incluir 
un di spositivo para prevenir el contraflujo cuando exista la posibilidad de que la presión interna pueda caer por 
debajo de la atmosférica. Los recipientes a presión que puedan sufrir daños por el vacío interno deben incluir 
dispositivos de alivio de vacío.  
2.5.2.4.3  Las válvulas de relevo de presión instaladas en los  recipientes a presión deben estar diseñadas 
para proveer una capacidad de flujo adecuada para proteger dicho recipiente a presión en caso de exposición 
al fuego.  
2.5.2.4.4 Para determinar la capaci dad de flujo de diseño de dichas válvulas se deben considerar otras 
causas de sobrepresiones en el recipiente a presión, tales como el llenado en exceso y la introducción de 
productos con una presión de vapor superior en las tuberías del sistema.  
2.5.2.4.5  Las válvulas de relevo de presión deben instalarse de forma que provean una conexión directa al 
espacio de vapor y minimicen el arrastre de líquido durante un desfogue de vapor. Esto se debe lograr 
ubicando las conexiones de la válvula de relevo de presió n tan cercanas como sea práctico a la parte superior 
del espacio de vapor. Las válvulas de relevo de presión y su instalación deben cumplir con lo establecido en la 
NOM -093-SCFI -1994, o en aquella que la sustituya, y con las normas mexicanas, y en lo no pr evisto por 
éstas, con las normas o lineamientos internacionales aplicables.  
2.5.2.4.6 En el caso de que las válvulas de relevo sean susceptibles de mantenimiento,  se debe minimizar 
la posibilidad de manipular el mecanismo de ajuste; si el mecanismo es exte rno, éste debe sellarse.  
2.5.2.4.7 La tubería de entrada y de salida de la válvula de relevo de presión debe diseñarse de forma que 
exceda la capacidad nominal de la válvula, sin exceder los límites de caída de presión permisibles.  
2.5.2.4.8  El sistema de relevo de presión debe protegerse contra el cierre de cualquier válvula de bloqueo 
que se encuentre instalada entre el recipiente a presión y dicha válvula de relevo de presión, o entre la válvula 
de relevo de presión y la salida del venteo de descarga. Es ta protección se puede lograr mediante una de las 
siguientes acciones:  
a) Instalación de la válvula de relevo de presión sin válvulas de bloqueo.  
b) Instalación de la válvula de relevo con un control de exceso de flujo mediante válvulas multivías, 
válvulas  inter bloqueadas o válvulas de bloqueo selladas, dispuestas de forma tal que el aislar una 
válvula de relevo de presión no reduzca la capacidad del sistema por debajo de la capacidad de 
alivio requerida.  
c) Bloqueo o sellado de las válvulas de bloqueo en la posición abierta sin instalar capacidad de relevo 
adicional.  
2.5.2.4.9  Los sellos o bloqueos de las válvulas deben revisarse periódicamente a fin de asegurarse que se 
encuentren en su lugar y que los bloqueos se puedan operar. Las válvulas deben ser cer radas por una 
persona capacitada quien debe permanecer ubicada en un punto donde tenga la posibilidad de observar el 
tanque y le permita corregir o detener los eventos potenciales de sobre presiones cuando las válvulas se 
encuentren cerradas y el recipient e a presión esté operando, y se deba bloquear o sellar las válvulas en la 
posición abierta antes de abandonar el lugar. La persona capacitada debe observar la presión operativa 
mientras las válvulas permanezcan bloqueadas, y estar listo para ejecutar accio nes de emergencia en caso 
que éstas se requieran.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.5.2.4.10  El vástago de cualquier válvula de compuerta instalada en el sistema de relevo de presión debe 
estar en una posición horizontal o por debajo de la línea central.  
2.5.2.4.11  Las válvulas de relevo  de presión, antes de ponerse en servicio, deben probarse a la presión 
establecida de ajuste y contar con un certificado de calibración.  
2.5.2.5 Desfogues  
2.5.2.5.1 Las líneas de desfogue, es decir las líneas para la liberación del exceso de vapores de GLP , 
deben ser conducidas a un espacio abierto o a un sistema de quemador elevado. Los desfogues directos a la 
atmósfera son inaceptables cuando haya la posibilidad que el GLP líquido pueda liberarse hacia la atmósfera, 
a menos que el desfogue sea a través de  válvulas de alivio térmico.  
2.5.2.5.2 Para prevenir la descarga de GLP líquido procedente de los desfogues atmosféricos, se deben 
implementar medidas de diseño y operativas adecuadas, entre otras, el apagado automático de las 
operaciones de llenado antes de llegar a una condición de llenado en exceso.  
2.5.2.5.3 Se deben proteger los desfogues de descarga en contra de daños mecánicos.  
2.5.2.5.4 Los desfogues de descarga deben diseñarse para soportar cualquier impulso que se presente 
durante dicho desfogue. El punto de descarga no debe ubicarse a menos de 3 m por arriba de la plataforma 
de operaciones.  
2.5.2.5.5 La descarga debe realizarse hacia un área que presente las características siguientes:  
a) Evite el impacto de flamas sobre los recipientes a presión,  tuberías, equipo y otras estructuras.  
b) Evite la entrada de vapor hacia el interior de los espacios cerrados.  
c) Se encuentre por arriba del nivel de la cabeza de cualquier persona en la zona de almacenamiento, 
recipientes a presión contiguos, escaleras,  plataformas o el suelo.  
2.5.2.6 Registro entrada -hombre  
2.5.2.6.1 Todo recipiente a presión debe tener al menos un registro entrada -hombre para permitir acceso 
al interior con objeto de realizar inspecciones y reparaciones; dichas entradas no deben ser me nores de  0.50 
m en cualquiera de sus dimensiones. Los registros entrada -hombre deben ser fácilmente accesibles mediante 
escaleras, plataformas o cualquier otro medio, y deberán diseñarse de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas, y a falta de éstas con las normas o lineamientos internacionales aplicables.  
2.5.2.6.2 El espesor mínimo de los cuellos de los registros entrada -hombre deben ser diseñados y 
calculado como boquillas.  
2.5.2.6.3 Los registros entrada -hombre deben ser instala dos con su cubierta o tapa, espárragos, tuercas, 
empaques y asa; en adición, la tapa debe tener soporte o pescante para su apertura.  
2.5.2.6.4 El espesor de cuellos, bridas, cubiertas o tapas debe incluir el espesor adicional considerado por 
corrosión perm isible especificado para el tanque.  
2.5.2.6.5 Deben suministrarse plataformas para operación o mantenimiento en todos los registros entrada -
hombre del tanque que estén localizadas por arriba de 4.500 m sobre el nivel de piso terminado.  
2.5.2.6.6 Los regist ros entrada -hombre localizados en secciones empacadas, así como sus boquillas para 
descarga, deben contar con placas de refuerzo.  
2.5.2.7 Escaleras y plataformas  
2.5.2.7.1 Los perfiles estructurales de las escaleras, plataformas, barandales, guardas, basti dores y 
soportes, deben ser diseñados para la carga viva máxima especificada, más la carga muerta y las cargas 
ocasionales.  
2.5.2.7.2 Los peldaños de escaleras marinas deben ser espaciados entre sí a un máximo de 305 mm, 
manteniendo el mismo espaciamiento durante toda la longitud de la escalera.  
2.5.2.7.3 El piso de las plataformas debe ser de rejilla estándar con solera de 3.2 mm x 25.4 mm como 
mínimo, galvanizada por inmersión en caliente, fijada al bastidor de la plataforma y diseñada para permitir la 
remoción del piso, sin desmantelamiento de componentes del tanque, tuberías e instrumentos, entre otros, 
todo esto de conformidad con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y a falta de éstas con las 
normas o lineamientos internacionales aplicables . 
2.5.2.7.4 El piso de las plataformas debe ser una superficie uniforme, nivelada, libre de obstrucciones, 
desniveles, herrajes o cualquier otro que impida el avance o provoque el tropiezo.  
2.5.2.7.5 El bastidor que enmarca el piso de la plataforma debe te ner un desnivel mínimo de 150 mm  con 
respecto del nivel del piso.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.5.2.7.6 Las escaleras marinas deben ser de salida frontal o lateral paralela entre la escalera y 
plataforma, con peldaño al mismo nivel que el de la plataforma, libres de obstrucciones al paso, con puerta de 
seguridad libre de mantenimiento, de cierre por gravedad y sin bloqueo o candado.  
2.5.2.7.7 El ancho mínimo de plataformas para operación y mantenimiento es de 1 200 mm, pero no 
menos de 700 mm de espacio libre entre cualquier accesorio  y el barandal de la plataforma. Para plataformas 
de descanso o cambio de dirección de escaleras, el ancho mínimo debe ser 900 mm. La localización y arreglo 
de las plataformas debe ser tal que dé acceso (piso) a todas las boquillas de instrumentos, entrada s hombre, 
o cualquier otro accesorio al que se le deba dar mantenimiento o deba ser operado.  
2.5.2.8 Válvulas de corte  
2.5.2.8.1 Las válvulas de corte primarias para un tanque de almacenamiento (específicamente las válvulas 
más cercanas al tanque que pueda n cortar el flujo) deben ser fabricadas de acero forjado de conformidad con 
las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y en lo no previsto por éstas, con las normas o 
lineamientos internacionales aplicables.  
2.5.2.8.2 Las válvulas de bola deben cumpl ir con los requerimientos de las normas oficiales mexicanas, 
normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos internacionales aplicables. 
Las válvulas de corte deben ubicarse tan cercanas al tanque como sea práctico, de prefer encia en la boquilla 
de la pared metálica del tanque. Se debe tomar en cuenta el fácil acceso a las válvulas de corte para fines de 
operación y mantenimiento.  
2.5.2.8.3 Todas las válvulas de corte que se ubiquen en boquillas instaladas por debajo del nivel  máximo 
del líquido deben diseñarse para proveer una indicación visual de la posición de la válvula y mantener un sello 
adecuado bajo condiciones de incendio.  
2.5.2.8.4 Cuando la capacidad del tanque de almacenamiento exceda 35 m3, todas las válvulas de co rte 
en la entrada y la salida de las tuberías ubicadas por debajo del nivel máximo de líquido deben cerrar de 
manera automática en forma inmediata ante una exposición al fuego o fuga. Esta condición requiere la 
protección contra incendio mediante el sistem a de control. Las válvulas deben operarse manualmente en el 
sitio donde se encuentren instaladas.  
2.5.2.8.5 Las válvulas con tuercas unión o de bonete atornillado no deben utilizarse a menos que estén 
equipadas con retenedores de bonete o que los bonetes e stén soldados con puntos.  
2.5.2.8.6 No deben instalarse válvulas que se encuentren entre dos bridas unidas mediante pernos largos 
expuestos, a menos que dichas válvulas tengan cuerpos del tipo de orejeta que cubran los pernos.  
2.5.2.8.7 Se deben instalar v álvulas de retención del lado de la descarga de todas las bombas.  
2.5.2.8.8 Se deben instalar válvulas de alivio térmico adecuadas para las líneas de líquidos que puedan 
quedar bloqueadas entre dos válvulas de corte.  
2.5.2.8.9 Cualquier otro equipo que pue da quedar bloqueado entre dos válvulas de corte debe incluir 
protección contra las sobrepresiones ocasionadas por la expansión térmica del líquido.  
2.5.2.8.10 Cuando exista la posibilidad que quede atrapado líquido en las cavidades de las válvulas, se 
debe n instalar mecanismos de alivio de presión.  
2.5.2.9 Tuberías  
2.5.2.9.1 Los sistemas de tuberías a que hace referencia esta norma oficial mexicana deben cumplir con 
las normas oficiales mexicanas, con la norma mexicana, y en lo no previsto por éstas, con la s normas o 
lineamientos internacionales aplicables.  
2.5.2.9.2 Las tuberías utilizadas en el sistema de almacenamiento deben ser sin costura, o con costura 
bajo la técnica de arco sumergido.  
2.5.2.9.3 Se deben tomar en cuenta los aspectos siguientes en junt as de tuberías:  
a) Minimizar el número de juntas de cualquier tipo entre el tanque de almacenamiento y la primera 
válvula de bloqueo.  
b) Utilizar juntas soldadas entre componentes de tuberías y conexiones.  
c) Emplear juntas bridadas en conexiones con equip os y válvulas.  
d) Utilizar uniones de caja soldable, a tope, o bridadas en las juntas en tuberías con diámetro nominal 
de tubería (DNT) menores a 2 pulgadas.  
e) Utilizar únicamente del tipo auto centrado o confinado y compatible con el GLP.  
f) Utilizar sól o conexiones roscadas para las conexiones de instrumentos; el arreglo básico de tubería 
debe ser soldable y con componente integralmente reforzados.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.5.2.9.4 Las tuberías fabricadas de materiales que estén sujetos a fallas por fragilidad, como el acero al  
carbón, deben tener los siguientes espesores de pared mínimos:  
Diámetro nominal  Espesor nominal  
Tuberías con DNT de 50 mm  (2 
pulgadas) o menores  Cédula 80  
Tuberías con DNT entre 50 y 125 mm 
(2-5 pulgadas)  Cédula 40 (excepto para las 
conexiones roscadas que deberá 
ser Cédula 80)  
Tuberías con DNT de 150 mm  (6 
pulgadas)  Espesor 6.25 mm (0.25 de pulgada)  
Tuberías con DNT entre 200 y  300 
mm (8 -12 pulgadas)  Cédula 20  
Tuberías con DNT de 350 mm  (14 
pulgadas) y mayores  Cédula 10  
 
2.5.2.9.5 Las tuberías fab ricadas de materiales que no estén sujetos a fallas por fragilidad, como el acero 
inoxidable, deben tener los siguientes espesores mínimos de pared:  
Diámetro nominal  Espesor nominal  
Tuberías con DNT de 19 mm (3/4 de 
pulgada) o menores  Cédula 80S  
Tuberías  con DNT de 25 mm, 38 mm 
o 50 mm (1, 1½ o 2 pulgadas)  Cédula 40S  
Tuberías con DNT mayores a 50 mm 
(2 pulgadas)  Cédula 10S  
 
2.5.2.9.6 Se debe realizar un análisis de flexibilidad a las tuberías empleadas en el Sistema de 
almacenamiento mediante métodos f ormales de cálculo, el cual tome en cuenta al menos lo siguiente:  
a) Asentamientos de los recipientes a presión o movimiento de las cimentaciones  
b) Expansión o contracción de los tanques y tuberías por los cambios de temperatura  
c) Viento, sismo y movimie nto del suelo  
d) Vibración por equipo reciprocante como compresores.  
e) Selección, ubicación y tipo de soportes de la tubería incluidos en los cálculos de flexibilidad.  
f) En tuberías que corren paralelas, revisar las condiciones de expansión y contracción  en condiciones 
de paro y en operación.  
g) Las expansiones se deben controlar con curvas de tuberías y no con juntas de expansión.  
h) Enfriamiento o calentamiento de las conexiones de descarga, conexiones para venteos o cabezales 
de carga y descarga.  
Los r esultados de los cálculos del Análisis de Flexibilidad deben incluir los datos precisos de la tubería 
(datos de entrada de materiales, diámetros, isométricos, temperaturas, presión, etc.), Proyecto, localización, 
planta y avalados por Ingeniero responsable  del Contratista o Permisionario.  
2.5.2.9.7 Los cabezales ubicados en muelles deben diseñarse de forma que permitan el movimiento de las 
tuberías en la dirección de la expansión o la contracción, excepto en los puntos de anclaje necesarios.  
2.5.3 Bombeo y compresión  
2.5.3.1 Las bombas y los dispositivos de carga deben dimensionarse para proporcionar tasas de flujos 
adecuadas para la capacidad de la instalación. Se debe asegurar que las tasas de flujo den al operador 
tiempo suficiente para seguir el curso de  las operaciones de carga y descarga en todo momento, y apagar la 
instalación antes que los recipientes a presión se vacíen completamente o antes que éstos se llenen más allá 
del nivel máximo.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.5.3.2 Las bombas pueden ser centrífugas, reciprocantes, de en granes, o de otro tipo diseñado para 
manejar GLP. El material de construcción de las bombas debe tener las propiedades para resistir de manera 
segura la presión máxima operativa del sistema y ser químicamente compatible con el producto almacenado.  
2.5.3.3 Las bombas centrífugas deben contar con sellos mecánicos dobles desde su fabricación.  
2.5.3.4 Las bombas de desplazamiento positivo deben contar con un dispositivo de alivio de presión 
adecuado en el lado de la descarga, a menos que se tomen otras previsio nes para la protección del equipo.  
2.5.3.5 Los compresores para carga y descarga de GLP deben considerar la presión máxima de salida a la 
cual van a operar, el mantenimiento, las condiciones ambientales, de seguridad y diseño del proceso en el 
que opera.  
2.5.3.6 Cada conexión de descarga de un compresor centrífugo debe estar equipada con una válvula de 
retención.  
2.5.3.7 Se debe evaluar cada compresor centrífugo para condiciones que puedan causar una sobrepresión 
y, si se requiere, se le debe proveer de un dispositivo de alivio.  
2.5.3.8 Cada compresor de desplazamiento positivo debe estar equipado con un dispositivo de alivio de 
presión en el lado de la descarga.  
2.5.3.9 Se debe instalar un separador de líquidos dimensionado de manera adecuada, inmediatament e 
aguas arriba de los compresores. El separador debe estar equipado con un dispositivo de alto nivel del líquido 
para apagar el compresor.  
2.5.4 Especificaciones particulares para los sistemas de almacenamiento que reciban y entreguen Gas 
L.P. por ducto te rrestre y/o marino.  
2.5.4.1 Toda la tubería terrestre deberá cumplir con lo establecido en la disposición 2.5.2.9 de esta norma 
oficial mexicana. Asimismo, los brazos y mangueras para instalaciones marinas deberán cumplir con lo 
establecido en la disposici ón 2.6.7 de esta norma oficial mexicana.  
2.5.4.2 Patín de medición  
2.5.4.2.1  Se debe colocar aislamiento eléctrico a la entrada y salida del patín de medición.  
2.5.4.3 Accesorios  
2.5.4.3.1  El patín de medición debe contar con los accesorios necesarios para  el monitoreo de las 
variables de flujo, densidad, temperatura y presión, a fin de que las señales generadas en estos dispositivos 
sean concentradas en el cuarto de control.  
2.5.4.4 Detectores de mezclas explosivas  
2.5.4.4.1  Se deben instalar detectores de  mezclas explosivas en las instalaciones del patín de medición.  
2.5.4.5 Distancias mínimas  
2.5.4.5.1  Se deberá observar una distancia mínima de las tangentes de los recipientes a presión al ducto 
troncal del sistema de transporte de 150 m.  
2.5.4.6 Intercon exión por medio del ducto  
2.5.4.6.1  En caso de que existan dos sistemas de almacenamiento interconectados, por medio de un 
ducto, dicha interconexión deberá cumplir con lo establecido en la disposición 2.5.4 de esta norma oficial 
mexicana.  
2.6 Sistema de c arga, trasiego y descarga de producto  
2.6.1 Alcance  
2.6.1.1  Esta sección cubre el diseño y construcción de instalaciones que transfieren GLP, tales como:  
a) De una tubería a la zona de almacenamiento.  
b) De un auto -tanque, semirremolque o de un carro -tanqu e, así como de instalaciones marinas a 
instalaciones de almacenamiento.  
c) De la zona de almacenamiento a un auto -tanque, con semirremolque o carro -tanque, así como a 
instalaciones marinas.  
d) De la zona de almacenamiento a una tubería.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.6.2 Diseño  
2.6.2. 1 El sistema de trasiego debe incorporar un medio para interrumpir de forma rápida y efectiva el flujo 
de GLP en caso de una emergencia. Los sistemas de trasiego deben diseñarse de forma que impidan o 
restrinjan incrementos de presión que pongan en riesgo la integridad de las instalaciones cuando el flujo en 
cualquiera de sus direcciones sea suspendido.  
2.6.3 Mangueras y otros conectores flexibles para el trasiego de producto  
2.6.3.1  Las mangueras deben fabricarse de materiales resistentes al GLP, ya sea qu e se encuentre en la 
fase líquida o en la fase de vapor. Cuando se utilice cable trenzado como refuerzo, dicho cable debe estar 
fabricado de materiales resistentes a la corrosión como el acero inoxidable.  
2.6.3.2  Las mangueras, conexiones de mangueras y co nectores flexibles que se utilicen para transferir 
GLP, ya sea líquido o vapor a presiones que excedan de 35 kPa (5 psia), deben cumplir con los criterios 
especificados en las disposiciones 2.6.3.3 a 2.6.3.6 de esta norma oficial mexicana.  
2.6.3.3  Las mang ueras deben estar diseñadas para una presión  de trabajo mínima de 2 400 kPa  (350 
psia), y una presión de ruptura mínima de 12,000 kPa (1750 psia).  
2.6.3.4  Las mangueras deben marcarse a intervalos de no más de 3 m con la leyenda “GLP” o “Gas LP”.  
2.6.3.5  Después de instalar las conexiones, los accesorios de las mangueras deben probarse a una 
presión no menor a la máxima presión de operación establecida para el sistema dentro del cual serán 
instaladas. Antes de cada uso, los ensambles o montajes de las mangu eras deben inspeccionarse 
visualmente en busca de daños o defectos y probarse por lo menos anualmente a cualquiera de lo que resulte 
mayor, la presión máxima de descarga de la bomba o la presión establecida de la válvula de alivio.  
2.6.3.6  Las mangueras de ben ser sustituidas conforme a su vida útil recomendada por el fabricante.  
2.6.4 Protección para mangueras  
2.6.4.1 Las mangueras deben protegerse de las condiciones climáticas y daños físicos. Se debe prestar 
particular atención a evitar la formación de hi elo en las partes corrugadas de la manguera metálica.  
2.6.5 Soporte de los brazos o mangueras de carga  
2.6.5.1  Se deben tomar las medidas para proporcionar el soporte adecuado de las mangueras o brazos  
de carga.  
2.6.5.2  Para el diseño de los contrapesos, se debe considerar el peso de la acumulación de hielo en las 
mangueras o brazos que no estén aislados.  
2.6.6 Conexiones de tubería flexible  
2.6.6.1 Cada conexión de tubería flexible debe tener la capacidad de resistir una presión de prueba de 1.5 
veces la presión del diseño de la parte del Sistema de almacenamiento a la cual se encuentra integrada.  
2.6.6.2  Cada manguera o conexión de tuberías con puntas flexibles que se utilicen en la carga y descarga 
de GLP entre recipiente a presión y los auto -tanques, se mirremolques o carro -tanques, debe estar equipada 
con una válvula de desfogue o purga; dicha válvula debe habilitar el vaciado de la manguera o de las 
conexiones de las tuberías después de que se hayan cerrado las válvulas de bloqueo en cada extremo de la 
manguera o de las conexiones de tubería. La válvula de desfogue o purga debe dimensionarse e instalarse de 
forma que el venteo no represente riesgos para la integridad de las instalaciones.  
2.6.7 Mangueras y brazos para instalaciones marinas  
2.6.7.1 El dis eño de las mangueras y brazos debe permitir mantener una conexión segura en todas las 
condiciones de posición y movimiento relativo entre el muelle y el buque, ocasionados por el cambio de  las 
mareas y de la carga del buque, así como las oscilaciones prod ucidas por el oleaje, entre otras causas.  
2.6.7.2 Las mangueras que se usen para conducir deben estar diseñadas para las condiciones de 
temperatura y de presión requeridas. Las mangueras deben estar aprobadas para el servicio de transferencia 
y diseñadas p ara una presión de ruptura no menor de cinco veces la presión de servicio. Las mangueras 
deben cumplir con las Normas Aplicables.  
2.6.7.3 Se deben usar mangueras metálicas flexibles o tubos y conexiones giratorias, cuando se esperen 
temperaturas de operaci ón inferiores a que -51°C (menos cincuenta y un grados Celsius).  
2.6.7.4 Los brazos de carga y descarga de los buques deben tener alarmas que indiquen cuando se está 
llegando al límite de extensión.  
2.6.7.5 Se deben instalar los medios adecuados de soporte  de la manguera y el brazo de descarga. En los 
contrapesos se debe tener en cuenta la formación de hielo en las mangueras y brazos no aislados.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.6.7.6 En las mangueras se debe instalar un Sistema de Paro de Emergencia (PDE) de acuerdo con las 
Normas Aplic ables.  
2.6.7.7 Se debe instalar un sistema de Desconexión Rápida de Emergencia (DRE) de acuerdo con  las 
Normas Aplicables.  
2.6.7.8 Se debe disponer de un sistema de comunicaciones en los lugares de descarga y recepción para 
mantener el contacto con el per sonal relacionado con dicha operación de descarga y recepción. Se permiten 
comunicaciones por teléfono, altavoces, radio o señales luminosas.  
2.6.8 Identificación de válvulas en los sistemas de carga y descarga  
2.6.8.1  Cuando en una instalación de carga o descarga se maneje más de un producto, las líneas deben 
designarse de forma que el operador pueda identificar las diversas líneas y válvulas sin tener que rastrearlas 
hasta su fuente o destino.  
2.6.9 Equipo de medición utilizado en las operaciones de carga  y descarga  
2.6.9.1  Cuando se usen medidores de líquidos para medir el volumen de GLP que se está transfiriendo de 
un contenedor a otro o que se esté transfiriendo hacia o desde una línea de tuberías, los medidores y el 
equipo accesorio deben instalarse de  conformidad con las normas oficiales mexicanas, y a falta de éstas, con 
las normas mexicanas, y a falta de éstas con las normas o lineamientos internacionales aplicables.  
2.6.10 Odorización del GLP  
2.6.10.1  Las instalaciones estacionarias de almacenamient o de GLP diseñadas para transferir dicho 
combustible a auto -tanques, semirremolques, carro -tanques y buque -tanques, deben contar con equipo que le 
permita agregar odorizante, en caso de que dicho hidrocarburo no cuente con él.  
2.6.10.2 Niveles y requisitos  de odorización.  
2.6.10.2.1  El Gas LP en su totalidad debe ser odorizado, en su caso, de conformidad con las normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas, y a falta de éstas con las normas o lineamientos internacionales 
aplicables, de modo que a una concen tración en aire el gas sea clara y rápidamente perceptible por el 
operador del Sistema de almacenamiento.  
2.6.10.3 El sistema de odorización debe cumplir con lo siguiente:  
1) No debe ser nociva para las personas, materiales y conductos;  
2) Sus productos de  combustión no deben ser tóxicos cuando son aspirados, ni corrosivos o dañinos 
para aquellos materiales con los que estén en contacto.  
b) El odorante no debe ser soluble en agua en una cantidad mayor que 2,5 partes por 100 en peso.  
c) Todo producto utiliza do para odorante de Gas LP deberá contar con su ficha de seguridad, donde se 
indicarán las condiciones de seguridad a tener en cuenta durante la manipulación y almacenamiento 
del producto.  
2.6.10.4 Equipos de odorización.  
2.6.10.4.1 El equipo de odorizació n debe introducir el odorante sin variaciones amplias en su 
concentración. Un equipo debe tener las características siguientes:  
a) Suministrar el odorante en forma proporcional con el volumen de gas emitido, constante con las 
condiciones de presión y tempe ratura del ambiente o gas.  
b) Tecnología probada.  
c) Resistencia a la corrosión.  
d) Adecuación a los distintos niveles de caudal exigidos por la operación del sistema de 
almacenamiento.  
2.6.10.5  Todos los equipos utilizados deberán estar calibrados y mante nerse de acuerdo con las 
recomendaciones indicadas por el fabricante. Los registros de las tareas de calibración y mantenimiento 
deberán estar disponibles para su verificación periódica y ser del conocimiento del personal a cargo de los 
mismos. Estas activ idades deberán formar parte del programa  anual de operación, mantenimiento y seguridad 
del Sistema de almacenamiento.  
2.6.11 Manómetros  
2.6.11.1 Se deben proveer manómetros en suficientes puntos de las líneas de líquidos y de vapor para 
monitorear la presi ón de operación y las diferencias de presión de manera constante a fin de garantizar una 
operación segura.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.6.12 Sistema de protección contra la corrosión  
2.6.12.1 Los sistemas de protección contra la corrosión, deben cumplir con lo establecido en las nor mas 
oficiales mexicanas y en la norma mexicana, y a falta de éstas con las normas o lineamientos internacionales.  
2.6.12.2 Para la selección de un sistema de protección contra la corrosión se debe considerar lo siguiente:  
a) Para el fondo de tanques de alm acenamiento instalados a nivel del piso y para tuberías subterráneas 
se debe proporcionar un sistema de protección catódica con ánodos de sacrificio o corriente impresa.  
b) Para las instalaciones que constituyen el muelle, en el caso de que el sistema de a lmacenamiento 
cuente con instalaciones marinas, se debe proporcionar un sistema de protección catódica con 
ánodos de sacrificio o corriente impresa.  
c) Para los recipientes a presión instalados sobre soportes, y tuberías y accesorios instalados de forma 
superficial se debe considerar un sistema de protección mecánica, empleando recubrimiento 
anticorrosivo.  
2.6.12.3 Protección catódica  
2.6.12.3.1 La memoria de cálculo del sistema de protección catódica contra la corrosión deberá contener, 
al menos, la siguie nte información:  
a) Planos del lugar, geometría de los cátodos, estructura a proteger y disposición del sistema de 
protección catódica.  
b) Fechas de construcción.  
c) Información de diseño de los tanques.  
d) Suministro de energía eléctrica.  
e) Recubrimiento s. 
f) Tableros de medición para el control de la corrosión.  
g) Aislamientos eléctricos.  
h) Uniones eléctricas.  
i) Circuitos de corriente eléctrica.  
j) Clasificación y delimitaciones de las áreas eléctricas.  
k) Antigüedad de operación de sistemas de protecc ión catódica existentes.  
l) Geometría y disposición de los sistemas de tierra.  
m) Requerimientos de corriente para cumplir los criterios aplicables de protección.  
n) Resistividad eléctrica del electrolito (suelo).Continuidad eléctrica del sistema.  
o) Aisla miento eléctrico del sistema.  
p) Integridad del recubrimiento de tanques.  
q) Historia de fugas en estructuras similares del área.  
r) Desviaciones de las especificaciones de construcción.  
s) Existencia de posibles corrientes parásitas.  
2.6.12.3.2 Se deben e laborar los planos correspondientes al diseño del sistema de protección contra la 
corrosión, dichos planos deberán basarse en la memoria de cálculo.  
2.6.12.3.3 Se deben aislar eléctricamente las instalaciones protegidas catódicamente de cualquier otra 
estructura que no esté prevista en el diseño del sistema de protección contra la corrosión, mediante 
dispositivos diseñados para tal efecto.  
2.6.12.3.4 Los sistemas de protección contra la corrosión, no se deben instalar en áreas cerradas, en las 
que existan n ormalmente atmósferas explosivas y deben estar conectados a tierra.  
2.6.12.3.5 Al instalar un sistema de protección catódica se debe considerar que parte de la corriente puede 
ser adsorbida por un equipo metálico enterrado en el área aledaña.  
2.6.12.3.6 Se debe contar con un sistema para la medición de potencial, para lo cual se deben instalar 
electrodos de referencia permanentes.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.6.12.3.7 Para el diseño del sistema de protección catódica se debe verificar que se cumpla alguno de los 
criterios siguientes:  
a) Un potencial negativo (catódico) de al menos 850 mV con la protección catódica aplicada.  Este 
potencial se mide con respecto a un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre en contacto 
con el electrolito. Para interpretar correctamente la medici ón, deben tenerse en cuenta las caídas 
óhmicas además de la que se verifica a través de la interfase estructura -electrolito.  
b) Un potencial polarizado negativo de al menos 850 mV con respecto a un electrodo de referencia de 
cobre/sulfato de cobre.  
c) Un m ínimo de 100 mV de polarización.  
2.6.12.4 Protección mecánica  
2.6.12.4.1 La memoria del sistema de protección mecánica debe incluir:  
a) El tipo de recubrimiento anticorrosivo.  
b) La información técnica del recubrimiento anticorrosivo referente a las especi ficaciones, el control de 
calidad y la evaluación del laboratorio a creditado de acuerdo a la LFMN.  
c) El procedimiento de aplicación, que incluya la preparación de la superficie, aplicación de primario, 
enlace y acabado.  
d) Las actividades de inspección; a ntes, durante y después de aplicado el sistema.  
2.7 Soldadura y procedimientos de soldadura  
2.7.1 Toda la soldadura de un tanque y sus componentes a presión deben realizarse utilizando un 
procedimiento previamente calificado y efectuado por soldadores u op eradores capacitados de acuerdo con lo 
establecido en la NOM -009-SESH -2011, en las normas mexicanas y, a falta de éstas, con las normas o 
lineamientos internacionales aplicables.  
2.7.2 Todas las juntas soldadas sujetas a presión deben ser a tope de fusión y penetración completa de al 
menos dos cordones de soldadura. Debe cerciorarse que la integridad de la raíz de la soldadura esté 
conforme a lo establecido en el procedimiento correspondiente.  
2.7.3 Las placas de respaldo temporales pueden s er usadas en sol daduras de un so lo lado. Las placas 
deben ser de la misma composición del material base, deben ser removidas después de cumplida su función, 
y la superficie acondicionada y examinada por partículas magnéticas o líquidos penetrantes de acuerdo con lo 
establ ecido en la norma o estándar de fabricación antes de cualquier radiografiado o tratamiento térmico.  
2.7.4 Las juntas verticales no deben ser colineales, pero deben ser paralelas entre sí en una distancia 
mínima de 5 veces el espesor de la placa.  
2.7.5 Las placas del fondo de tanques de almacenamiento refrigerado deben soldarse con un filete 
continuo a lo largo de toda la unión. A menos que se use una solera de respaldo, las placas del fondo deben 
llevar bayonetas para un mejor asiento de la placa.  
2.7.6 Se deben usar soldaduras continuas para todas las juntas que por su localización puedan ser 
susceptibles de corrosión o que puedan causar oxidación en la pared del tanque de almacenamiento 
refrigerado.  
2.7.7 Las placas del techo deben soldarse a traslape por el lado superior con un filete continuo igual al 
espesor de las mismas.  
2.7.8 Las placas del techo deben soldarse al perfil de coronamiento del tanque de almacenamiento con un 
filete continuo por el lado superior únicamente; el tamaño del filete debe ser i gual al espesor más delgado.  
2.8 Sistema civil  
El predio donde se pretenda construir el Sistema de almacenamiento debe contar como mínimo con 
acceso consolidado que permita el tránsito seguro de vehículos. No debe haber líneas de alta tensión que 
crucen el  predio ya sean aéreas o por ductos bajo tierra ni tuberías de conducción de hidrocarburos ajenas al 
sistema. Los predios colindantes y sus construcciones deben estar libres de riesgos potenciales para la 
seguridad del sistema de almacenamiento.  
Si el pred io se encuentra en zonas susceptibles de deslaves, terrenos con desniveles o terrenos bajos, se 
deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.8.1 Cimentaciones y soportes para recipientes a presión y tuberías relacionadas  
2.8.1.1 Las estructuras de soporte deben fabricarse de uno o de una combinación de los materiales 
siguientes:  
a) Mampostería reforzada.  
b) Concreto reforzado.  
c) Placa de acero, tuberías o perfiles estructurales.  
2.8.2 Información sobre el suelo  
2.8.2.1  El diseño de  la cimentación debe basarse en información sobre la capacidad de carga y 
propiedades de asentamiento del suelo.  
2.8.3 Asentamiento de la cimentación  
2.8.3.1  El tamaño y profundidad de la cimentación deben diseñarse para limitar el asentamiento del tanque 
de almacenamiento y evitar tensiones excesivas tanto en el tanque como en las tuberías conectadas.  
2.8.3.2  Se debe monitorear el asentamiento del tanque de almacenamiento durante la prueba hidrostática 
a que se refieren las disposiciones 2.13.1, 2.13.2 y 2 .13.3.  
2.8.4 Parte inferior de la cimentación  
2.8.4.1  La parte inferior de la cimentación debe encontrarse por debajo de la línea de congelación y por 
debajo de las alcantarillas o líneas cercanas donde exista la posibilidad de presentarse fugas o deslaves  que 
pudieran resultar de un asentamiento de la cimentación.  
2.8.5 Cargas sobre la estructura de soporte  
2.8.5.1  En el diseño de la estructura de soporte se deben tomar en consideración las cargas siguientes:  
a) Estáticas durante la construcción, más vient o, hielo y cargas de nieve previstas.  
b) Estáticas durante las pruebas con agua, más las cargas correspondientes a viento, hielo y de nieve.  
c) Estáticas durante la operación (incluyendo la carga que resulte de la aplicación de la protección 
contra incendi os) más las combinaciones de viento, hielo, nieve y cargas por sismo que resulten 
aplicables.  
d) Aquéllas resultantes de la expansión y contracción del tanque de almacenamiento debido a la 
presión interna y a los cambios de temperatura.  
e) Aquéllas resulta ntes del asentamiento diferencial a lo largo de las estructuras y cimentaciones  de 
soporte.  
f) Estáticas y dinámicas durante el mantenimiento y las operaciones.  
2.8.6 Diseño de los soportes  
2.8.6.1 El diseño de los soportes de los recipientes a presión de be considerar movimientos de expansión y 
contracción del tanque de almacenamiento, ocasionados por la presión interna y el cambio de temperatura de 
la pared metálica del tanque.  
2.8.6.2 Se debe proporcionar flexibilidad a las tuberías acopladas para evitar  tensiones excesivas en las 
boquillas del tanque y en las tuberías asociadas, ocasionadas por el movimiento del tanque.  
2.8.6.3 Las secciones sujetas a presión en los recipientes a presión deben evitar estar en contacto con los 
soportes y áreas de protecci ón contra incendios fabricadas de concreto o de mampostería, ya que esos 
puntos de contacto pueden ser sitios donde se presente corrosión externa. Si esos puntos de contacto 
existen, deben identificarse e inspeccionarse periódicamente.  
2.8.6.4 La protecció n igní fuga en los soportes no debe cubrir la totalidad del soporte hasta la unión de la 
envolvente del tanque de almacenamiento y para evitar la penetración de agua a través de esta unión se 
deberán instalar botaguas “gorros chinos”, soldado a cordón conti nuo y sobresaliente de la protección 
ignífuga.  
2.8.7 Cargas sobre la pared metálica del tanque de almacenamiento  
2.8.7.1  En el diseño de los soportes de un tanque se deben considerar las cargas inducidas sobre la pared 
metálica del tanque de almacenamiento , entre otras:  
a) Las fuerzas secundarias que resulten de las variaciones de temperaturas de operación.  
b) Las tensiones debidas a presiones ocasionadas por pruebas y por operación.  
c) Las cargas debidas al líquido almacenado.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
d) Las cargas ocasionadas por  las tensiones en la tubería.  
e) Las cargas ocasionadas por los soportes.  
f) Las cargas ocasionadas por oleaje del líquido dentro del tanque (en zonas sísmicas).  
2.8.8 Miembros diagonales (contraventeos)  
2.8.8.1  Los miembros diagonales (contraventeos) que se utilizan para arriostrar las columnas verticales, no 
deben acoplarse directamente a un tanque de almacenamiento, a menos que en el diseño de éste se tomen 
las medidas adecuadas para soportar las cargas resultantes.  
2.8.9 Silletas  
2.8.9.1 Cuando un tanqu e horizontal esté soportado por silletas se debe considerar en el diseño  lo 
siguiente:  
a) Utilizar dos pilares.  
b) Evaluar la forma en que se instalarán los soportes con objeto de obtener una distribución uniforme de 
la tensión en la pared metálica del ta nque.  
c) Adaptar la configuración de las silletas a  las placas de respaldo acoplada al tanque.  
d) Instalar las placas de respaldo entre la pared metálica del tanque y los soportes;  
e) Soldar las placas referidas en la disposición anterior a la envolvente d el tanque de manera continua 
después de haber eliminado la humedad de las áreas bajo las placas.  
f) Utilizar placas de respaldo en donde sea necesario; en este supuesto, dichas placas deben 
prolongarse más allá de los límites de las silletas de soporte a f in de ayudar a distribuir las cargas en 
el mismo.  
g) Sólo una de las dos silletas debe tener barrenos oblongos para el anclaje para facilitar los 
movimientos del tanque resultado de la expansión y contracción del mismo, ocasionados por  los 
cambios de temp eratura y presión interna.  
2.8.10 Instalación de grupo de recipientes a presión  
2.8.10.1  En los Sistemas de almacenamiento donde vayan a instalarse recipientes a presión en grupo, se 
pueden utilizar cimentaciones/bases continuas. En dichos casos, la carga de las bases debe calcularse para 
varias combinaciones de cargas probables, tal como la carga que ocurre cuando recipientes a presión  
adyacentes se encuentran llenos y aqu ella que ocurre cuando recipientes alternos están llenos.  
2.8.10.2 Los pilares contin uos no deben utilizarse en instalaciones con recipientes a presión en grupo sin 
que se incorporen medidas específicas para el drenaje.  
2.8.11 Anclaje  
2.8.11.1 En sitios donde exista el riesgo de inundación, el tanque de almacenamiento debe ir anclado a la 
cimentación o al soporte a fin de evitar la flotación en caso de una inundación.  
2.8.11.2 El anclaje del tanque de almacenamiento a la cimentación o al soporte debe proveerse de forma 
que resista la fuerza del viento, cargas por sismo y el movimiento induc ido por las variaciones en  la 
temperatura.  
2.8.11.3 El anclaje del tanque de almacenamiento a la cimentación o al soporte debe resistir cualquier 
fuerza hacia arriba que resulte de la presión interna en el tanque.  
2.8.12 Bastidores para recipiente a presi ón verticales  
2.8.12.1 Cuando los recipientes a presión verticales estén soportados por bastidores, éstos deben incluir 
una sola abertura para fines de inspección o acceso. La abertura debe ser tan pequeña como sea práctico.  
2.8.12.2 Las aberturas en los b astidores deben reforzarse cuando se requiera evitar el pandeo o las 
tensiones excesivas en el bastidor ocasionadas por las cargas impuestas.  
2.8.13 Drenaje  
2.8.13.1  Se debe contar con drenajes independientes para: drenaje pluvial, drenaje industrial y dre naje 
sanitario según sea el caso, y según se especifique en las normas oficiales mexicanas.  
2.8.13.2  El diseño debe considerar cunetas dentro de las áreas de proceso o adyacentes a ellas, para la 
recolección de aguas pluviales y de contraincendio, la pendi ente mínima aceptable debe ser de 0.005 m por 
metro de cuneta sin revestir y de 0.003 m por metro de cuneta revestida. La profundidad mínima debe ser de 
7.5 cm y la máxima de 30 cm, el ancho máximo de la cuneta debe ser de 1.5 m.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.8.13.3 El sistema de dre naje utilizado para derrames debe diseñarse de tal modo que se evite que el 
líquido derramado de un tanque de almacenamiento fluya debajo de algún otro tanque y con ello se minimice 
el riesgo potencial a las tuberías, en general, por el GLP derramado en ca so de presentarse un incendio.  
2.8.13.4 El terreno debajo y alrededor de un tanque que se utilice para almacenar GLP debe nivelarse de 
forma que permita drenar cualquier derrame de líquidos hacia un área segura alejada del tanque  de 
almacenamiento y de la s tuberías.  
2.8.13.5 Para facilitar el drenaje de líquidos tanto de derrame como de tipo pluvial dentro del área de 
almacenamiento, se permite utilizar paredes, diques, zanjas o canales.  
2.8.13.6 Cualquier sistema de drenaje instalado debe incluir una válv ula de compuerta ubicada en una 
posición accesible fuera del área de contención de derrames. Esta válvula se debe mantener normalmente 
cerrada. El sistema de drenaje puede ser de los tipos siguientes:  
a) Una alcantarilla sellada a vapor dentro del área de contención de derrames que descargue a un 
sistema de drenaje cerrado fuera de dicha área.  
b) Un tubo a través del dique o de la pared que descargue hacia un sistema de drenaje que se 
encuentre fuera del área de contención.  
2.8.13.7 El sistema de drenaje de be evitar que el contenido del tanque de almacenamiento penetre a los 
cursos de agua natural y a los sistemas que no tengan la capacidad de contener GLP de manera segura.  
2.8.13.8 Cuando las líneas de drenaje estén sujetas mediante cualquier tipo de soport e que no esté 
acoplado directamente al tanque de almacenamiento, debe proporcionarse la flexibilidad adecuada en las 
líneas para asimilar el asentamiento diferencial.  
2.8.13.9 Deben minimizarse los esfuerzos impuestos a la boquilla del tanque de almacenami ento por las 
líneas de drenaje.  
2.8.13.10 Las líneas de drenaje de agua y líneas pequeñas similares deben soportarse de manera 
adecuada o fabricarse con la suficiente resistencia para ser autosoportadas bajo las condiciones operativas 
del Sistema de almace namiento.  
2.8.13.11 Se deben minimizar las tensiones impuestas al tanque de almacenamiento ocasionadas por las 
líneas de drenaje.  
2.8.13.12 Para todas las líneas de drenaje y puntos probables de recolección de agua se debe considerar 
la protección contra e l congelamiento.  
2.8.13.13 En condiciones de operación anormales, como las que pueden ocurrir en lugares con bajas 
temperaturas, se debe considerar la protección contra congelamiento en las líneas de recolección de agua.  
2.8.14 Contención de derrames  
2.8.1 4.1 El sitio en el que se instalen recipientes a presión deben incluir instalaciones de contención de 
derrames para evitar la acumulación de material inflamable debajo o cerca de un tanque de almacenamiento 
de GLP. El terreno localizado debajo y alrededor del tanque debe diseñarse con una pendiente adecuada para 
drenar cualquier derrame hacia un área segura alejada del tanque, debiendo estar en un intervalo mínimo del 
1% y máximo del 1.5%.  
2.8.14.2 En la selección de los materiales de todos los componentes,  incluyendo los soportes estructurales 
de una instalación de contención de derrames de GLP, se deben considerar los efectos del choque térmico 
asociados con los derrames de GLP (tal como el choque que resulte de la temperatura de auto refrigeración).  
2.8.1 4.3 Los medios para la contención de derrames debe ser mediante confinamientos remotos del 
material derramado o mediante diques en el área circundante al tanque de almacenamiento.  
2.8.14.4  El área de contención y de drenaje no debe contener ningún otro equ ipo, a excepción del 
permitido por esta norma oficial mexicana.  
2.8.14.5 Contención/Confinamiento remoto  
2.8.14.5.1 Si se utiliza confinamiento remoto para contener un derrame, la instalación correspondiente 
debe diseñarse de acuerdo con los requerimientos  que se dan en las disposiciones 2.8.14.5.2 a 2.8.14.5.5 de 
esta norma oficial mexicana.  
2.8.14.5.2 La nivelación del área debajo y circundante a los recipientes a presión debe dirigir cualquier 
fuga o derrame de líquidos al área de confinamiento remoto.  
2.8.14.5.3 Para facilitar el drenaje del área, se permite utilizar paredes, diques, zanjas o canales.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.8.14.5.4 El área de confinamiento remoto debe ubicarse, cuando menos, a 15 m de los tanques o 
recipientes para almacenamiento que descarguen hacia ella y  de cualquier tubería u otro equipo que maneje 
hidrocarburos.  
2.8.14.5.5 La capacidad de retención del área de confinamiento remoto debe ser al menos 25% del 
volumen del tanque mayor que drene hacia ella.  
2.8.14.6 Diques  
2.8.14.6.1 Cuando se utilicen dique s alrededor del tanque para la contención de derrames, el área del 
dique debe diseñarse de acuerdo con los requerimientos prescritos en las disposiciones 2.8.14.6.2 a 
2.8.14.6.10 de esta norma oficial mexicana.  
2.8.14.6.2 En el caso de conjuntos de 4 esfer as, el dique de contención debe abarcar la totalidad de los 
recipientes a presión y el canal del drenaje pluvial debe estar ubicado a la mitad del dique,  
2.8.14.6.3 El nivel del área que queda debajo y alrededor de los recipientes a presión debe dirigir cu alquier 
fuga o derrame de líquidos al borde del área con dique.  
2.8.14.6.4 Dentro del área con diques, la pendiente debe hacer que los derrames se acumulen en un 
punto alejado del tanque de almacenamiento y de la tubería que se localice dentro de dicha áre a. 
2.8.14.6.5 Si un tanque de almacenamiento tipo esfera tiene dique, cada una de las esferas debe contar 
con su propia área con diques.  
2.8.14.6.6 Si el GLP se va a almacenar en recipientes a presión horizontales, una sola área con diques 
puede prestar se rvicio a un grupo de recipientes a presión, conforme a lo establecido en la disposición 
2.8.14.6.3 y 2.8.14.6.4.  
2.8.14.6.7 La retención del área con diques debe ser al menos del 25% del volumen que se encuentre 
dentro del tanque mayor. Si el hidrocarburo almacenado en el tanque de almacenamiento tiene una presión de 
vapor menor a 689 kPa (100 psia a 37.8 ºC) (100 ºF), la retención del área con diques debe ser al menos 50% 
del volumen que se encuentre dentro del tanque mayor.  
2.8.14.6.8 Se deben proporciona r retenciones mayores debido a las condiciones climáticas o a las 
propiedades físicas del hidrocarburo en el área de diques, en aquellos sitios donde la vaporización esperada 
sea menor de la indicada por la presión del vapor del hidrocarburo. También se pu eden proporcionar 
retenciones mayores cuando más de un tanque de almacenamiento se encuentre localizado dentro de la 
misma área con diques.  
2.8.14.6.9 Cuando se utilicen diques como parte del sistema de contención de derrames, la altura mínima 
debe ser de 0.60 m medidos a partir del nivel del piso para recipientes a presión, y de máximo 1,80 m 
medidos a partir del nivel de piso de la zona de contención para el caso de los sistemas de almacenamiento 
refrigerados. En el diseño se debe considerar la hermeticid ad de los diques y prohibir el paso de tuberías y 
ductos eléctricos ajenos a los recipientes a presión, contenidos en el interior de dicho dique. Para conservar la 
hermeticidad de los muros de un dique, en el cruce de tuberías, se debe sellar el claro alre dedor de las 
tuberías, así como de las uniones de las paredes o juntas de expansión de muros de contención, con 
materiales resistentes al ataque de los hidrocarburos y al fuego.  
2.8.14.6.10 Cualquier confinamiento con dique o pared que se utilice para la c ontención de GLP debe 
incluir medidas adecuadas para el acceso (tales como escaleras para el personal y rampas para los vehículos, 
si se requieren), estar diseñado para permitir su libre ventilación y construirse de forma que retenga el líquido 
derramado. Los confinamientos deben diseñarse para impedir el acceso no autorizado de vehículos 
motorizados.  
2.8.15. Tratamiento de efluentes  
2.8.15.1 Todos los efluentes líquidos que puedan presentar algún grado de contaminación, incluido las 
aguas contaminadas util izadas en el combate contra incendios, deberán ser tratados de forma que el vertido 
final del Sistema de almacenamiento cumpla con lo establecido en la norma oficial mexicana  NOM -002-
SEMARNAT -1996, que establece los límites máximos permisibles de contamin antes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, o aqu ella que la sustituya.  
2.8.15.2 Los lodos y residuos sólidos de carácter contaminante deberán ser eliminados por un 
procedimiento adecuado que no dé lugar a la contaminación de aguas superficiales o subterráneas por 
infiltraciones ni produzca contaminación atmosférica por encima de los niveles permitidos.  
2.8.15.3 El drenaje de residuos aceitosos, formado por los registros con rejilla, interconectados entre sí e 
instalados en la zona de trasiego, zona de almacenamiento y, en su caso, en la zona de lavado y lubricado de 
vehículos, se deberá mantener libre de obstrucciones y en buenas condiciones de operación, con el propósito 
de captar derrames de combustibles  y conducir los residuos de la limpieza a la trampa de combustibles.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.9 Sistema de protección contra incendios  
2.9.1 Generalidades  
2.9.1.1 Las medidas de protección contra incendios deben basarse en un estudio de riesgos de las 
condiciones locales, de la exposición viable al fuego, de la disponibilidad de abastecimiento de agua, así como 
de la eficacia de las brigadas e instalaciones contra incendios. El análisis debe incluir escenarios de incidentes 
posibles pero realistas que puedan suscitarse, incluyend o escenarios de emisión de vapor, ignición e incendio.  
2.9.2 Acceso para el combate contra incendios  
2.9.2.1  La configuración del Sistema de almacenamiento, incluyendo el arreglo y ubicación de las vías de 
acceso, pasillos, puertas y equipo operativo para dicho sistema, debe diseñarse de forma que permita que el 
personal y el equipo contra incendio ingresen a las instalaciones rápidamente a cualquier área afectada por el 
fuego. La configuración del Sistema de almacenamiento debe permitir el acceso desde al menos dos 
ubicaciones distintas. Debe ponerse especial atención a las salidas de emergencia, así como a los accesos 
para el equipo de combate contra incendios.  
2.9.3 Uso del agua contra incendios  
2.9.3.1  Las instalaciones de almacenamiento de GLP deben est ar provistas de un sistema de agua contra 
incendios.  
2.9.4 Diseño del sistema  
2.9.4.1 El diseño del sistema de agua contra incendios debe apegarse a lo establecido en las 
disposiciones 2.9.4.2 a 2.9.4.20 de esta norma oficial mexicana.  
2.9.4.2 Se debe inst alar un sistema de agua contra incendios que forme un circuito alrededor del área de 
almacenamiento y de entrega/recepción de GLP.  
2.9.4.3  Para proveer del agua contraincendios al Sistema de Almacenamiento en caso de que se requiera, 
se debe contar con un sistema de bombeo de agua contraincendios constituido por bombas centr ífugas 
accionadas con un motor eléctrico y un motor de combustión interna; se puede configurar el sistema con 
bombas principales y de relevo accionadas con motor a diesel en su totalidad , a fin de garantizar el suministro 
de agua al riesgo mayor; o en caso de existir planta eléctrica de emergencia exclusiva para la alimentación del 
sistema de bombeo de agua contraincendios, se pueden tener dos motores eléctricos, prescindiendo del de 
comb ustión interna. Se contará adicionalmente con una bomba para mantener presurizado el sistema de agua 
contraincendios (bomba Jockey).  
2.9.4.3.1  Las bombas, motores e instrumentos del Sistema de agua contraincendios deberán ser de uso 
exclusivo para este fin , por lo que no se deben emplear para otros servicios.  
2.9.4.3.2  El sistema de bombeo de agua contraincendios debe ser de uso exclusivo para este servicio y 
proporcionar una presión mínima de 689 kPa (7 kg/cm²; 100 lb/pulg²) en el punto de descarga hidrául icamente 
más desfavorable, medido en su punto de salida.  
2.9.4.3.3  La suma de la presión neta de cierre de la bomba a gasto nulo más la presión máxima de 
succión estática ajustada por elevación, no debe ser mayor a la presión para la cual están diseñados l os 
componentes del sistema de agua contraincendios.  
2.9.4.3.4  El diseño del arreglo entre las bombas y las tuberías de succión, se debe efectuar de tal forma 
que exista espacio suficiente para facilitar la operación, la inspección y mantenimiento de los eq uipos.  
2.9.4.3.5  El diámetro del cabezal de succión que alimenta a dos o más bombas de agua contraincendios, 
instaladas para operar simultáneamente, debe estar diseñado para conducir el 150 por ciento de la suma del 
gasto nominal de todas las bombas princi pales en conjunto, a una velocidad de flujo que no exceda de 4,57 
m/s (15 pies/s), en tanto que el diámetro de la tubería de succión de cada bomba en particular, debe permitir 
el manejo del 150 por ciento de la capacidad nominal de dicha bomba, también a u na velocidad que no 
exceda de 4,57 m/s (15 pies/s). Esta velocidad debe ser calculada dentro de una longitud de 10 diámetros de 
la tubería antes de la brida de succión de la carcasa de la bomba.  
2.9.4.4  Se debe diseñar una casa de bombas para ubicar al sis tema mencionado en la disposición 2.9.4.3; 
la cual debe ser construida con materiales no combustibles y localizada en áreas libres de afectaciones 
ocasionadas por explosión, impacto, fuego, inundación, sismo, tormentas de viento, congelamiento y 
vandalismo  entre otras. Adicionalmente, su ubicación debe ser de tal manera que esté apartada de las zonas 
de riesgo identificadas en la instalación. Debe tener un mínimo de dos accesos, libres de obstáculos y cuyas 
dimensiones deben facilitar la operación y el mant enimiento de los equipos.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.9.4.5  En los sitios en donde durante el año se presenten temperaturas ambiente recurrentes por  debajo 
de los 5° C; se deben proveer los medios para mantener la temperatura en la casa de bombas por arriba de 
ésta; asimismo conta r con luz natural y artificial; esta última conforme a lo establecido en la  NOM -025-STPS -
2008 o en aquella que la sustituya; se debe incluir iluminación de emergencia, con luces fijas accionadas por 
medio de baterías exclusivas para este fin.  
2.9.4.6 Para  evitar la pérdida operativa de la red de distribución contra incendio ocasionada por una sola 
ruptura en la línea principal de agua, se deben incluir suficientes válvulas de aislamiento. Cuando una sección 
averiada de dicha red se aísle para su reparación , las válvulas de bloqueo se deben disponer de forma que 
todas las áreas del Sistema de almacenamiento se puedan proteger con una porción del sistema principal de 
agua contra incendios. Dicho sistema debe estar diseñado para garantizar la tasa de flujo y c obertura 
adecuada de los equipos protegidos.  
2.9.4.7 La capacidad del sistema debe ser igual a la cantidad de agua que se requiera para enfriar el 
tanque mayor al que se esté protegiendo (si varios recipientes a presión están en un sistema de aspersión o 
de diluvio fijo activado en forma común se considerará la capacidad de este sistema), más la cantidad 
requerida para enfriar los recipientes a presión adyacentes, más la capacidad de reserva para tres flujos de 
enfriamiento adicionales de 950 litros por min uto por mínimo cuatro horas.  
2.9.4.8 Cuando se determine la capacidad del sistema de agua contra incendios mediante el requerimiento 
de almacenamiento de GLP, se permitirá que el sistema se seccione para reducir los requerimientos 
simultáneos máximos de ag ua. 
2.9.4.9  Para almacenar el agua contraincendios requerida en la disposición 2.9.4.7, se debe contar con 
tanques o cisternas, los cuales deben ser atmosféricos, de techo fijo, con venteo y recubrimiento interno, en 
su caso. La localización del o los tanq ues o cisternas de almacenamiento de agua contraincendios, debe 
ubicarse de tal forma que no estén expuestos al fuego o ubicados en zonas de riesgo que puedan afectar su 
integridad, con base en el cálculo de círculos de afectación por incendio.  
2.9.4.10  La cimentación o base de la instalación del tanque o cisterna de almacenamiento de agua 
contraincendios, se debe diseñar conforme a los estudios de mecánica de suelos y cálculos estructurales para 
resistir el peso del propio tanque y del agua que contendrá a  su máxima capacidad de llenado y minimizar los 
asentamientos diferenciales.  
2.9.4.11 El DNT de las tuberías que se utilicen para las líneas principales y los ramales hacia los hidrantes 
debe ser al menos 150 mm (6 pulgadas). Los ramales hacia los sistemas  de diluvio, hidrantes o de aspersión 
pueden ser más pequeños, siempre que los cálculos hidráulicos muestren que el tamaño seleccionado 
abastecerá la demanda de agua de diseño a la presión requerida.  
2.9.4.12 El sistema de agua contra incendio debe ser fun cional en todas las estaciones del año y tener la 
capacidad de entregar el 100% de la tasa de diseño. Dicho sistema debe ser protegido de manera adecuada 
en contra de congelación, en donde sea necesario.  
2.9.4.13 La red de distribución de agua contra incen dio debe diseñarse de forma tal que por lo menos el 
50% del agua requerida por el incidente más grande pueda entregarse cuando cualquier sección 
independiente de la línea principal de agua esté fuera de operación.  
2.9.4.14 La red de distribución de agua co ntra incendio puede ser a nivel superficial, subterránea o en 
trinchera. La configuración de la red debe ser planeada de tal manera que se considere mitigar los riesgos que 
comprometan la integridad mecánica de dicha red por radiación, sobre presión por ex plosión, impactos por 
vehículos u otros factores.  
2.9.4.15 Cuando el diseño de la red de agua contraincendios sea superficial en su totalidad o en tramos, 
queda prohibido ubicar esta sección en el mismo corredor de tuberías del Sistema de almacenamiento o de 
otros procesos.  
2.9.4.16 La red de agua contraincendios debe contar con válvulas de seccionamiento, tomas para  
camión -cisterna (tomas siamesas), tomas para monitores -hidrantes y alimentación a sistemas de aspersión.  
2.9.4.17  En las zonas de almacenamie nto y manejo de GLP debe haber exclusivamente tomas tipo 
monitor -hidrante.  
2.9.4.18 La velocidad de flujo del agua contraincendios en la red debe ser, cuando se trate de agua dulce, 
como máxima 6,09 m/s (20 ft/s), en tanto que para agua salada, dicha veloc idad debe ser como máxima  4,57 
m/s (15 ft/s).  
2.9.4.19 El sistema de agua contraincendio debe diseñarse por medio de anillos y/o sistemas de riego por 
aspersión en la periferia de la envolvente del tanque para suministrar el enfriamiento requerido, así com o al 
equipo protegido dentro de un lapso de 60 segundos de su activación y alcanzar las tasas de diseño de 
entrega de agua en el sistema.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.9.4.20 Los sistemas de agua contra incendios deben probarse para verificar que su desempeño sea 
conforme a lo diseña do. Dado que la capacidad de la red de distribución de agua se puede deteriorar 
gradualmente debido a la acumulación de depósitos sólidos en las líneas principales, se debe utilizar un 
coeficiente de Hazen -Williams no mayor de 100 para las tuberías de acer o no recubiertas.  
2.9.5 Métodos de aplicación de agua contra incendios  
2.9.5.1  Los tanques y recipientes deben protegerse mediante sistemas de diluvio o sistemas de aspersión 
de agua. Adicionalmente, deberán contar con monitores. Se podrá utilizar equipo p ortátil, pero éste no debe 
ser un método primario para la aplicación de agua.  
2.9.5.2 Sistema de diluvio  
2.9.5.2.1 Un sistema de diluvio es aquél en que el agua se aplica en la parte superior del tanque de 
almacenamiento y se le permite escurrir por los co stados. Cuando se selecciona un sistema de diluvio para 
proteger instalaciones de almacenamiento, éste debe incluir las características de diseño que se describen en 
las disposiciones 2.9.5.2.2 a 2.9.5.2.10 de esta norma oficial mexicana. El caudal de agua  necesario para 
enfriar el tanque de almacenamiento circulará por esta tubería y se distribuirá en forma homogénea por medio 
del plato difusor o sistema de aspersión. En la parte inicial de la tubería se contará con válvula automática de 
diluvio del mismo diámetro que permite la apertura/cierre por medio de una activación remota o local 
enclavada a un interlock de seguridad. Adicionalmente, se contará con una válvula de cierre antes de cada 
válvula de diluvio.  
2.9.5.2.2 El sistema debe diseñarse para que el  agua fluya de manera uniforme sobre toda la superficie 
del tanque de almacenamiento. La cobertura de agua debe determinarse mediante pruebas de desempeño 
del sistema  
2.9.5.2.3 Su diseño se debe realizar con base en el área o equipo a proteger, tomando en consideración la 
presión y densidad de aplicación requeridas. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, 
distribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura; soportados en los cálculos hidráulicos y de un 
levantamiento físico o  de barrido digital en tres dimensiones (scanner), que permita efectuar la simulación 
hidráulica con los patrones geométricos a diferentes presiones, ubicaciones y distancias de las boquillas 
seleccionadas.  
2.9.5.2.4 La tubería y conexiones que alimentan a  los sistemas de aspersión deben resistir la presión 
máxima de trabajo pero no se deben diseñar con accesorios menores para condiciones de trabajo de clase 
150 y tubería de cédula 40.  
2.9.5.2.5 Las válvulas de control automático de los sistemas de aspersió n deben incluir como mínimo  lo 
siguiente:  
a) Sistema de detección mediante la instalación de un tipo o una combinación de los siguientes 
detectores: humo, mezclas explosivas o fuego. La selección de estos sistemas debe ser de acuerdo 
al área o equipo a pr oteger y su ubicación conforme a las recomendaciones del fabricante, 
permitiendo su accesibilidad para inspección, pruebas y mantenimiento.  
b) Sistema de alarmas que deben contar con dispositivos visibles y audibles, manuales o automáticos 
como semáforos c on luces que indiquen el área y evento detectado, cornetas, sirenas o parlantes.  
c) Sistema de activación automático mediante un medio neumático, hidráulico, eléctrico o una 
combinación de é stos, los cuales deben permitir su activación remota y manual loca l. 
2.9.5.2.6 Si se utilizan vertederos hidráulicos para mejorar la distribución, éstos deben estar equipados con 
drenajes para evitar el estancamiento de agua, ya que esto puede propiciar la corrosión.  
2.9.5.2.7 Las tuberías que se utilicen para la distrib ución del agua de las líneas principales deberán tener 
un diámetro de al menos 75 mm, si las memorias de cálculo así lo determinan.  
2.9.5.2.8 Las boquillas de distribución de agua montadas en la parte superior del tanque de 
almacenamiento deben ser de al m enos 38 mm y estar provistas con deflectores o vertederos hidráulicos para 
lograr una adecuada distribución del agua.  
2.9.5.2.9 El sistema se debe poder operar manualmente desde una ubicación segura que se encuentre 
fuera del área de contención del derrame  y a una distancia mínima de 15 m del tanque de almacenamiento 
que se esté protegiendo.  
2.9.5.2.10 La ubicación de la válvula activa debe marcarse de manera clara. En aquellos sitios del Sistema 
de almacenamiento en donde las operaciones no estén atendidas  por personal o se encuentren parcialmente 
atendidas, se deben proporcionar métodos suplementarios de sistemas de activación como son la operación       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
automática o remota. Cuando el sistema sea operado en forma automática o remota, se deberá proporcionar, 
adicionalmente, una válvula de desvío de diámetro nominal y de operación manual en una ubicación que 
también sea accesible y segura.  
2.9.5.3 Hidrantes fijos  
2.9.5.3.1 Los hidrantes y monitores de agua conectados en forma permanente a la red de distribución de 
agua contra incendio deben ser del tipo elevado para la protección y aplicación de agua de enfriamiento a la 
envolvente de los recipientes a presión, desde la parte externa de los diques. Se deben colocar 
estratégicamente y contar con válvula de apertura r ápida (tipo hidráulica), boquilla regulable y dos tomas con 
válvulas de bloqueo. Cuando se seleccione protección mediante hidrantes, el sistema debe incluir las 
características de diseño que se describen en las disposiciones 2.9.5.3.2 a 2.9.5.3.6 de esta n orma oficial 
mexicana.  
2.9.5.3.2 Sin importar el método de aplicación de agua contra incendio que se use, la ubicación de los 
hidrantes se debe disponer de forma que cada tanque de almacenamiento pueda ser alcanzado desde al 
menos dos direcciones por tres flujos de enfriamiento, como mínimo, de los cuales ninguno utilice más de  30 
m de manguera.  
2.9.5.3.3  Toda la superficie de cada tanque de almacenamiento debe ser alcanzada con flujos desde  los 
hidrantes.  
2.9.5.3.4  Cada hidrante y/o monitor debe estar ac cesible durante un incendio o ser activado y controlado 
en forma remota.  
2.9.5.3.5  Las boquillas del hidrante y/o monitor deben ser ajustables para aspersión o flujo recto, según se 
requiera; lo anterior, a fin de proporcionar la cobertura más eficaz al ta nque protegido.  
2.9.5.3.6  En climas gélidos, se deben proteger los hidrantes de manera adecuada para evitar el 
congelamiento del agua.  
2.9.5.4 Sistemas de aspersión de agua  
2.9.5.4.1  Un sistema de aspersión de agua utiliza muchas boquillas dispuestas en un  patrón de red para 
distribuir el agua uniformemente sobre el tanque de almacenamiento. Cuando se seleccione un sistema de 
aspersión para la protección de Sistemas de almacenamiento de GLP, éste debe incluir las características  de 
diseño que se describen en las disposiciones 2.9.5.4.2 a 2.9.5.4.7 de esta norma oficial mexicana.  
2.9.5.4.2  El sistema debe diseñarse de forma que el agua se aplique uniformemente sobre toda la 
superficie del tanque de almacenamiento que pudiese quedar expuesta al fuego. Debe to marse en cuenta  la 
forma en que el agua escurre por la superficie del tanque de almacenamiento.  
2.9.5.4.3  El sistema de aspersión debe ser de cabezal abierto con todas las boquillas instaladas en la 
parte superior del ramal de abastecimiento; cada ramal d ebe derivarse de la parte superior de la línea 
principal del sistema de distribución de agua. El tamaño del orificio de aspersión debe ser de al menos 6 mm.  
2.9.5.4.4  El sistema se debe poder operar manualmente desde una ubicación segura que se encuentre 
fuera del área de contención del derrame a una distancia mínima de 15 metros del tanque de almacenamiento 
al que se esté protegiendo. La ubicación de la válvula activa debe marcarse de manera clara. En aquellos 
sitios del Sistema de almacenamiento donde las  operaciones no sean atendidas por personal o estén 
parcialmente atendidas, se deben considerar métodos alternos para la activación del sistema, tales como la 
operación automática o remota. Cuando al sistema se le opere de manera remota o automática, tambi én se 
debe instalar la válvula de relevo de capacidad nominal, de operación manual, en una ubicación accesible  y 
segura.  
2.9.5.4.5  Las conexiones del sistema de limpieza deben instalarse de forma tal que permitan la limpieza 
del sistema de aspersión a int ervalos periódicos. También se deben proveer conexiones accesibles para 
drenajes situados en puntos bajos.  
2.9.5.4.6  El dimensionamiento de las tuberías se debe basar en cálculos hidráulicos. Las tuberías que se 
utilicen para las líneas principales de dist ribución de agua deben tener un diámetro de al menos 75 mm. Se 
permite utilizar tuberías para los ramales de los cabezales de aspersión mayores a espesor nominal de 
tubería de ¾ de pulgada (19 mm).  
2.9.5.4.7  En la línea de suministro principal de agua se d ebe instalar un filtro de flujo total con una 
conexión de desfogue con válvula. El tamaño máximo de la abertura del filtro debe ser de 6 mm  (1/4 
pulgadas). Se debe proveer una derivación con válvula del mismo diámetro nominal de la tubería y considerar 
tuberías galvanizadas corriente abajo de los filtros a fin de reducir la posibilidad que el óxido taponee las 
boquillas de aspersión.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.9.5.5 Equipo portátil  
2.9.5.5.1  Se permite el uso de equipo portátil cuando los recipientes a presión se encuentren proteg idos 
contra incendio.  
2.9.5.5.2  El equipo portátil, como mangueras e hidrantes contra incendios, no debe utilizarse como el 
único medio para proteger a los recipientes a presión que pudieran verse expuestos al fuego.  
2.9.5.6 Tasas de aplicación de agua con tra incendios  
2.9.5.6.1  La tasa mínima de aplicación de agua contra incendios requerida para los recipientes a presión 
depende del método de aplicación.  
2.9.5.6.2  Cuando se determinen las tasas de aplicación de agua contra incendios, el área del tanque de 
almacenamiento que pudiera estar expuesta al fuego debe ser aqu ella que se encuentre por arriba del nivel 
de líquido al nivel operativo más bajo del tanque.  
2.9.5.6.3 Para proteger el tanque en contra de la exposición a incendios que resulten de charcos de  
combustible, se deben diseñar sistemas de diluvio o de aspersión de agua fijos, con una tasa de aplicación  
de agua mínima de 10 litros por minuto por metro cuadrado de superficie expuesta del tanque.  
2.9.5.7 Sistemas de detección de incendios  
2.9.5.7.1  Se debe llevar a cabo un estudio de riesgos para determinar la necesidad de instalar sistemas de 
detección de incendios y de vapores de hidrocarburos. Cuando sean empleados dichos sistemas, se deben 
instalar de modo que sus alarmas funcionen cuando se prese nte un incendio o fugas de vapores de diversos 
hidrocarburos.  
 2.9.5.7.2  Se deben instalar sistemas de detección de atmosferas explosivas para activar automáticamente 
los sistemas de aislamiento o protección contra incendios en instalaciones remotas o no a tendidas por 
personal operativo.  
2.9.5.8 Extinguidores contra incendios  
2.9.5.8.1 En ubicaciones estratégicas (por ejemplo, bombas y estaciones de carga de GLP), se deben 
proveer extinguidores contra incendios de polvo químico seco.  
2.9.5.9 Espuma para el combate de incendios  
2.9.5.9.1  No debe utilizarse espuma para extinguir fuegos de GLP.  
2.9.5.10 Protección contra incendios para tanques y recipientes a presión para almacenamiento de GLP  
2.9.5.10.1 Cuando se utilice material de protección contra incendios , éste debe proveer protección al acero 
estructural o al tanque de almacenamiento por el periodo que requiera la operación de los sistemas de agua 
contra incendios.  
2.9.5.10.2 Las superficies externas de los tanques y  almacenamiento que puedan quedar expue stas al 
fuego deben cubrirse con material protector contra incendios que sea adecuado para las temperaturas a las 
cuales se verá expuesto el tanque.  
2.9.5.10.3 El aislamiento térmico que sea utilizado para la protección contra incendio debe ser encamisado 
con acero resistente a la oxidación.  
2.9.5.10.4 El material protector contra incendios debe resguardarse adecuadamente contra daños 
ambientales e impermeabilizarse para evitar la penetración de agua.  
2.9.5.10.5 El sistema de protección contra incendios deb e resistir la exposición al impacto de flamas 
directas y al desprendimiento ocasionado por el impacto directo de los chorros de agua.  
2.9.5.11 Protección contra incendios de soportes estructurales  
2.9.5.11.1 Se debe proveer protección contra incendios a lo s soportes estructurales.  
2.9.5.11.2 La protección contra incendios se debe proveer a las secciones instaladas por arriba del nivel 
del suelo de las estructuras de soporte del tanque de almacenamiento y cubrir todos los miembros 
estructurales que soportan la carga estática del tanque.  
2.9.5.11.3 La protección debe proveerse en las silletas de los tanques y recipientes a presión horizontales 
en donde la distancia entre la parte inferior del tanque y la superior de la estructura de soporte exceda 0.30 m. 
En ese supuesto, la protección debe extenderse desde la estructura de soporte hasta el tanque, pero no debe 
envolver los puntos donde las silletas estén soldadas al tanque.  
2.9.5.11.4 Cuando un tanque de almacenamiento vertical esté soportado por un bastidor, la parte externa 
del bastidor debe protegerse contra incendios.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.9.5.11.5  Se debe proporcionar protección contra incendios a los soportes de las tuberías que se 
encuentren dentro de una distancia de 15 metros del tanque de almacenamiento y a los soportes de tubería 
dentro del área de contención de derrames del tanque.  
2.9.5.11.6 Para que las estructuras de soporte hechas de concreto o de mampostería se consideren como 
adecuadas y a prueba de incendios, éstas deben cumplir con los criterios de la disposició n 2.9.5.11.2 de esta 
norma oficial mexicana.  
2.9.5.11.7 No se requiere protección contra incendios para los miembros diagonales, incluyendo las barras 
conectoras o para los miembros redundantes que no sean necesarios para soportar las cargas estáticas.  
2.9.5.11.8 El material a prueba de incendios debe ser protegido contra daños ocasionados por el clima, e 
impermeabilizarse para prevenir la penetración de agua. El material debe ser resistente al desprendimiento 
como resultado del impacto directo de los chorr os de agua.  
2.10 Sistemas de control  
2.10.1 Sistema de Control Distribuido (SCD)  
2.10.1.1 Los Sistemas de Control Distribuido (SCD) permiten una operación adecuada y supervisada 
mediante el empleo de equipo de cómputo y la automatización de secuencias oper ativas con lo que se 
incrementa sustancialmente el nivel de seguridad.  
2.10.1.2 Los Sistemas de Control Distribuido deben tener las características siguientes:  
a) Funciones de medición, de control, de automatización de tareas y de alarma.  
b) Ser congruente s con la filosofía operativa del Sistema de almacenamiento.  
c) Incorporar protocolos de comunicación con la flexibilidad para aceptar el uso de diferentes marcas de 
fabricantes, sin que ello demerite su desempeño, en lo particular o en conjunto.  
d) Incorpo rar sistemas redundantes en energía, supervisión, monitoreo, capacidad de respuesta y de 
alarma, de manera que la falla de un componente no impida el funcionamiento adecuado de las 
instalaciones.  
e) Incorporar sistemas de seguridad adecuados para mantener al SCD en óptimas condiciones de uso, 
tales como: conexión a tierra física electrónica habilitada, pastillas termo –magnéticas adecuadas, 
entre otros.  
f) Prever la posibilidad de crecimiento futuro de las instalaciones, tanto en su capacidad como en las 
mejoras tecnológicas.  
2.10.1.3 El Sistema de Control Distribuido debe considerar al menos los siguientes sub -sistemas:  
a) Monitoreo y control;  
b) Paro por emergencia;  
c) Medición de producto (acometida);  
d) Energía eléctrica ininterrumpida;  
e) Instrumentación  de campo;  
f) Protección contra incendio, y  
g) Monitoreo y control. - El monitoreo y control de las actividades propias del proceso de carga y 
descarga de producto en instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos es factible mediante la 
disposición de al goritmos o secuencia de tareas que permiten la operación de las instalaciones con 
un alto nivel de desempeño y un adecuado control de variables como: alto o bajo nivel del producto 
en los tanques y recipientes, inicio de carga o descarga, monitoreo de temp eraturas, presiones, entre 
otros parámetros, así como la toma de decisiones en base a la información recolectada.  
2.10.1.4  Los sistemas de monitoreo y control deben contar con lo siguiente:  
a) Tableros de control;  
b) Consolas de control;  
c) Recolección de datos;  
d) Almacenamiento de bases de datos, reportes y gráficas;  
e) Cableado adecuado;  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
f) Conductos de cableado por tubería y colocación adecuada en charolas;  
g) Conexión adecuada;  
h) Rutas del de cableado en condiciones adecuadas de operación, y  
i) Instru mentación de campo.  
2.11 Sistema de paro de emergencia (PDE)  
2.11.1  En caso de emergencia, el sistema PDE debe aislar o cerrar la fuente de suministro de GLP, 
líquidos y gases inflamables en las instalaciones.  
2.11.2  El sistema PDE debe parar la operación de cualquier equipo cuya operación pueda prolongar o 
aumentar el estado de emergencia.  
2.11.3  Las válvulas y equipos instalados para cubrir otros requisitos de esta norma oficial mexicana deben 
utilizar en el sistema PDE, en su caso, para evitar la duplici dad de dichas válvulas y equipos.  
2.11.4  Si el paro de un equipo por emergencia produce un riesgo o daño mecánico a ese equipo, se debe 
evitar que éste o sus dispositivos auxiliares sean parados por el sistema PDE; lo anterior, siempre y cuando 
sean contro lados los efectos de la liberación de fluidos inflamables o combustibles, en su caso.  
2.11.5  Los sistemas PDE deben tener un diseño a prueba de falla. En sitios donde no es práctico un 
diseño a prueba de falla, los sistemas PDE se deben instalar, localizar  o proteger de manera que se minimice 
la posibilidad que queden inoperables en caso de una emergencia o falla en el sistema de control normal.  
2.11.6  Los sistemas PDE que no sean del tipo a prueba de falla deben tener todos sus componentes 
ubicados a una d istancia mínima de 15 m del equipo que controlan y cumplir con los requisitos siguientes:  
a) Estar instalados o ubicados donde no puedan quedar expuestos a un incendio, y  
b) Estar protegidos contra cualquier falla debida a exposición al fuego durante un mí nimo de 10 min.  
2.11.7  Debe haber, en lugares visibles en el Sistema de almacenamiento, con señalamientos que indiquen 
la ubicación y la forma de operar los controles de los sistemas PDE.  
2.11.8  Los activadores manuales deben estar a una distancia mínima d e 15 m del equipo que sirven en 
áreas accesibles durante una emergencia y su función designada debe estar claramente indicada. 
Adicionalmente, deben tener las características siguientes:  
a) Las estaciones de activadores manuales deben estar protegidas cont ra activaciones accidentales;  
b) Los sistemas PDE se deben activar automáticamente cuando se detecte gas combustible con 40% 
del Límite Inferior de Inflamabilidad (LII) o fuego en algún área crítica del Sistema  de 
almacenamiento;  
c) Se debe activar la ala rma visual y sonora local, así como la del centro de control;  
d) El paro automático se debe activar solamente cuando se tenga redundancia en la detección; lo 
anterior, con objeto de evitar paros debidos a falsas alarmas;  
e) Se debe instalar un control del sistema PDE integrado en el centro de control del Sistema de 
almacenamiento. Este sistema PDE centralizado debe ser independiente del sistema de control 
general y operar con prioridad sobre este último, y  
f) Las señales de los detectores de gas y fuego se deben incorporar al control del sistema PDE del 
centro de control y duplicadas en los centros de seguridad y de vigilancia, si son distintos.  
2.11.9 Los sistemas de trasiego de GLP desde/hacia buque -tanques, semirremolques, auto -tanques o 
carro -tanques deb en contar con un sistema PDE que:  
a) Pueda ser activado manualmente, y  
b) Pare los componentes del sistema de trasiego de GLP o vapor en la secuencia adecuada.  
2.11.10 El sistema PDE debe prever lo siguiente:  
a) Cierre de válvulas de proceso (acometida y c arga);  
b) Apertura de válvulas a incinerador;  
c) Arranque o paro de bombas de carga;  
d) Apertura de válvulas de venteo elevado;  
e) Apertura de válvulas del sistema de combate contra incendio;  
f) Activación de alarmas sonoras y visuales, y  
g) Notificación a  cuerpos de emergencia.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.11.11 Todo elemento sensor, de lectura, comunicación y dispositivo posicionador de campo debe 
mantenerse en óptimas condiciones.  
2.11.12 Los elementos sensores como termopares, diafragmas o placas de orificio deben revisarse y, en  
su caso, remplazarse de acuerdo con el programa de mantenimiento.  
2.11.13 Los elementos transductores como convertidores de señal analógico/digital deben verificarse 
conforme a su patrón de medición.  
2.11.14 Los elementos transmisores como comunicadores q ue reportan datos deben verificarse conforme 
al protocolo de comunicación que utilicen.  
2.11.15 Los elementos para fijar la posición de un dispositivo, como por ejemplo, los instalados en la 
operación de válvulas y reguladores, entre otros, deben engrasars e y verificar su funcionamiento 
periódicamente.  
2.11.16 Se deben prever operaciones redundantes necesarias para proveer de energía, supervisión, 
monitoreo, capacidad de respuesta y sistemas de alarma, de manera que la falla de un componente no impida 
el funcionamiento adecuado de las instalaciones.  
2.11.17 Se debe prever la posibilidad de crecimiento futuro de las instalaciones, tanto en su capacidad 
como en las mejoras tecnológicas.  
2.11.18 Válvulas de corte para casos de emergencia  
2.11.18.1  En el sistema  de carga y descarga de auto -tanques, carro -tanques, semirremolques y buque -
tanques, se deben incluir válvulas de corte para emergencia y éstas deben incorporar los siguientes medios 
de cierre:  
a) Corte/apagado manual en la ubicación de la instalación.  
b) Activación manual desde un punto que sea accesible durante una emergencia.  
2.11.18.2  Debe realizarse un análisis de seguridad para determinar qué medida de las enunciadas a 
continuación se requiere:  
a) Apagado automático en caso de emisiones de GLP  
b) Apag ado automático mediante una activación térmica (incendio)  
2.11.18.3  Las prácticas de instalación para las válvulas de corte instaladas en casos de emergencia, 
deben incluir las especificadas en las disposiciones 2.11.18.4 al 2.11.18.9 de la presente Norma oficial 
mexicana.  
2.11.18.4  Cuando se utilicen mangueras o tubería giratoria (tipo swivel) para el trasiego de líquidos o 
vapor en la tubería fija del sistema de trasiego, se debe instalar una válvula de corte para casos de 
emergencia, la cual debe quedar a una distancia no mayor de 6 m de tubería desde el extremo al que se vaya 
a conectar la manguera o la tubería giratoria.  
2.11.18.5  Cuando el flujo sea en una sola dirección, en lugar de una válvula de corte para casos de 
emergencia se podrá utilizar una v álvula de retención, siempre que ésta se instale en una línea dedicada 
específicamente al llenado o retorno de vapor de un tanque de almacenamiento.  
2. 11.18.6  Cuando se utilicen dos o más arreglos de mangueras o de tuberías giratorias (tipo swivel), en 
cada tramo de las tuberías se deberán instalar, ya sea una válvula de corte de emergencia o una válvula de 
retención (únicamente para las líneas de descarga).  
2.11.18.7 Si en lugar de válvulas de corte para casos de emergencia se van a utilizar válvulas de 
retención, se debe disponer de un procedimiento para asegurar la correcta operatividad de tales dispositivos.  
2.11.18.8 Las válvulas de corte de emergencia o las válvulas de retención de contraflujo deben instalarse 
en las tuberías fijas de forma tal que cu alquier ruptura, que resulte de un tirón; ocurra en el lado de la 
conexión de la manguera o de la tubería giratoria (tipo swivel), mientras que las válvulas y las tuberías del 
lado de la conexión del sistema de almacenamiento permanezcan intactas.  
2.11.18. 9 Si el suministro o producto va a ser transportado por líneas de tuberías, se deben proveer 
válvulas de bloqueo y válvulas de retención ubicadas en los límites del sistema de almacenamiento. Si las 
válvulas de bloqueo se operan manualmente, éstas deben se r accesibles durante una emergencia.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
2.12 Sistema eléctrico  
Las instalaciones eléctricas y el equipo deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM -001-SEDE -2005, Instalaciones Eléctricas (utilización), o aqu ella que la sustituya y, en l o no previsto por 
ésta, con la norma mexicana, y a falta de ésta con las normas o lineamientos internacionales aplicables. Se 
deben cumplir las especificaciones conforme a estas regulaciones, como mínimo en los rubros siguientes:  
a) Instalaciones y equipo eléctrico;  
b) Cableado y sistemas de control críticos;  
c) Puesta a tierra y conexiones;  
d) Protección contra corrientes parásitas;  
e) Protección contra descargas eléctricas.  
2.13 Pruebas de integridad en tanques y recipientes, tuberías y accesorios del Sis tema de 
almacenamiento  
2.13.1  Antes de la puesta en servicio del Sistema de almacenamiento deben realizarse las pruebas 
hidrostática o neumática del sistema.  
2.13.2 Los recipientes horizontales y verticales nuevos, fabricados de conformidad con la  NOM -009-
SESH -2011, deben contar con el certificado de fabricación que acredite la prueba hidrostática.  
2.13.3  Los tanques de almacenamiento y recipientes esféricos deberán probarse hidrostáticamente 
conforme a lo establecido en la NOM -009-SESH -2011.  
2.13.4  En cas o de realizar prueba neumática, previamente se deberá aplicar una presión interna entre 
0.14 y 0.21 kg/cm2 (2 – 3 psia) en tanques y recipientes con diámetros mayor de 3.65 m (12 pies), y de  0.35 
kg/cm2 (5 psia) en tanques y recipientes para almacenamiento  con diámetros menores a 3.65 m  (12 pies). 
Posteriormente, se debe aplicar jabonadura o cualquier fluido susceptible a la detección de fugas en los 
cordones de soldadura del techo, cuerpo, fondo, boquillas, entre otros, para detectar posibles filtraciones , en 
su caso, con objeto de repararse antes de efectuar la prueba neumática.  
2.13.5 En caso de realizar  prueba neumática a los recipientes a presión  y tanques reutilizados, al igual que 
a los recipientes esféricos,  ésta debe realizarse a 1.1 veces la máxim a presión permisible de operación por 
veinticuatro (24) horas.  
2.13.6 La tubería y accesorios del Sistema de almacenamiento deben probarse hidrostática o 
neumáticamente a 1.5 veces la máxima presión permisible de operación.  
2.14 Pruebas pre operativas, ope rativas y de desempeño  
Una vez concluida la fase de construcción, se deben realizar pruebas pre operativas que consisten en 
pruebas de tipo estático a todo el Sistema de almacenamiento.  
2.14.1 Pruebas pre operativas  
2.14.1.1  El Permisionario debe establece r procedimientos de seguridad específicos para las pruebas pre 
operativas del Sistema de almacenamiento.  
2.14.1.2  Debe contar con procedimientos documentados con base en las especificaciones e instrucciones 
de los fabricantes de los equipos, materiales y t uberías para aplicarse durante las pruebas pre operativas del 
Sistema de almacenamiento. En dichos procedimientos se debe especificar lo siguiente:  
a) Los componentes, las etapas y la secuencia en que se deben realizar las pruebas;  
b) Los controles y válvu las mediante los cuales se aislarán los componentes de los diferentes sistemas  
que integran el Sistema de almacenamiento para realizar las pruebas individuales que se requieran, 
las pruebas de los sistemas y las pruebas del Sistema de almacenamiento comple to; 
c) Las variables que se deben medir durante las pruebas y los resultados que se deben obtener para 
ser aprobadas;  
d) Las actividades, responsabilidad y capacitación requerida del personal asignado a la realización de 
las pruebas pre operativas;  
e) Los ajustes de los dispositivos de relevo de presión o vacío, o la presión de operación máxima o 
mínima de cada componente, y  
f) Los sistemas de seguridad del Sistema de almacenamiento.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
2.14.2 Arranque inicial  
2.14.2.1 El Permisionario debe contar con procedim ientos aplicables al arranque inicial del Sistema de 
almacenamiento, los cuales deben contener como mínimo lo siguiente:  
a) Descripción de cada sistema o componente para el cual está hecho, incluyendo la filosofía de control 
y condiciones de diseño;  
b) Secuencia lógica detallada para la puesta en servicio inicial del Sistema de almacenamiento para 
garantizar que los componentes operen satisfactoriamente;  
c) Secuencia lógica para vaciar y sacar de servicio, llenar y poner nuevamente en servicio componentes 
y sistemas;  
d) Descripción del purgado e inertizado de sistemas y tuberías para la operación inicial que contengan 
fluidos peligrosos;  
e) Secuencia de enfriamiento de los componentes de cada sistema que está sujeto a temperaturas 
criogénicas. El enfriamient o debe ser controlado para asegurar que los esfuerzos térmicos se 
mantengan dentro de los límites de diseño de los materiales con atención especial al desempeño de 
los lazos de expansión y libre movimiento del mecanismo deslizante;  
f) Descripción para eval uar tuberías criogénicas, en su caso, durante y después de la estabilización del 
enfriamiento para detectar fugas en bridas, válvulas y sellos;  
g) Listado de soluciones a problemas típicos de la operación;  
h) Descripción del trasiego de GLP y fluidos pelig rosos incluyendo cómo prevenir el llenado excesivo de 
los tanques y recipientes;  
i) Calificación del personal. La operación de los sistemas que integran el Sistema de almacenamiento 
sólo podrá ser realizada por personal calificado para las funciones asigna das, y  
j) Descripción de las obligaciones de la persona asignada a la operación de cada subsistema  o 
instalación.  
2.14.2.2 El Permisionario debe considerar que durante el arranque inicial se pueden presentar 
desviaciones en los parámetros previstos en los  procedimientos escritos, por lo que será necesario hacer 
ajustes y cambios en dichos procedimientos. Por ello:  
a) Debe designar un grupo responsable de aprobar los ajustes y cambios en los procedimientos que 
sean necesarios, y  
b) Cualquier ajuste o cambio  de cualquier parámetro debe ser analizado y aprobado por este grupo 
responsable.  
2.14.3 Pruebas de desempeño  
2.14.3.1  El Permisionario debe establecer procedimientos para la ejecución de pruebas de desempeño 
operacional para evaluar el cumplimiento de las  especificaciones de diseño del Sistema de almacenamiento. 
En dichos procedimientos se debe especificar la forma de evaluar, al menos, los parámetros siguientes:  
a) Flujo nominal de recepción de GLP;  
b) Flujo nominal de entrega de GLP;  
c) Operación a capac idad nominal del sistema de bombeo;  
d) Flujo nominal del sistema de agua contra incendio;  
e) Operación del sistema de paro de emergencia;  
f) Operación del sistema de alarmas, y  
g) Consumo de energía eléctrica.  
2.14.3.2  El Permisionario debe establecer un p rocedimiento de verificación de las pruebas de desempeño 
operacional que considere al menos, lo siguiente:  
a) Atestiguamiento por parte de la Unidad de Verificación de las pruebas de desempeño con las que se 
obtuvieron resultados aprobatorios para el equip o, y 
b) Reporte del resultado de las pruebas correspondientes realizadas.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Capítulo 3 Diseño y construcción de Sistemas de almacenamiento de GLP refrigerado  
3.1 Alcance  
El presente capítulo contiene requerimientos específicos de diseño aplicables a Sistemas  de 
almacenamiento de GLP refrigerado, incluyendo los tanques de almacenamiento de GLP refrigerado, para los 
cuales se considera una temperatura de diseño igual o inferior al punto de ebullición del GLP a presión 
atmosférica.  
Las características de diseño que se establecen en esta Norma oficial mexicana están dirigidas a 
proporcionar un funcionamiento adecuado acorde con las normas o lineamientos internacionales, con objeto 
de garantizar la seguridad e integridad del Sistema de almacenamiento y prevenir un incidente mayor.  
3.2 Ubicación  
3.2.1  Para determinar la ubicación de un Sistema de almacenamiento de GLP refrigerado se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en la disposición 2.2 de esta Norma oficial mexicana.  
3.3 Distancias mínimas requeridas  
3.3.1  El estudio de riesgos y uso de modelos computacionales de dispersión de vapores son herramientas 
útiles para estimar las distancias mínimas que se deben guardar entre las diversas instalaciones del Sistema 
de almacenamiento, a fin de limitar el riesgo de ex posición de las instalaciones adyacentes; para mayor 
detalle sobre el estudio de riesgos, se deberá referir al Capítulo 8 Sistema de Administración de la Integridad 
de esta Norma oficial mexicana.  
3.3.2  La distancia horizontal mínima entre la tangente vert ical de la envolvente de un tanque de GLP 
refrigerado y el límite de las propiedades cercanas que puedan desarrollarse debe ser 60 m. Cuando se 
encuentren ubicadas residencias, edificios públicos, lugares de recreo y reunión, sitios industriales o 
propieda des adyacentes, se deberá evaluar la aplicación de otras medidas como distancias mayores u otra 
protección suplementaria para minimizar el riesgo a la población y a sus bienes en caso de ocurrir un 
incidente como incendio o explosión en el Sistema de almac enamiento.  
3.3.3  La distancia horizontal mínima entre las tangentes verticales de las envolventes de los tanques de 
GLP refrigerados adyacentes debe ser la mitad del diámetro del tanque mayor.  
3.3.4 La distancia horizontal mínima entre la tangente vertical  de la envolvente de un tanque de 
almacenamiento refrigerado y la envolvente de otra instalación de almacenamiento de hidrocarburos no 
refrigerados debe ser la mayor de las siguientes distancias:  
a) Tres cuartos del diámetro del tanque mayor cuando la otra  instalación de almacenamiento está 
presurizada.  
b) Un diámetro del tanque mayor cuando la otra instalación de almacenamiento es un tanque 
atmosférico y está diseñado para contener material cuyo punto de inflamabilidad sea de 38 °C  (100 
°F) o menos.  
c) La mitad del diámetro del tanque mayor cuando la otra instalación de almacenamiento es un tanque 
atmosférico y está diseñado para contener material con un punto de inflamabilidad superior a los  38 
°C (100 °F).  
3.4 Ubicación de tanques de almacenamiento de G LP refrigerados  
Los tanques de almacenamiento de GLP refrigerados no deben ubicarse dentro de edificios, áreas de 
confinamiento de derrames de otros tanques inflamables, tanques de almacenamiento de líquidos 
combustibles o áreas de contención de derrames d e tanques de almacenamiento presurizados.  
3.4.1 Diseño  
Los tanques de almacenamiento deben cumplir con las condiciones de diseño establecidas en las Normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos 
internacionales aplicables.  
3.4.2 Materiales  
Todos los materiales de construcción deben cumplir con las Normas oficiales mexicanas, Normas 
mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos internacionales aplicables.  
3.4.3 Requerimien tos de diseño  
3.4.3.1  Presión de diseño. La presión de diseño de un tanque de GLP refrigerado se determina con la 
presión del vapor del producto a la temperatura de almacenamiento. La presión establecida del dispositivo de 
alivio de presión debe ser al men os 5% mayor que la presión operativa de diseño.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
3.4.3.2  La sección del tanque que quede por arriba del nivel máximo del líquido debe diseñarse para una 
presión cuando menos igual a la que están ajustadas las válvulas de alivio de presión y para la máxima 
presión parcial de vacío que pueda presentarse. Las secciones del tanque de almacenamiento por debajo del 
nivel máximo de líquido deben diseñarse, como condición mínima, para la combinación más severa de presión 
de gas (o vacío parcial) y la carga estática que afecta cada elemento del tanque.  
3.4.3.3 Temperatura de diseño. La temperatura de diseño aplicable a un tanque de almacenamiento de 
GLP refrigerado debe ser la más baja de las siguientes:  
a) Aquélla a la cual el GLP sea refrigerado.  
b) La temperatura m ás baja de la envolvente que resulte de las condiciones ambientales cuando esa 
temperatura esté por debajo de la temperatura del GLP refrigerado.  
c) La temperatura de auto refrigeración del GLP.  
3.4.4 Mezcla de productos  
La carga de GLP a un tanque parcial mente lleno de GLP refrigerado, en donde el producto que se esté 
cargando tenga una composición diferente que la del líquido en el tanque, puede causar la generación de 
grandes cantidades de vapor. En este supuesto, se puede determinar la tasa de generació n de vapor e 
incluirse en el dimensionamiento de las válvulas de alivio de presión del tanque. Como una condición mínima, 
las válvulas de alivio de presión deben dimensionarse para descargar el vapor a una tasa no menor de 3% de 
la capacidad líquida del ta nque en 24 horas.  
3.4.5 Contención de derrames  
3.4.5.1  El sitio en el que se instalen los tanques de almacenamiento de GLP refrigerado, deberán incluir 
instalaciones de contención de derrames. Para la construcción de dichas instalaciones se deberá dar 
cump limiento a lo establecido en la disposición 2.8.14 de esta norma oficial mexicana.  
3.4.6 Confinamientos remotos  
3.4.6.1 Cuando se utilicen confinamientos remotos para la contención de derrames, la instalación debe 
diseñarse de acuerdo con las disposiciones  3.4.6.2 a 3.4.6.5 de esta Norma oficial mexicana.  
3.4.6.2 La pendiente del área debajo y alrededor de los tanques debe dirigir cualquier fuga o derrame al 
área de confinamiento remoto. El firme debe tener una pendiente mínima del 1%.  
3.4.6.3 Para ayudar e n el llenado de producto derramado desde el área del tanque hacia un área de 
confinamiento remoto, se pueden utilizar muros de contención, diques, zanjas o canales. Sin embargo, se 
debe minimizar el uso de zanjas o canales.  
3.4.6.4 El área de confinamiento  remoto se debe ubicar cuando menos a 15 m de los tanques que 
descarguen hacia ella y de cualquier tubería u otro equipo.  
3.4.6.5 La capacidad de retención del área de confinamiento remoto debe ser al menos 100% del volumen 
del tanque más grande que drene hacia ella.  
3.4.7 Diques  
3.4.7.1 Cuando se utilicen diques alrededor del tanque para la contención de derrames, el área con diques 
debe diseñarse de acuerdo con los lineamientos establecidos en las disposiciones 3.4.7.2 a 3.4.7.5 de esta 
Norma oficial mexi cana.  
3.4.7.2 La pendiente del área debajo y alrededor del tanque debe dirigir cualquier fuga o derrame al borde 
del área con diques. El firme debe tener una pendiente mínima de 1%. Dentro del área con diques, la 
pendiente del firme debe propiciar que los derrames se acumulen alejados del tanque y de cualquier tubería 
que se encuentre ubicada dentro del área con diques.  
3.4.7.3 Cada tanque de almacenamiento de GLP refrigerado debe contar con su propia área de diques. La 
capacidad de retención de dicha área debe ser de, al menos, 100% del volumen del tanque.  
3.4.7.4 Dentro del área con diques se puede incluir más de un tanque, siempre que se tomen las medidas 
adecuadas para evitar que la exposición a las temperaturas bajas resultantes de las fugas de cualquie ra de 
los tanques cause una fuga subsecuente de cualquier otro tanque.  
3.4.7.5 Cuando se utilicen diques como parte del sistema de contención de derrames, la altura mínima 
debe ser de 0.50 m, medida desde la parte interna del área con diques. Cuando los di ques deban tener una 
altura mayor a 1.80 m, se deberán tomar las previsiones necesarias para el acceso normal y de emergencia 
hacia el interior y hacia afuera del área con diques. Cuando los diques se diseñen con una altura mayor a 4 m, 
o cuando la ventila ción se vea restringida por el dique, se deberán tomar las medidas para la operación 
normal de válvulas y para el acceso a la parte superior del tanque o tanques sin que se requiera que el 
personal entre al área de diques que se encuentre por debajo de la parte superior del dique.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
3.5 Consideraciones térmicas  
3.5.1 Las cimentaciones de los tanques de almacenamiento deben diseñarse para evitar que temperaturas 
menores a 0 °C (32°F) estén presentes en la base y el suelo. Esta condición se logra mediante siste mas de 
ventilación, aislamiento, calefacción, o una combinación de éstas.  
3.5.2 Los elementos que generen calor, controles y sensores de temperatura deben diseñarse e instalarse 
para tener fácil acceso a ellos y poder remplazarse mientras el tanque se encu entre en servicio.  
3.5.3  Los sistemas de calefacción de las cimentaciones deben proveerse con monitoreo y controles  de 
temperatura.  
3.5.4  El diseño de la estructura de soporte debe considerar las cargas que resulten de: (a) el gradiente 
térmico a través d e la estructura de soporte, cimentación y pilotes debido a la temperatura del contenido del 
tanque y (b) el choque térmico por derrames accidentales.  
3.6 Sistema de refrigeración  
3.6.1 El sistema de refrigeración debe mantener al GLP a una temperatura a la  cual la presión del vapor 
del GLP no exceda la presión de diseño del tanque de almacenamiento.  
3.6.2  El dimensionamiento del sistema de refrigeración debe tomar en consideración los factores 
siguientes:  
a) El flujo de calor de las fuentes siguientes:  
1. Diferencia entre la temperatura ambiente de diseño y la temperatura de almacenamiento  de 
diseño;  
2. Radiación solar máxima;  
3. Recepción del producto a una temperatura mayor que la temperatura de diseño del tanque, en 
caso que esto sea viable;  
4. Calentado res de la cimentación, y  
5. Tubería conectada.  
b) El desplazamiento de vapor durante la operación de llenado y el retorno del mismo durante el 
trasiego de producto.  
3.6.3 Se debe proveer un método alterno para la conducción de un exceso de vapor de GLP que  resulte 
de refrigeración insuficiente o pérdida de refrigeración.  
3.6.4 La carga de vapor que resulte de la refrigeración debe:  
a) Recuperarse mediante un sistema de licuefacción;  
b) Usarse como combustible;  
c) Usarse como materia prima del proceso, y  
d) Desecharse mediante quemador elevado u otro método seguro.  
3.6.5 Se deben proveer métodos de manejo alternos para desechar los vapores venteados a la atmósfera 
en caso de falla de los métodos regularmente utilizados. Si se utilizan compresores, las piezas fundidas deben 
diseñarse para resistir una presión de succión de al menos 121% de la presión de diseño del tanque  de 
almacenamiento.  
3.6.6 Un sistema de GLP refrigerado debe incorporar los accesorios siguientes:  
a) Un separador a la entrada de la línea de  succión del compresor;  
b) Un separador de aceite en la línea de descarga del compresor (a menos que el compresor sea de 
tipo seco);  
c) Un drenaje y un medidor para cada separador;  
d) Una purga de gas no condensable para el condensador, y  
e) Controles auto máticos del compresor y alarmas de emergencia para enviar señales en caso de 
ocurrir lo siguiente:  
1. Cuando la presión del tanque se aproxime a la presión de trabajo máxima o mínima permisible o 
a la presión a la cual el venteo de vacío se abrirá, o  
2. Cuando exista presión excesiva en el condensador debido a una falla en el medio de 
enfriamiento.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
3.7 Accesorios, válvulas y tuberías  
Los tanques de almacenamiento deben estar equipados con el equipo y accesorios que se describen en 
las disposiciones 3.7.1 a 3.7.11 de esta Norma oficial mexicana. Los materiales deben ser compatibles con el 
GLP y estar diseñados para las condiciones operativas del Sistema de almacenamiento.  
3.7.1 Dispositivos de alivio de presión/vacío  
3.7.1.1  Cada tanque de almacenamiento de G LP refrigerado debe proveerse con al menos un dispositivo 
de alivio de presión calibrado para descargar a una presión menor que la presión de trabajo máxima 
permisible del tanque.  
3.7.1.2  Los tanques de almacenamiento que puedan dañarse por el vacío intern o deben proveerse con al 
menos un dispositivo de alivio de vacío calibrado para que abra a una presión mayor que la presión parcial de 
diseño de vacío.  
3.7.1.3  Cuando se diseñe un tanque interno cerrado con una envolvente externa hermética al vapor, la 
envolvente externa debe equiparse con uno o más dispositivos de alivio de presión/vacío.  
3.7.2 Indicadores de temperatura  
Cada tanque de almacenamiento debe estar equipado con termopares o dispositivos indicadores  de 
temperatura.  
3.7.3 Conexiones para los mu estreos  
Si se requieren conexiones para tomar muestras, éstas deben instalarse en las tuberías del tanque de 
almacenamiento en vez de colocarse directamente en el tanque.  
3.7.4 Materiales  
No deben utilizarse materiales de baja ductilidad como el hierro gri s, hierro dúctil, hierro maleable y 
fundiciones de aluminio en ningún accesorio que esté sujeto a presión.  
3.7.5 Válvulas  
3.7.5.1 Las válvulas de corte y el equipo accesorio deben construirse de material apropiado para soportar 
la presión máxima de operaci ón y las temperaturas extremas a las cuales se les sujetará.  
3.7.5.2 Las válvulas de corte instaladas para utilizarse durante las operaciones normales del Sistema de 
almacenamiento deben ser accesibles al operador y encontrarse tan cerca de los tanques, bo mbas, 
compresores y otros componentes, como sea práctico.  
3.7.5.3 Se deben instalar válvulas de corte de emergencia en los tramos largos de tubería que se utilicen 
para transportar GLP u otros líquidos combustibles para minimizar la cantidad de producto qu e pudiera 
derramarse en caso de falla.  
3.7.5.4 La segunda válvula en una línea de drenaje de agua debe ser de cierre automático.  
3.7.6 Tuberías  
3.7.6.1 Cuando la tubería que conduce sustancias a bajas temperaturas se instale por debajo de la 
superficie del  suelo, se deben utilizar zanjas, encajonamientos u otros medios para permitir la expansión y 
contracción de la tubería.  
3.7.6.2 Cuando una instalación de almacenamiento maneje más de un tipo de producto, para cada uno de 
ellos se deben considerar tuberías  exclusivas para la carga y la descarga entre tanques e instalaciones 
correspondientes.  
3.7.6.3 El diseño de las tuberías del cabezal y de las conexiones de carga y descarga del tanque de 
almacenamiento deben ser tan simples como sea posible. El número de conexiones hacia el tanque  de 
almacenamiento debe minimizarse ya que los errores operativos aumentan a medida que aumenta la 
complejidad de la instalación de las tuberías y el número de conexiones.  
3.7.6.4 Las líneas enterradas deben instalarse por debajo  del nivel de congelación del subsuelo y 
protegerse contra la corrosión.  
3.7.6.5 Las tuberías no deben tenderse bajo pisos ni losas de concreto. Cuando las tuberías deban 
extenderse a través de una pared de concreto o por debajo de un piso de losa, éstas d eben protegerse 
mediante un encofrado apropiado.  
3.7.6.6 Las tuberías interconectadas entre tanques o accesorios de los tanques deben instalarse de forma 
que permitan la flexibilidad en todos los planos. Los cabezales de carga y descarga no deben conectars e a un 
tanque mediante tuberías cortas, rectas y rígidas, aun si la tubería está roscada o soldada.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
3.7.6.7 Las tuberías de venteo o de alivio de presión no deben tener tramos de tuberías rectas instaladas 
entre tanques adyacentes. Las tuberías deben inclu ir tramos de longitud adecuados y los cambios de 
dirección se deben hacer mediante el uso de codos o dobleces a fin de prever los movimientos posibles tanto 
verticales como horizontales del cabezal con relación al tanque.  
3.7.6.8 Donde sea factible que ocu rran expansiones y contracciones térmicas, las tuberías deben 
diseñarse con un doblez de expansión, compensación angular u otra medida adecuada para permitir el 
movimiento lineal. Los dobleces de expansión se pueden fabricar de tramos rectos de tubería y c odos 
soldados o dobleces en “U”. Las juntas de expansión tipo fuelle, adecuadas, debidamente ancladas y guiadas, 
deben utilizarse únicamente cuando las limitaciones de espacio impidan la instalación de circuitos o dobleces.  
3.7.6.9 En la medida de lo posib le, se deben evitar puntos bajos en las tuberías en donde se pueda 
acumular el agua. En climas gélidos, en donde no se puedan evitar los puntos bajos, se debe proveer 
protección adecuada para evitar la congelación de tuberías.  
3.7.7 Conexiones para la toma  de muestras  
3.7.7.1 Se debe proveer conexiones para la toma de muestras en los tanques de almacenamiento. Las 
conexiones en el equipo de medición deben utilizarse para la toma de muestras siempre que dichas 
conexiones se encuentren ubicadas adecuadamente.  
3.7.7.2 Para minimizar la vulnerabilidad a daños mecánicos, se deben proveer los soportes adecuados de 
conexiones y tuberías en las líneas de toma de muestras.  
3.7.7.3 La tubería de entrada a los contenedores de muestras debe contar con válvulas dobles. L as 
ubicaciones de conexiones para la toma de muestras no deben encontrarse bajo el tanque y deben orientarse 
de forma tal que los vapores de purga no envuelvan al operador ni estén próximos a una fuente de ignición.  
3.7.8 Dispositivos automáticos y remotos  
Cuando los tanques operen en forma remota y reciban GLP a una tasa elevada de flujo, se pueden utilizar 
válvulas de corte automáticas, válvulas de corte operadas en forma remota, dispositivos automáticos, 
interruptores de apagado de bombas o una combinaci ón de éstos. Para que dichos dispositivos sean eficaces 
durante una exposición al fuego, es necesario que los sistemas de control tengan protección contra incendio.  
3.7.9 Escaleras  
Para permitir el acceso a las válvulas operativas y al equipo, se deben pro veer escaleras convencionales, 
escalerillas de mano, pasillos y plataformas apropiados.  
3.7.10 Cabezal de descarga común  
3.7.10.1  Las líneas de las válvulas de alivio  de presión para uno o más tanques se podrán conectar a un 
cabezal de descarga común, siem pre que el GLP descargue a un quemador elevado. Cuando se determine el 
tamaño del dispositivo de alivio y del cabezal de descarga, se deben tomar en cuenta las contra presiones que 
pudieran desarrollarse durante la descarga de una válvula de alivio. Para l as válvulas de alivio operadas por 
piloto que descarguen hacia un cabezal común, se debe considerar el efecto de contraflujo y, si se requiere, 
se debe proveer de un dispositivo para evitar el contraflujo.  
3.7.10.2  Los cabezales comunes no deben utilizarse  para los venteos a la atmósfera. Los cabezales de 
descarga comunes deben dimensionarse para una capacidad de alivio que tome en cuenta los tanques que 
pudieran verse involucrados en una situación de emergencia. En el cabezal común se deben tomar las 
medid as necesarias para instalar trampas de líquidos. No deben acoplarse al cabezal de descarga común 
venteos, drenajes, purgadores y dispositivos de alivio de presión cuando puedan desarrollarse contra 
presiones que afecten el funcionamiento adecuado de los di spositivos de alivio de presión en el tanque.  
3.7.11 Extracciones de agua  
Se deben proveer instalaciones para retirar el agua de los tanques que almacenan GLP. La instalación 
para la extracción de agua debe diseñarse para prevenir el congelamiento del agua  dentro de ellas.  
3.8 Pruebas de integridad  
El Permisionario debe realizar las pruebas de integridad de las instalaciones de acuerdo con lo establecido 
en la disposición 2.13 de la esta norma oficial mexicana.  
3.9 Pruebas pre operativas, operativas y de de sempeño  
El Permisionario debe realizar estas pruebas de acuerdo con lo establecido en la disposición 2.14 de esta 
Norma oficial mexicana.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
Capítulo 4 Diseño y construcción de instalaciones marinas para recepción de GLP  
4.1 Alcance  
El presente capítulo estab lece las condiciones sobre el diseño y construcción de instalaciones marinas de 
un Sistema de almacenamiento de GLP aplicables específicamente a las operaciones de trasiego de GLP 
entre embarcaciones e instalaciones en la costa del Sistema de almacenamient o. Adicionalmente, las 
instalaciones marinas deberán apegarse, en lo conducente, a lo establecido en el capítulo dos de esta norma 
oficial mexicana.  
4.2 Muelles  
4.2.1 Diseño y construcción  
4.2.1.1 El diseño, construcción y operación de muelles, dársenas o escolleras utilizadas para la descarga y 
recepción de GLP deben apegarse a la normatividad local y requisitos de las autoridades competentes en la 
materia, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, a las normas  o 
lineami entos internacionales.  
4.2.1.2 No deben manejarse sobre el muelle o instalaciones similares líquidos inflamables, carga en 
general o gases comprimidos, con excepción de las sustancias almacenadas por el buque tanque para el 
tanque de almacenamiento de GLP del barco, a menos de 30 m del punto de conexión de trasiego mientras  
el GLP u otro líquido inflamable son transferidos.  
4.2.1.3 No debe autorizarse la circulación de camiones o vehículos motorizados sobre el muelle o 
instalaciones similares a menos de 30  m del punto de conexión de trasiego mientras se realizan operaciones 
de descarga de líquidos inflamables.  
4.2.1.4 No debe darse acceso a personas ajenas a las operaciones del Sistema de almacenamiento en el 
área del muelle y de trasiego de combustible cua ndo el buque tanque o embarcación se encuentra atracado.  
4.2.1.5 El personal responsable de la seguridad del Sistema de almacenamiento debe restringir la entrada 
a visitantes, camiones de entrega de material o de otra índole y personal de servicio en gener al; solamente 
dará acceso a aquellas personas autorizadas por el Permisionario u operador de las instalaciones.  
4.2.1.6 El equipo utilizado para sujetar la embarcación al muelle o dársena, como sogas, entre otros, debe 
diseñarse de conformidad con las norm as o lineamientos internacionales para realizar la sujeción en forma 
segura.  
4.2.1.7 Cuando el Sistema de almacenamiento realice operaciones de trasiego entre la puesta y salida del 
sol, el área del muelle o dársena debe equiparse con un sistema que ilumin e lo siguiente:  
a) Area de interconexión y trasiego;  
b) Válvulas de control;  
c) Tanques o recipientes de almacenamiento;  
d) Equipo diverso requerido en la operación, y  
e) Pasillos, área de equipo contra incendio y demás zonas requeridas durante una emergen cia. 
4.2.1.8 Todo el equipo de iluminación debe ser ubicado y cubierto de forma tal que no se confunda con 
ningún dispositivo de asistencia a la navegación, ni interfiera con la navegación en canales adyacentes, en 
caso que los hubiera.  
4.2.1.9 Las áreas d estinadas para estacionamiento autorizado de vehículos, en su caso, en el área que da 
al frente marino deben estar claramente identificadas.  
4.2.1.10 Se deben colocar señales de alerta y barreras adecuadas para impedir el paso e indicar el 
momento en que s e estén realizando las operaciones de trasiego en el Sistema de almacenamiento.  
4.3 Equipo eléctrico  
Todo equipo eléctrico y cableado instalado en el muelle o áreas similares deberá apegarse a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas aplicables, no rmas mexicanas, y a falta de ésta con las normas 
o lineamientos internacionales aplicables.  
4.4 Soldadura  
Las operaciones de soldadura y corte de materiales deberán apegarse a lo establecido en las Normas 
oficiales mexicanas, Normas mexicanas, y en lo no p revisto por éstas, con las normas o lineamientos 
internacionales aplicables.  
4.5 Otras medidas de seguridad  
4.5.1  El equipo médico de primeros auxilios y extinguidores de fuego deben estar disponibles en el área de 
instalaciones marinas. El equipo deberá a pegarse a lo establecido en las Normas oficiales mexicanas, 
Normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos internacionales aplicables; 
además se debe considerar lo establecido a continuación:  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
a) Los extinguidores deben estar  listos para usarse en cualquier momento;  
b) El equipo de emergencia debe colocarse y verificarse antes de iniciar cualquier operación de 
trasiego;  
c) La ubicación de los extinguidores de incendio debe estar plenamente identificada por el personal y su 
acceso fácilmente disponible, y  
d) Está prohibido fumar en todas las áreas de la zona de recepción marina.  
4.6 Tuberías, válvulas y accesorios  
4.6.1  Las válvulas, tuberías y accesorios seleccionados deben cumplir con las especificaciones mínimas 
requeridas pa ra usarse en instalaciones marinas de Sistemas de almacenamiento de GLP y diseñarse para 
las condiciones operativas extremas a las cuales pueda verse sujeto.  
4.6.2 Accesorios  
4.6.2.1 Las conexiones entre tubería y válvulas del Sistema de almacenamiento deb en fabricarse de acero 
sin costura y tener, al menos, el mismo espesor y la misma cédula que las tuberías. Dichas conexiones deben 
unirse a tope con soldadura de penetración completa y cumplir con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y con las normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos 
internacionales.  
4.6.3 Válvulas  
4.6.3.1  Las válvulas deben ser fabricadas de acero inoxidable de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas y en lo no prev isto por éstas, con las normas o lineamientos internacionales.  
4.6.3.2 Deben instalarse válvulas de aislamiento y conexiones para purga en el cabezal de carga o 
descarga para las líneas de retorno del líquido y vapor, de tal forma que las mangueras y brazo s de descarga 
puedan bloquearse, drenarse y despresurizarse antes de ser desconectadas.  
4.6.3.3  Las válvulas de aislamiento de líquido y válvulas de vapor de 20 mm (8 pulgadas) y mayores 
deben estar equipadas con operadores eléctricos además de medios para  su operación manual.  
4.6.3.4 Equipo eléctrico. Las válvulas que operan eléctricamente deben poder operarse manualmente y 
desde una estación remota ubicada a cuando menos 15 m del área del cabezal.  
4.6.3.5 A menos que la válvula no cierre en forma automáti ca ante la falta de energía eléctrica, tanto el 
actuador de la válvula como su fuente de poder ubicados a 15 m de la válvula, deben protegerse contra una 
falla operativa ocasionada por la exposición al fuego que tenga una duración de al menos 10 min.  
4.6.3 .6 Las válvulas deben ubicarse en el punto donde la manguera o brazo de descarga se conectan al 
cabezal.  
4.6.3.7  Además de las válvulas de aislamiento instaladas en el cabezal, cada línea de retorno de vapor * o 
de trasiego de líquido deben disponer de una  válvula de aislamiento ubicada cerca del muelle o dársena.  
4.6.3.8 Las válvulas deben identificarse de acuerdo al servicio que proveen.  
4.6.4 Tuberías  
4.6.4.1 Los sistemas de tuberías deben cumplir con las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y 
en lo no previsto por éstas, con las normas o lineamientos internacionales aplicables.  
4.6.4.2 Las tuberías utilizadas en el sistema de almacenamiento deben ser sin costura, o con costura bajo 
la técnica de arco sumergido.  
4.6.4.3 Las tuberías en el muelle o dársena deberán colocarse de forma tal que no estén expuestas a 
daños ocasionados por las actividades de esa área, por el paso vehicular o cualquier otra actividad que 
represente un riesgo de daño físico.  
4.6.4.4 Las tuberías submarinas deberán colocarse  y protegerse para que no estén expuestas a daños 
ocasionados por el tráfico marino.  
4.6.4.5  La ubicación de tuberías submarinas debe identificarse en los planos de ingeniería 
correspondientes del Sistema de almacenamiento, de conformidad con la regulación  local vigente en la 
materia.  
4.6.4.6 Las tuberías que se usan para descargar líquido únicamente, deberán proveerse con una válvula 
check que se instale en el cabezal junto a la válvula de aislamiento.  
4.6.4.7 Todas las tuberías, conduits y demás líneas co nductoras de corriente eléctrica situadas en el 
muelle, deberán equiparse con juntas de aislamiento u otros medios para aislarlas eléctricamente de 
corrientes parásitas y del resto de las instalaciones del Sistema de almacenamiento.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
4.6.4.8 Cuando no se ut ilice un cable para corrientes parásitas entre las instalaciones en la costa y el 
buque tanque, deben instalarse juntas de aislamiento en las tuberías que van a las conexiones de descarga 
entre dichas instalaciones.  
4.6.4.9  Se debe asegurar que las instala ciones costa fuera, cuenten con un cable de baja impedancia para 
corrientes parásitas para conectarse a las embarcaciones.  
Capítulo 5 Operación de Sistemas de almacenamiento de GLP  
5.1 Personal calificado  
5.1.1 La operación de los sistemas que integran el Sistema  de almacenamiento  sólo podrá ser realizada 
por personal calificado para las funciones asignadas.  
5.2 Manual de operación  
5.2.1  Cada Sistema de almacenamiento es único en cuanto a su ubicación, configuración, diseño y 
personal operativo, por lo que su operación se debe analizar de acuerdo con las características propias, a fin 
de identificar y controlar los riesgos potenciales.  
5.2.2 El Permisionario debe desarrollar un programa de información a las autoridades sobre las 
actividades del Sistema de al macenamiento, los riesgos identificados y las medidas que se han tomado para 
minimizar la probabilidad de ocurrencia. Se debe informar también sobre el plan de atención de emergencias y 
plan integral de seguridad y protección civil, desarrollado en el Capí tulo 7 de esta norma oficial mexicana.  
5.2.3 Cuando el Sistema de almacenamiento esté situado cerca de asentamientos humanos o zonas 
industriales, el Permisionario deberá informar a las autoridades locales las distancias que deben guardarse 
con relación a las instalaciones para que las personas y sus bienes no se vean afectados en caso de ocurrir 
un incidente.  
5.2.4 El Permisionario  debe elaborar un Manual de Operación en el que se implementen los rubros 
siguientes:  
a) Operar los componentes del Sistema de almacenamiento  de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el manual.  
b) Estar disponible en un lugar de acceso inmediato en el centro de control del Sistema de 
almacenamiento , donde pueda ser consultado por el personal que lo requiera.  
c) Actualizar se cuando se presenten cambios en los equipos o procesos del Sistema de 
almacenamiento.  
d) Contar con un programa de capacitación al personal operativo del Sistema de almacenamiento, con 
objeto de desarrollar sus conocimientos y experiencia en la aplicació n de procedimientos e 
instrucciones de forma tal que las instalaciones se operen de manera segura.  
5.3 Contenido del manual de operación  
5.3.1  El Manual de Operación del Sistema de almacenamiento de GLP debe contener al menos los 
documentos siguientes:  
5.3.1.1 Los procedimientos de operación para los sistemas y componentes.  
5.3.1.2  Los planos y diagramas de ingeniería así como registros actualizados.  
5.3.1.3 El plan para atención de emergencias, en el cual se definan los enlaces con las autoridades 
locales,  tales como policía, H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil municipal o delegacional, para 
mantenerlos informados sobre dichos planes y sus funciones en situaciones de emergencia.  
5.3.1.4 Los procedimientos para el registro y análisis de incidentes, y ev entos inseguros en los que se 
describan sus causas y cómo prevenir su incidencia.  
5.4 Procedimientos de operación  
5.4.1  Operación Normal  
El Manual de Operación debe contener procedimientos para el arranque inicial del Sistema de 
almacenamiento de GLP, proc edimientos de operación normal, paro y vuelta a servicio normal de las 
instalaciones, así como aquéllos específicos para operaciones de trasiego de GLP y procedimientos 
especiales contenidos en esta sección.  
5.4.1.1  Los procedimientos de arranque inicial d e la operación deben contener como mínimo lo siguiente:  
a) Descripción de cada sistema o componente para el cual está hecho el procedimiento correspondiente 
que incluya la filosofía de control y condiciones de diseño.  
b) Secuencia lógica detallada para la puesta en servicio inicial del Sistema de Almacenamiento de GLP 
para garantizar que los componentes operen satisfactoriamente.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
c) Purgado e inertizado de sistemas y tuberías para la operación inicial que contengan fluidos 
inflamables.  
d) Secuencia de enfri amiento de los componentes de cada sistema que está sujeto a temperaturas 
criogénicas. El enfriamiento debe ser controlado para asegurar que los esfuerzos térmicos se 
mantengan dentro de los límites de diseño de los materiales; debe ponerse especial atenci ón al 
desempeño de los lazos de expansión y libre movimiento del mecanismo deslizante.  
e) Verificación de los sistemas de tuberías para detectar fugas en bridas, válvulas y sellos.  
f) Listado de soluciones a problemas típicos de la operación.  
g) Secuencia lógica para vaciar y sacar de servicio, llenar y poner nuevamente en servicio componentes 
y sistemas.  
5.4.1.2  Los procedimientos para la operación normal deben incluir los aspectos siguientes:  
a) Descripción de los componentes y sistemas del procedimiento,  filosofía de operación y control, 
limitaciones, propósito y condiciones de operación normal.  
b) Ajuste de los sistemas de control para asegurarse que la operación se realice dentro de los límites de 
diseño, incluyendo un listado de alarmas de alta y baja donde corresponda.  
c) Monitoreo y control de temperatura, presión y flujo de entrega de GLP para mantenerlos dentro de 
los límites de operación previstos.  
d) Identificación de condiciones de operación anormales y procedimientos para corregirlas y volver a la 
operación normal.  
e) Descripción para parar y volver a poner en servicio los componentes del Sistema de almacenamiento 
de GLP  
f) Trasiego seguro de GLP y fluidos peligrosos incluyendo cómo prevenir el llenado excesivo de los 
tanques o recipientes.  
g) Calificación del personal.  
h) Descripción de las obligaciones de la persona asignada a la operación de cada subsistema  o 
instalación.  
i) Especificaciones de los ajustes de los dispositivos de relevo de presión o vacío, o la presión de 
operación máxima o mín ima de cada componente.  
j) Descripción de los sistemas de seguridad del Sistema de almacenamiento de GLP.  
5.4.1.3  Procedimientos para el monitoreo de la operación de cada subsistema y la integridad mecánica de 
las estructuras en las cuales existe peligro p ara las personas o propiedades si se detecta funcionamiento 
indebido o inadecuado, fuga o fuego por fluido inflamable.  
a) Estos procedimientos deben considerar el monitoreo permanente y control adecuado de las variables 
de operación mediante un Sistema de Control Distribuido (SCD) de conformidad con la disposición 
2.10.1 de esta norma oficial mexicana, para garantizar la seguridad del Sistema  de almacenamiento 
de GLP. Debe constar de sensores inteligentes para activar alarmas visibles y audibles para advert ir 
al personal que lo atiende cuando el SCD registre que las variables de operación excedan los límites 
de operación normal del Sistema de almacenamiento de GLP. Los componentes, equipos y sistemas 
inteligentes, así como los programas de computación aplica dos para su operación deben ser 
actualizados y recibir mantenimiento de la misma forma que los utilizados en terminales similares en 
el ámbito internacional de la industria del GLP.  
b) El monitoreo de las operaciones debe ser realizado en un centro de cont rol atendido por personal 
que observe y escuche las alarmas de advertencia. Se deben investigar las causas de la activación 
de las alarmas cuando detecten condiciones anormales de las variables del proceso incluyendo, sin 
limitarse a la temperatura, presió n, vacío y flujo.  
c) Se deben realizar inspecciones diarias a los procesos y equipos por personal capacitado y con 
experiencia, de acuerdo con los procedimientos contenidos en el Manual de Operación.  
5.4.2 Operación Anormal  
5.4.2.1  Plan de atención de cond iciones anormales. Se debe contar con un plan que describa los 
procedimientos que se deben aplicar para corregir, en el menor tiempo posible, las condiciones anormales de 
operación para evitar una fuga de GLP en alguna parte del Sistema de almacenamiento, que pudiese causar 
daños a las personas e instalaciones propias o de terceros en la vecindad del Sistema de almacenamiento  de 
GLP.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
5.4.2.2  Las condiciones anormales en los tanques o recipientes de almacenamiento que pueden causar 
una fuga de vapor de GLP son: 
a) Llenado excesivo. Para controlarlas los tanques o recipientes deben contar con:  
1. Dispositivos de control de nivel o de máximo llenado, y  
2. Sistemas de válvulas de corte y de aislamiento para detener o desviar rápidamente el flujo de 
GLP sin caus ar incrementos de presión en algún otro punto del sistema de trasiego.  
b) Presión excesiva. Se deben considerar las causas probables, entre ellas, las siguientes:  
1. Acumulación de no condensables.  
2. Incremento de la temperatura en el tanque.  
3. Contamina ción del GLP con un líquido con presión de vapor más alta.  
c) Reducción de la presión del tanque, mediante:  
1. Venteo seguro de vapores no condensables.  
2. Enfriamiento, por medio de agua, de la envolvente del tanque.  
3. Extracción de GLP del tanque.  
5.4.2 .3 Plan de atención a fugas de GLP. Se deben definir acciones para detener la emisión y dispersar la 
nube de vapor de GLP en el menor tiempo posible para minimizar la exposición del personal, las instalaciones 
y la comunidad.  
5.4.2.4 Las operaciones que ti enen mayor riesgo de fugas de GLP en los tanques o recipientes a presión 
para almacenamiento son, entre otras, las siguientes:  
a) Trasiego del producto;  
b) Extracción de agua;  
c) Toma de muestras, y  
d) Venteo de no condensables.  
5.4.2.5 Las fugas más frecu entes en los Sistemas de almacenamiento de GLP son las siguientes:  
a) Fuga debida a falla en la bomba de trasiego;  
b) Formación de hielo que impide el cierre de la válvula durante la extracción de agua del tanque;  
c) Fugas en bridas o fallas en tuberías, y  
d) Apertura de la válvula de relevo de presión a un valor menor al establecido.  
5.4.2.6  Para controlar las fugas se deben considerar, entre otras, las acciones siguientes:  
a) Cerrar las válvulas requeridas para aislar la fuga;  
b) Inyectar agua en el tanqu e para desalojar el GLP y convertirla en una fuga de agua;  
c) Dispersar el vapor de GLP con un chorro de agua hasta que baje la presión del sistema, y  
d) Bajar la presión del tanque mediante venteo de vapor para reducir la tasa de la fuga.  
5.5 Puesta en se rvicio de tanques y recipientes para almacenamiento de GLP  
5.5.1 El Permisionario no debe poner en operación ningún componente del Sistema de almacenamiento 
de GLP o cargarlo con GLP hasta en tanto se hayan subsanado todas la no conformidades y observacion es 
establecidas en el acta o actas circunstanciadas elaboradas por la UV que pudieran comprometer la seguridad 
del Sistema de almacenamiento o de cualquier instalación de la misma.  
5.5.2  El procedimiento para la puesta en servicio de los tanques o recipien tes a presión para 
almacenamiento de GLP debe realizarse aplicando alguno los procedimientos descritos en las disposiciones 
5.5.3 a 5.5.8 siguientes:  
5.5.3 Se purga el aire aplicando alguno de los procedimientos descritos en las disposiciones 5.5.4 a 5.5.6  
siguientes y se inyecta vapor de GLP al tanque para aumentar la presión interior antes de llenarlo con GLP 
líquido para evitar que éste se vaporice a baja presión y enfríe el metal del tanque y la tubería a una 
temperatura baja que podría hacerlo frágil y  quebradizo. El procedimiento debe considerar lo siguiente:  
a) La temperatura mínima permisible para determinar la presión mínima en el tanque de GLP de 
acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas aplicables, con la norma mexicana, y a 
falta de ésta con las normas o lineamientos internacionales aplicables . 
b) El venteo de gases y vapores no condensables, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la NOM -086-ECOL -1994, Contaminación atmosférica -Especificaciones sobre protección ani mal 
que deben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles, 
o en aquella que la sustituya, puede ser a la atmósfera o a un sistema de purgado.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
c) La verificación de la instalación para detectar fugas durante la  presurización y llenado iniciales.  
d) La revisión de los instrumentos y componentes de las tuberías que funcionen de manera adecuada.  
e) La aplicación de una lista de verificación de los requisitos de seguridad previa al inicio de la 
operación de llenado del tanque.  
5.5.4  El tanque de almacenamiento se llena con agua para desalojar el aire. Este procedimiento es 
preferido cuando el tanque debe ser sometido a pruebas hidrostáticas.  
a) Posteriormente se desaloja el agua con vapor de GLP procedente de otro ta nque a presión.  
b) La tasa de inyección de vapor de GLP debe ser suficiente para mantener en todo momento una 
presión positiva en el tanque.  
c) La presión debe medirse en la parte superior del tanque.  
d) No se debe introducir GLP líquido al tanque antes de  haberlo presurizado con vapor de GLP y de 
haber drenado por completo el agua.  
5.5.5 Para purgar el aire, el tanque de almacenamiento se llena con gas inerte, por ejemplo, nitrógeno.  
a) Posteriormente, el tanque se presuriza con vapor de GLP procedente de otro tanque.  
b) Cuando se introduzca el GLP líquido se debe monitorear la presión del tanque a efecto de ventear la 
mezcla de vapor de GLP o el gas inerte no condensable, según sea el caso, para evitar que opere  la 
válvula de relevo de presión del tanque.  
5.5.6  Para purgar el aire, el tanque de almacenamiento se llena con vapor de GLP procedente de otro 
tanque a presión, para llevar la atmósfera en su interior rápidamente a través del rango inflamable y 
enriquecerla para su quemado.  
a) Este procedimiento e s seguro porque no hay fuentes de ignición dentro del tanque de GLP.  
b) Cuando se introduzca el GLP líquido se debe monitorear la presión del tanque de GLP a efecto de 
ventear la mezcla de vapor de GLP y aire de manera segura según se requiera para evitar que opere 
la válvula de relevo de presión del tanque de GLP.  
c) Si las disposiciones legales aplicables lo permiten, es preferible ventear a la atmósfera la mezcla de 
vapor de GLP y aire.  
d) Si la mezcla de vapor de GLP y aire debe ventearse hacia un quema dor elevado o a un sistema de 
incineración, dicha mezcla no debe estar en el rango de inflamabilidad.  
5.5.7 El GLP líquido se inyecta directamente al interior de un tanque de almacenamiento lleno con aire, 
siempre y cuando se considere la temperatura de va porización del GLP líquido, ya que éste inicialmente se 
vaporiza en el fondo del tanque a la presión que prevalece en su interior. Se deben considerar los aspectos 
siguientes:  
a) El metal del tanque debe resistir la temperatura mínima para la presión en el  tanque.  
b) La estructura en la parte inferior del tanque debe resistir los esfuerzos excesivos debidos a la 
contracción térmica diferencial.  
5.5.8  Se puede aplicar el procedimiento para llenado con GLP líquido siguiente:  
a) Se introducen cantidades pequeñ as de GLP líquido al tanque de almacenamiento, intercaladas con 
periodos de espera para permitir que se estabilice la temperatura.  
b) Se monitorea la presión en el tanque y la temperatura de la parte inferior para asegurar que se 
cumpla con los límites esp ecificados.  
c) La atmósfera en el tanque pasará a través del rango inflamable y se convertirá en demasiado rica 
para quemarse. Se debe monitorear la presión del tanque durante el llenado y ventear la mezcla rica 
de vapor de GLP y el aire de manera segura, según se requiera, para evitar que opere la válvula de 
relevo de presión del tanque.  
5.6 Trasiego de GLP  
5.6.1 La operación de trasiego de GLP debe considerar al menos los rubros siguientes: conectar 
mangueras o brazos, operar válvulas para purgar el aire,  operar válvulas para permitir el flujo de GLP, 
incrementar el flujo con la tasa adecuada, operar válvulas para reducir el flujo, despresurizar conexiones  y 
desconectar mangueras o brazos.  
a) El área de trasiego debe estar atendida permanentemente por un m ínimo de dos personas. Se 
refiere a la atención o vigilancia de las condiciones en que se realiza la operación de trasiego, fugas 
en conexiones, mangueras, dispositivos de control, entre otros.  
b) Durante el trasiego se deben monitorear desde el centro de control las condiciones de presión, 
temperatura y nivel de líquido de los tanques o recipientes en operación, tanto del que se llena como 
del que se vacía.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
c) El tanque o recipiente se debe llenar de forma que quede espacio para la expansión térmica del 
líquido sin que se produzca presión excesiva que pudiera causar venteo de líquido.  
d) Se debe conectar la línea de trasiego de vapor entre los tanques o recipientes en operación, o algún 
otro medio para evitar que se produzca presión excesiva en el tanque du rante el llenado o presión 
negativa excesiva (vacío) en tanque durante el vaciado.  
e) Las instrucciones para trasiego seguro se deben colocar en un lugar visible en el área de trasiego.  
5.6.2  Se debe contar con los medios y los procedimientos necesarios pa ra prevenir posibles riesgos 
durante el trasiego de GLP y, en caso de ocurrencia, para proteger al personal y las instalaciones. Entre los 
posibles riesgos se deben considerar los siguientes:  
a) Llenado excesivo del tanque de almacenamiento;  
b) Presión exc esiva en el tanque de almacenamiento;  
c) Contaminación del GLP, y  
d) Fugas en las mangueras de trasiego de GLP.  
5.6.3  Protección contra el llenado excesivo del tanque de GLP  
a) Se deben preparar procedimientos específicos e instrucciones operativas claras que cubran 
situaciones normales y de emergencia para el llenado de tanques o recipientes.  
b) Se deben identificar claramente las tuberías y válvulas para asegurar que se fije la ruta correcta para 
el trasiego de GLP.  
c) Las identificaciones de tuberías y v álvulas deben ser legibles bajo las condiciones climáticas 
previstas, por ejemplo, nieve o escarcha.  
d) Durante el trasiego se debe monitorear que el nivel y la tasa de llenado del tanque cumplan con las 
condiciones previstas.  
e) Los tanques y recipientes a presión deben contar con alarmas de nivel alto y bajo.  
5.6.4  Protección contra presión excesiva en el tanque de GLP  
a) Se debe contar con protección contra las causas probables de presión excesiva, entre otras, las 
siguientes:  
1. Acumulación de gas no co ndensable en el tanque;  
2. Contaminación debida a alineación o cierre inadecuados de válvulas.  
b) Se debe monitorear la presión del tanque para detectar condiciones anormales a efecto de 
corregirlas oportunamente.  
c) Se debe contar con dispositivos de cier re y válvulas de aislamiento adecuados para controlar las 
condiciones anormales oportunamente en los sistemas de trasiego.  
5.6.5 Verificación de las mangueras de trasiego.  
5.6.5.1  Las mangueras deben cumplir con los requisitos siguientes:  
a) Ser de un tram o continuo, sin uniones ni acoplamientos intermedios, sean conductivas o no 
conductivas, a menos que en dicho tramo se instale un dispositivo de seguridad (separador 
mecánico).  
b) Probarse hidrostáticamente a intervalos regulares durante su vida de servici o. Los intervalos de las 
pruebas pueden variar de 6 meses a 1 año, o cuando se detecten defectos, daños o deterioro.  
c) Deben ser inspeccionadas de manera visual cada vez que se usen para detectar defectos, daños y 
deterioro, y  
d) Se deben evitar las emisi ones de vapores de GLP en mangueras y tubos de trasiego,  antes de 
conectarlos o desconectarlos, y/o en su caso, instalar conectores herméticos.  
5.6.6 Trasiego de GLP de auto -tanques, semirremolques y carro -tanques.  
5.6.6.1 Verificación de requisitos de seg uridad previa al inicio de la operación de trasiego.  
a) El Permisionario o, en su caso, el operador del Sistema de almacenamiento, deberá verificar  que los 
auto-tanques y semirremolques cuenten con el dictamen de cumplimiento con la  NOM -007-SESH -
2010, Ve hículos para el transporte y distribución de Gas LP., o de aquella que la sustituya.  
b) Después de estacionar los auto -tanque o semirremolques, pero previo al inicio del trasiego, se deben 
llevar a cabo las siguientes acciones:  
1. Apagar el motor del vehíc ulo; 
2. Accionar el freno;  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
3. Desconectar el sistema eléctrico;  
4. Calzar las ruedas cuando el suelo esté desnivelado;  
5. Conectar a tierra el vehículo;  
6. Colocar señales de advertencia en el área que permanecerán hasta que se haya terminado la 
descarga y  desconectado el auto -tanque;  
7. Evitar en la medida de lo posible la circulación de vehículos en un radio de 8 m;  
8. Verificar el nivel del tanque que recibirá el GLP para evitar que sea llenado en exceso, y  
9. Verificar que las herramientas de mano sean anti chispa y que las lámparas sean a prueba de 
explosiones.  
c) Para los carro -tanques aplica lo siguiente:  
1. Se deben colocar señalamientos de prevención o dispositivos de seguridad en los extremos 
activos de los costados del furgón;  
2. Se deben calzar l as ruedas para evitar que el carro -tanque se mueva, y  
3. Los carro -tanques que se encuentren en la espuela de trasiego se deben proteger contra otros 
furgones o locomotoras en movimiento mediante los dispositivos adecuados, por ejemplo, un 
cambiador de vía  temporal cerca del inicio de la espuela.  
4.  Conectar el carro -tanque a tierra.  
5. Verificar el nivel del tanque que recibirá el GLP para evitar que sea llenado en exceso, y  
6. Verificar que las herramientas de mano sean anti chispa y que las lámparas sea n a prueba de 
explosiones.  
5.6.6.2 Trasiego desde el Sistema de almacenamiento hacia auto -tanque, semirremolques y  carro - 
tanques.  
5.6.6.2.1  Para la carga de estos vehículos se debe verificar lo siguiente:  
a) Si el vehículo no se utiliza exclusivamente pa ra un tipo de GLP en particular, antes de iniciarse el 
llenado se debe verificar que dicho vehículo no contenga líquido remanente, y  
b) Se debe realizar una inspección visual del vehículo antes de iniciarse el llenado para detectar 
problemas obvios con su integridad estructural y confirmar que no hay evidencias de fugas.  
5.6.6.3  Trasiego desde auto -tanques, semirremolques y carro -tanques hacia el Sistema de 
almacenamiento.  
5.6.6.3.1  Para la descarga de estos vehículos se debe verificar lo siguiente:  
a) Que la cantidad y el tipo de producto que contiene el tanque del vehículo sean los correctos;  
b) Que el tanque que lo recibirá tenga capacidad disponible suficiente, sin que se llene en exceso, y  
c) Cuando el clima esté frío se debe verificar que el tanque del  vehículo tenga presión positiva 
suficiente para realizar la descarga. Si no es así, se deben tener los medios para incrementar la 
presión del GLP dentro de dicho tanque.  
5.6.7 Carga y descarga de buque tanques  
5.6.7.1  Antes de iniciar las operaciones de t rasiego, la persona encargada de dichas actividades en el 
buque tanque y la persona encargada de las instalaciones en el muelle deben inspeccionar los sistemas 
respectivos. Asimismo, se deben colocar letreros grandes de alerta en diversos puntos estratégic os en el área 
marina que sean visibles en el muelle y zona de atraque. Los letreros deberán mostrar la leyenda: Peligro; 
Descarga de líquido inflamable; Se prohíbe fumar; Se prohíben visitas; No encender luces, entre otras, que 
resulten necesarias.  
5.6.7.2  La inspección a los sistemas debe asegurar que el equipo designado para el trasiego de GLP, así 
como las mangueras, han sido objeto de un adecuado mantenimiento, probados y se encuentran en 
condiciones de operación.  
5.6.7.3  Una vez concluida la inspección , las personas responsables de las instalaciones aludidas deben 
reunirse para comentar los procedimientos de trasiego y, cuando estén listos, cada uno debe notificar al otro 
que la instalación respectiva se encuentra preparada para iniciar las operaciones de trasiego.  
5.6.7.4  Se debe verificar el correcto funcionamiento del sistema de paro de emergencia con activación 
remota. Deberá estar disponible para su uso en el muelle un detector portátil de GLP, calibrado para detectar 
dicho gas.  
5.6.7.5 Cuando se es tén realizando operaciones de trasiego, el equipo portátil eléctrico que se use a una 
distancia menor de 30 m de la conexión de trasiego deberá apegarse a las Normas oficiales mexicanas, 
Normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, con las normas o lin eamientos internacionales aplicables.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
5.6.7.6 Cuando haya terminado la operación de trasiego y se haya desconectado la tubería 
correspondiente, el equipo eléctrico que se utilice deberá apegarse a las Normas oficiales mexicanas, Normas 
mexicanas, y en lo n o previsto por éstas, con las normas o lineamientos internacionales.  
5.6.7.7 El equipo de seguridad enunciado a continuación deberá colocarse en la zona de atraque de la 
embarcación y estar listo para su uso inmediato por el personal que se encuentra traba jando o cuando esté 
una embarcación atracada:  
a) Salvavidas con cuerdas suficientemente largas;  
b) Manta de protección aprobada conforme a normas aplicables contra incendio, y  
c) Chalecos de flotación o trajes de inmersión adecuados para el personal que tr abaja en esa área  y 
para la temperatura del agua.  
5.6.7.8 Se deben definir, de acuerdo con las autoridades competentes, las condiciones límite, atmosféricas 
y marítimas, que determinen la interrupción de las operaciones de descarga y para la desconexión d el buque.  
5.6.7.9  Debe cerciorarse que hay una adecuada conexión eléctrica entre la embarcación y el atracadero 
antes de iniciar las operaciones de trasiego de producto.  
5.6.7.10  El cable para corrientes parásitas debe conectarse a la embarcación antes de realizar la conexión 
a las mangueras y brazos de descarga y permanecer conectado hasta que las mangueras y brazos de 
descarga sean desconectados.  
5.7 Extracción de agua  
5.7.1  Los Sistemas de almacenamiento de GLP deben contar con procedimientos e instructi vos 
operativos, de acuerdo con las instalaciones y dispositivos que dispongan, para extraer en forma segura el 
agua que se acumule en los Sistemas de almacenamiento.  
5.8 Toma de muestras de GLP  
5.8.1  Se deben considerar los aspectos siguientes en la toma d e muestras de GLP:  
a) El Sistema de almacenamiento de GLP debe contar con procedimientos específicos e instructivos 
operativos detallados para la toma de muestras requeridas para efectos de medición de la calidad del 
GLP.  
b) Para la toma de muestras se deb en emplear mangueras de materiales y clasificación de presión 
apropiadas.  
c) Para evitar que un tanque  de muestras acumule carga electrostática durante la toma de muestras, 
dicho tanque  debe conectarse eléctricamente a la tubería o las mangueras para toma de muestras 
deben ser eléctricamente conductoras.  
d) Los tanques  de muestras se deben inspeccionar cada vez que se usen para detectar daños que 
podrían causar fallas.  
e) Cada tubería para toma de muestras debe contar con dos válvulas, una en el punto de co nexión para 
toma de muestras y otra válvula separada de la primera, al menos 15 cm aguas arriba, para proteger 
contra escarcha por auto refrigeración y fugas debido a conexiones inadecuadas. El operador debe 
tener fácil acceso a ambas válvulas.  
f) El punto  de conexión para los tanques  de muestras no debe estar en la parte inferior del tanque de 
GLP para evitar que las fugas y el fuego, en caso de presentarse, impacten directamente al tanque.  
g) Cuando se requiera descargar los tanques  de muestras antes de t omar las muestras, se debe evitar 
que el vapor de GLP afecte al operador y que haya fuentes de ignición en el área.  
5.9 Desfogue de gases no condensables  
5.9.1 Los gases no condensables, inclusive el aire, pueden penetrar a los tanques o recipientes a pres ión 
para almacenamiento por diversas causas, entre las más probables están las siguientes:  
a) Gases disueltos o insuflados en procesos, como el endulzado;  
b) Operación de dispositivos inhibidores de condiciones de vacío;  
c) Fugas en el sistema mientras se encuentra bajo vacío;  
d) Aire o gas inerte en un tanque cuando éste se pone en servicio, y  
e) Líneas de retorno de vapor desde los tanques que contienen aire o gas inerte antes del llenado.  
5.9.2 Cuando sube el nivel del GLP líquido en el tanque de almacen amiento, se comprimen los gases no 
condensables en el espacio arriba del nivel del GLP y se puede operar la válvula de relevo de presión del 
tanque. Por lo anterior, debe implementarse lo siguiente:  
a) Criterios para ventear el espacio arriba del nivel del  líquido, por ejemplo, cuando se excedan valores 
especificados para la concentración de oxígeno o para la presión del vapor del GLP.  
b) Medidas para que el venteo se dirija a un quemador elevado.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
Capítulo 6 Mantenimiento de Sistemas de almacenamiento de GL P 
6.1 Manual de mantenimiento  
6.1.1 El Sistema de almacenamiento de GLP debe contar con un manual de mantenimiento que contenga, 
al menos, lo siguiente:  
a) Los planes documentados en los que se especifique para cada componente y equipo del Sistema de 
almac enamiento que lo requiera, la inspección y el mantenimiento periódico que se debe realizar  de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las prácticas reconocidas en la industria para 
asegurar su funcionamiento adecuado;  
b) Los procedimientos e instru ctivos específicos para realizar los trabajos de inspección y 
mantenimiento especificados en los planes correspondientes;  
c) Los requisitos e instructivos para garantizar la seguridad de las personas y del Sistema de 
almacenamiento durante las reparaciones  de equipos, componentes y sistemas de soporte;  
d) La descripción de la capacitación y habilidades que requiere el personal de mantenimiento para 
reconocer las condiciones operativas que potencialmente puedan estar relacionadas con aspectos 
que implican ri esgo para la seguridad del Sistema de almacenamiento y su mitigación;  
e) La descripción de acciones adicionales al mantenimiento preventivo necesarias para mantener el 
Sistema de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en esta norma oficial mexic ana, y  
f) El programa y registro anual desglosado mensualmente para controlar la realización de los trabajos 
de inspección y mantenimiento.  
6.2 Requisitos del manual de mantenimiento  
6.2.1 El manual de mantenimiento debe cumplir los requisitos siguientes:  
a) Estar disponible en un lugar donde pueda ser consultado por el personal que lo requiera;  
b) Actualizarse cuando ocurran cambios en las instalaciones y/o procesos del Sistema de 
almacenamiento  de GLP, y  
c) Aplicarse cuando se realice el mantenimiento de sistemas, componentes y equipos del Sistema de 
almacenamiento.  
6.3 Administración del mantenimiento  
6.3.1  El Sistema de almacenamiento debe contar con un libro bitácora de la operación, mantenimiento y 
seguridad, el cual debe actualizarse semanalmente. Asi mismo, debe contar con un sistema para la 
administración del mantenimiento con tecnología equiparable a la utilizada por sistemas de almacenamiento 
en el ámbito internacional de la industria del GLP, dichos sistemas deben recibir mantenimiento y actualizar se 
para conservarse en óptimas condiciones.  
6.4 Mantenimiento de sistemas, componentes y equipos  
6.4.1  En las actividades de mantenimiento de sistemas y componentes se debe observar lo siguiente:  
a) Para poner, retornar o continuar en servicio algún sistem a, componente o equipo se debe verificar 
que ha recibido mantenimiento de conformidad con el manual correspondiente.  
b) Los procedimientos de mantenimiento preventivo deben tener por objeto evitar fugas de GLP de 
tanques o recipientes para almacenamiento, tuberías o equipo del Sistema  de almacenamiento   de 
GLP.  
c) El mantenimiento sólo podrá ser realizado por personas que hayan recibido capacitación y 
demostrado su capacidad, habilidad y experiencia para desempeñar las funciones que les sean 
asignadas.  
d) Las cimentaciones y los sistemas de soporte de cada componente del Sistema de almacenamiento  
deben inspeccionarse de conformidad con los programas de mantenimiento correspondientes para 
verificar que no tengan cambios que pudieran deteriorar su funcionamien to. 
e) La operación de cada fuente de potencia eléctrica de emergencia se debe comprobar mensualmente 
y su capacidad de operación se debe comprobar anualmente. En la prueba de capacidad se debe 
considerar la potencia y carga necesarias para arrancar y oper ar simultáneamente el equipo que 
tendría que ser accionado por el Sistema de almacenamiento en una emergencia.  
f) El dispositivo de seguridad que sea puesto fuera de servicio para darle mantenimiento, así como el 
componente para el cual sirve dicho disposi tivo, también debe ser puesto fuera de servicio, a menos 
que la misma función de seguridad sea proporcionada por un medio alterno.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
g) Si la operación inadvertida de un componente puesto fuera de servicio puede causar una condición 
insegura, dicho component e debe tener un letrero en el lugar donde se controla su operación con la 
advertencia “No Operar”.  
h) Los cambios en el programa de mantenimiento de los equipos de seguridad deben estar justificados 
técnicamente y quedar documentados  
i) Se deben bloquear o  fijar en posición abierta las válvulas para el aislamiento de dispositivos de 
relevo de vacío o presión.  
j) Las válvulas accionadas manualmente, sólo podrán ser manipuladas por persona autorizada.  
k) No se debe cerrar más de una válvula al mismo tiempo.  
6.5 Mantenimiento de tanques y recipientes para almacenamiento de GLP.  
6.5.1 En el mantenimiento de tanques y recipientes para almacenamiento se debe observar lo siguiente:  
a) La inspección y mantenimiento deben cumplir con las normas y disposiciones legale s aplicables.  
b) Deben inspeccionarse periódicamente para identificar, en su caso, corrosión externa e interna, 
deterioro y daños que puedan aumentar el riesgo de fuga o falla.  
c) Los intervalos entre inspecciones y las técnicas de inspección aplicadas deb en ser determinados 
aplicando las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, y a falta de éstas con las normas o 
lineamientos internacionales aplicables , con base en las características corrosivas del GLP que se 
maneje y de su historial de corrosión . 
d) Se debe dar mantenimiento, servicio y probar periódicamente los instrumentos para monitorear y 
controlar la operación de los tanques y recipientes para almacenamiento.  
e) Las válvulas para aislar instrumentos y dispositivos de seguridad de los tanques  y recipientes para 
almacenamiento deben mantenerse en óptimas condiciones operativas para que sea posible realizar 
el mantenimiento preventivo y reparaciones sin sacarlos de servicio.  
6.6 Mantenimiento de válvulas  
6.6.1  En el mantenimiento de válvulas se deben tener presente los aspectos siguientes:  
a) Las válvulas de relevo y sistemas de despresurización de vapor, válvulas de cierre de emergencia, 
válvulas de no retroceso y otros equipos para prevenir o controlar la emisión accidental de GLP, 
deben probar se y darles servicio en forma periódica. La frecuencia para realizar pruebas y dar 
servicio de mantenimiento dependerá del tipo de dispositivo o sistema, del riesgo asociado a la falla o 
mal funcionamiento, así como del historial de funcionamiento del disp ositivo o sistema.  
b) Las válvulas de relevo de presión y de vacío deben inspeccionarse y probarse para verificar que 
operan en forma adecuada al valor de relevo de presión al que están ajustadas y comprobar la 
hermeticidad del cierre del asiento elevando la presión.  
c) Contar con un procedimiento para asegurarse que las válvulas de aislamiento permanezcan abiertas 
durante la operación. Esto se puede hacer, entre otros, mediante dispositivos de bloqueo, listas de 
verificación y procedimiento de etiquetado.  
d) Las válvulas de relevo de presión de los tanques y recipientes para almacenamiento deben 
inspeccionarse y comprobar la presión de relevo en su caso, de conformidad con las 
recomendaciones del fabricante.  
e) Controlar la operación de las válvulas para ai slar el dispositivo de relevo de presión o de vacío con 
candados o sellos que las mantengan abiertas.  
6.7 Mantenimiento de los sistemas de control  
6.7.1 En las actividades de mantenimiento de los sistemas de control debe considerarse lo siguiente:  
a) Los s istemas de control que normalmente no están en operación, por ejemplo, dispositivos de relevo 
de presión y de vacío, así como dispositivos de paro automático, deben inspeccionarse y probarse 
una vez cada año calendario.  
b) Los sistemas de control que norma lmente están en operación deben inspeccionarse y probarse una 
vez cada año calendario.  
c) Los sistemas de control que sean utilizados por temporadas deben inspeccionarse y probarse cada 
temporada antes de entrar en operación.  
d) Cuando un componente esté p rotegido por un dispositivo de seguridad único y éste sea desactivado 
para mantenimiento o reparación, el componente debe ponerse fuera de servicio, a menos que se 
implementen medidas de seguridad alternas.  
e) Cuando un sistema de control ha estado fuera d e servicio por 30 días o más, antes de que se vuelva 
a poner en operación debe inspeccionarse y comprobarse la aptitud de operación de dicho sistema.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
6.8 Mantenimiento del sistema de protección contra incendios  
6.8.1  Los equipos de control del sistema de p rotección contra incendios deben inspeccionarse y probarse 
a intervalos regulares que no excedan 6 meses.  
a) El mantenimiento de los equipos de control debe programarse de manera que una parte mínima de 
los equipos sean puestos fuera de servicio en forma s imultánea y que dichos equipos se vuelvan a 
poner en servicio en el menor tiempo posible.  
b) El mantenimiento del sistema de protección contra incendios debe realizarse mediante el 
mantenimiento, de acuerdo con las normas aplicables a todos los equipos, en tre otros, los siguientes:  
1. Sistemas de comunicaciones de servicios de emergencia.  
2. Equipos de monitoreo.  
3. Sistemas de agua contra incendio.  
4. Extinguidores contra -incendio portátiles o de ruedas, apropiados para incendios de gas 
disponibles en ubic aciones estratégicas dentro del Sistema de almacenamiento.  
5. Extinguidores contra incendios fijos y demás equipo de control de incendios, los cuales deben 
mantenerse de acuerdo con su aplicación: sistemas de extinción de bióxido de carbono, 
sistemas de ex tinción de incendios con halón 1301 y sistemas extinguidores de polvo  químico 
seco.  
6. Sistemas de control no incluidos en las disposiciones 1 a 5 anteriores que deben inspeccionarse 
y probarse una vez cada año calendario.  
6.9 Control de la corrosión  
6.9.1 Con relación al control de la corrosión de las instalaciones y componentes, se debe considerar  lo 
siguiente:  
a) Las instalaciones superficiales que estén expuestos a la atmósfera se deben limpiar y proteger con 
recubrimientos de material adecuado para pr evenir la corrosión atmosférica, siguiendo el 
procedimiento recomendado por el fabricante. Además, se debe contar con un programa para 
monitorear la corrosión exterior y llevar a cabo reparaciones donde sea necesario.  
b) Cada elemento del sistema de almace namiento con corrosión que pueda provocar fugas se debe 
remplazar o reparar, de forma inmediata.  
c) Si se realiza una reparación, se debe determinar si dicho elemento debe continuar en servicio 
empleando un método analítico, por pruebas de pres ión o por un  método alternativo.  
d) Se debe verificar el correcto funcionamiento del sistema de protección catódica, por medio de las 
mediciones de potenciales metal/suelo empleando una celda o electrodo de referencia, y conservar 
el registro de dichas mediciones.  
6.10 Superficies resistentes al fuego  
6.10.1 Se deben inspeccionar periódicamente las superficies metálicas para verificar que la protección 
resistente al fuego no se haya aflojado o dañado por la corrosión subyacente.  
6.10.2 Se deben reparar las aberturas y grietas que puedan ocasionar que la humedad penetre y llegue a 
la superficie del metal protegido para disminuir el riesgo de falla estructural por corrosión oculta o por fuego.  
6.10.3 Se debe proteger el borde superior de superficies verticales a prueba de  fuego para evitar que 
penetre el agua entre la capa resistente al fuego y el metal protegido, por ejemplo, en las columnas que sirven 
de soporte estructural para recipientes esféricos.  
6.10.4 Se deben realizar las reparaciones adecuadas de las áreas donde  existe corrosión subyacente. En 
este supuesto, se debe retirar la capa resistente al fuego y reparar el metal, aplicar recubrimiento anticorrosivo 
y la protección a prueba de fuego.  
6.11 Reparación de equipo de GLP  
La reparación de tanques y recipientes, tuberías y equipos que hayan sido fabricados de conformidad con 
una norma, código o estándar específico, debe cumplir con los requisitos establecidos en los documentos 
correspondientes.  
6.12 Trabajo en caliente  
6.12.1  Se refiere así a las actividades que r equieren de fuentes de ignición para su ejecución, por ejemplo, 
trabajos de soldadura. Antes de realizar algún trabajo en caliente, se deben aplicar las medidas de seguridad 
siguientes:        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
a) Las fuentes de ignición se deben controlar cuando se esté preparand o el equipo para realizar 
reparaciones y cuando se abran las bridas para su cegado, despresurización y emisión de vapor.  
b) El tanque de almacenamiento y los equipos se deben aislar de tuberías, fuentes de vapores y 
líquidos inflamables y subsecuentemente purgar dichos vapores y líquidos.  
c) Se debe retirar el equipo que va a ser reparado del área de almacenamiento o de maniobras para 
reducir los riesgos de ignición de una fuga de GLP imprevista.  
d) Cuando no sea posible retirar el equipo, se deben tomar ot ras medidas para evitar riesgos de fugas o 
incendios imprevistos. Dichas medidas pueden incluir aumentar la vigilancia del operador, suspender 
el trasiego de GLP en los tanques o recipientes adyacentes o aplicar dispositivos de detección de 
vapor y disposi tivos de alarma adicionales en el área donde se realizan trabajos a altas temperaturas 
y se encuentran fuentes potenciales de vapor.  
6.13 Autorización de trabajo  
6.13.1  Cuando se ha determinado que un tanque o equipo no contiene vapor y es seguro realizar trabajos 
en caliente, por ejemplo, soldadura o corte con antorcha, se debe expedir una autorización de trabajo que:  
a) Describa el tipo de actividad así como las medidas de seguridad y limitaciones requeridas, 
incluyendo el control de fuentes de ignición.  
b) Sea congruente con los procedimientos de seguridad del Sistema de Almacenamiento.  
6.14 Sismo o evento meteorológico  
6.14.1  Si tiene lugar un evento sísmico o meteorológico, se deberán tomar las medidas de seguridad 
siguientes:  
a) Suspender la operación del Sistema de almacenamiento de GLP, tan pronto como sea posible, y en 
el caso de que la situación así lo amerite.  
b) Determinar la naturaleza y alcance de los daños causados por el evento.  
c) Evaluar el estado de los sistemas y componentes para determina r si es viable continuar con su 
operación.  
d) Verificar que está restablecida la seguridad de la operación antes de volver a poner en servicio los 
componentes del Sistema de almacenamiento.  
6.15 Registros de mantenimiento  
6.15.1  El Permisionario debe mante ner por un periodo no menor de cinco años, un libro de bitácora para el 
mantenimiento de obras e instalaciones con el registro semanal de la fecha y reporte de las actividades de 
mantenimiento realizadas en cada componente del Sistema de almacenamiento de GLP, incluyendo un 
registro de la fecha en que un componente sea retirado o puesto en servicio.  
6.15.2  El Permisionario debe mantener durante la vida útil del Sistema de almacenamiento de GLP, 
registros de cada prueba, estudio o inspección requeridos por e sta norma oficial mexicana con detalle 
suficiente para demostrar la eficiencia de las medidas de control de corrosión.  
6.16 Mantenimiento del predio del Sistema de almacenamiento de GLP  
6.16.1  Las vías de acceso para cualquier tipo de vehículo o para perso nas deben ser mantenidas sin 
obstrucciones y en condiciones de uso en todas las situaciones climáticas.  
6.16.2  Se debe evitar la presencia de materiales extraños, contaminantes y hielo con objeto de mantener 
condiciones de operación segura de cada componen te del Sistema de almacenamiento.  
6.16.3  El predio del Sistema de almacenamiento se debe mantener libre de desperdicios, desechos y otros 
materiales que representen un riesgo de incendio.  
6.16.4  Las áreas con pasto o hierbas se deben mantener de manera que  no representen riesgo de 
incendio.  
Capítulo 7 Seguridad en los Sistemas de almacenamiento de GLP  
El presente capítulo tiene por objeto establecer las condiciones mínimas necesarias para garantizar la 
seguridad en los Sistemas de almacenamiento de GLP en c umplimiento con la legislación aplicable en  la 
materia.  
Los rubros que abarcarán dichas condiciones mínimas necesarias, son los siguientes:  
a) El plan de prevención y control de incendios;  
b) El plan de atención de emergencias;  
c) El plan integral de segu ridad y protección civil;  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
d) El plan contra incendios, y  
e) La vigilancia del Sistema de almacenamiento y medidas contra las acciones o intromisiones por 
terceras personas.  
Las operaciones vinculadas con el almacenamiento de GLP se deben estudiar y analiza r para determinar 
cuál será su impacto en la seguridad del Sistema de almacenamiento. Para ello, se deben elaborar planes 
acordes con los riesgos identificados en cada Sistema de almacenamiento con el propósito de hacer frente a 
los incidentes viables y as egurar que eventos como fugas, incendios y explosiones, que resulten de la pérdida 
de contención del GLP, estén cubiertos en los planes de atención a emergencias, prevención y control de 
incendios, entre otros.  
También deben considerarse las medidas para e vitar acciones o intromisiones por terceras personas 
ajenas al Sistema de almacenamiento de GLP que puedan poner en riesgo la integridad del mismo y de las 
personas que operan dicho sistema. Al final de este capítulo se tratan estos aspectos.  
7.1 Plan de p revención de incendios y control de riesgos  
7.1.1  Para efecto de garantizar que el Sistema de almacenamiento constituya una instalación funcional y 
operable de manera segura, como parte del Plan de prevención de incendios y control de riesgos, se debe 
realizar anualmente una inspección de seguridad para verificar que:  
a) Los riesgos del Sistema de almacenamiento sean identificados y evaluados;  
b) Las personas involucradas en el diseño y operación estén conscientes de los riesgos potenciales 
existentes;  
c) Existan los medios adecuados para identificar fallas en el proceso que puedan resultar en un riesgo 
y, en su caso, tomar la acción correctiva para mitigar la falla, o restaurar la seguridad del Sistema de 
almacenamiento;  
d) Los riesgos identificados puedan ser eliminados; en caso contrario, deben tomarse las medidas para 
asegurar su contención o la protección del personal si ocurre una falla;  
e) Los medios adecuados para hacer frente a los incidentes estén disponibles, por ejemplo, sistemas 
para combatir el fuego;  
f) Existan los medios adecuados para evacuar las instalaciones del Sistema de almacenamiento, y  
g) El Sistema de almacenamiento se opere y mantenga como fue diseñado.  
7.1.2 El plan de prevención de incendios debe considerar los riesgos que resulten de la pérdida de 
contención de GLP. Adicionalmente, debe considerar la evaluación del riesgo de las condiciones siguientes:  
a) Incendio y explosión de tanques y recipientes para almacenamiento;  
b) El manejo, trasiego y uso de GLP;  
c) La exposición al fuego  de las instalaciones adyacentes, y  
d) La capacidad de respuesta a emergencias del personal responsable de estas actividades.  
7.1.3  El equipo de protección contra incendios debe mantenerse en óptimas condiciones operativas de 
acuerdo con las normas oficial es mexicanas, con la norma mexicana, y a falta de éstas con las normas o 
lineamientos internacionales aplicables  mediante la implementación de pruebas e inspecciones periódicas 
establecidas en el programa anual de operación, mantenimiento y seguridad refer ido en LA disposición 7.7 de 
esta norma oficial mexicana.  
7.1.4  Deben adoptarse las medidas necesarias para evitar la ignición de vapores inflamables por fuentes 
como las siguientes.  
a) Llamas abiertas;  
b) Descargas eléctricas naturales;  
c) Superficies cal ientes;  
d) Calor radiante;  
e) Fumar;  
f) Corte y soldadura;  
g) Ignición espontánea,  
h) Calor por fricción o chispas;  
i) Electricidad estática;  
j) Chispas eléctricas;  
k) Corriente parásitas, y  
l) Hornos, estufas de secado y equipo de calentamiento.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
7.1.5 Sólo debe ser permitido fumar en áreas designadas y adecuadamente identificadas.  
7.1.6 No se debe permitir cortar, soldar ni efectuar otras operaciones que produzcan chispas en las áreas 
que almacenan líquidos inflamables, mientras no se emita una autorizació n por escrito por parte del personal 
responsable de la operación del Sistema de almacenamiento para realizar dichos trabajos.  
7.1.7 No se debe permitir el uso de teléfonos celulares o de equipos fotográficos en las áreas en donde se 
almacenan o manejan líq uidos inflamables.  
7.1.8  Los equipos como tanques y recipientes, maquinaria y tuberías deben diseñarse y operarse para 
prevenir igniciones por electricidad estática.  
7.1.9  Los equipos y tubería no metálicos donde existe el potencial de presencia de una mez cla inflamable 
deben estar diseñados y operados para prevenir la ignición electrostática.  
7.2 Plan de atención a emergencias  
7.2.1  Se debe establecer un plan de atención de emergencias compatible con el personal y equipo 
disponibles, que incluya lo siguien te: 
a) Los procedimientos a seguir en caso de incendio;  
b) Los procedimientos para realizar simulacros;  
c) Los planes de capacitación al personal de operación;  
d) El mantenimiento al equipo de protección contra incendios, y  
e) Los procedimientos de paro o aislamiento de equipos para reducir la cantidad de GLP venteado a la 
atmósfera. Dichos procedimientos deben considerar el personal responsable de mantener las 
funciones críticas del Sistema de almacenamiento, así como aquél responsable de ejecutar el paro 
de la planta de proceso, en su caso.  
7.2.2 El personal responsable del uso y operación del equipo de protección contra incendio debe estar 
capacitado en el uso de esos equipos. Debe capacitarse al personal por lo menos cada año calendario.  
7.2.3  El plan de  atención de emergencias debe incorporar medidas efectivas de control de incendios  que 
se deben coordinar con las autoridades competentes locales como Protección Civil y el H. Cuerpo de 
Bomberos.  
7.2.4 Se deben establecer procedimientos que proporcionen u n paro seguro de las operaciones bajo 
condiciones de emergencia. Asimismo, se debe prever la capacitación de personal operativo en 
procedimientos de paro y uso de alarmas correspondientes, y controles de seguridad.  
7.2.5 Se debe realizar la inspección y pr ueba de las alarmas correspondiente así como de sus controles.  
7.2.6 Los procedimientos de atención de emergencias deben mantenerse disponibles en las áreas 
operativas y actualizarse cuando se modifiquen las condiciones de operación.  
7.2.7 En aquellos siti os donde las instalaciones puedan quedar desatendidas por periodos de tiempo 
largos, se debe elaborar un procedimiento de emergencia, el cual se debe ubicar en un lugar estratégico  y 
accesible.  
7.2.8 Sistemas de detección y alarmas  
7.2.8.1  Se deben aproba r medios que permitan dar rápida notificación de incendios o emergencias al 
personal dentro del Sistema de almacenamiento, a Protección Civil y al H. Cuerpo de Bomberos.  
7.3 Plan integral de seguridad y protección civil  
7.3.1  El Sistema de almacenamiento d ebe tener una unidad interna responsable del plan de seguridad y 
protección civil, la cual debe estar prevista de programas de coordinación con Protección Civil, con el objeto 
de coordinar las actividades destinadas a salvaguardar la integridad física de l a población en general y sus 
bienes, así como del personal del Sistema de almacenamiento y de las instalaciones adyacentes, ante la 
ocurrencia de un siniestro. La unidad interna de seguridad tiene las responsabilidades siguientes:  
a) Establecer, mantener y  promover la coordinación con instancias tales como Protección Civil, el 
Cuerpo de Bomberos, la policía de la localidad, y demás dependencias públicas de la localidad.  
b) Familiarizarse con los recursos de cada dependencia gubernamental de la localidad par a hacer 
frente en forma coordinada a una emergencia derivada de la prestación del servicio de 
almacenamiento.  
c) Hacer del conocimiento de Protección Civil de la localidad, las habilidades, experiencia y capacidad 
de respuesta del Sistema de almacenamiento  ante una situación de emergencia.  
d) Identificar y clasificar los tipos de emergencias que pudieran ocurrir en los Sistemas de 
almacenamiento, para hacerlas del conocimiento de las autoridades de Protección Civil y Cuerpo  de 
Bomberos de la localidad.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
7.3.2 El programa de seguridad debe tener por objeto establecer las medidas necesarias para hacer 
frente, en la medida de lo posible, a una emergencia en el Sistema de almacenamiento. Dicho programa debe 
basarse en un estudio de riesgos, abarcar la protección  del predio en el que se ubicará el Sistema de 
almacenamiento, e implementar los aspectos siguientes:  
a) Instalar una barda perimetral de concreto armado con una altura de 2.50 m en todo el perímetro del 
terreno, incluyendo protección en su parte superior a base de malla concertina, con entrada y salida 
principal para restringir y controlar acceso no autorizado de personas ajenas al Sistema de 
almacenamiento. Considerar al menos una entrada y salida de emergencia.  
b) Establecer prácticas y procedimientos de  seguridad, y hacerlas del conocimiento de los empleados y 
las personas que entren al Sistema de almacenamiento con objeto de alertarlas de los peligros de la 
misma, especialmente al entrar a espacios confinados o que contengan materiales peligrosos.  
c) Proporcionar rutas de evacuación controlada en caso de emergencia.  
d) Instalar, al menos, dos accesos ubicados de tal manera que se minimice la distancia de escape en 
caso de emergencia.  
e) Instalar, al menos, un acceso que permita el paso de vehículos de in tervención, por ejemplo, 
ambulancias y vehículos de bomberos.  
f) Vigilar con guardia los accesos del Sistema de almacenamiento que estén abiertos. Si no se dispone 
de vigilancia permanente, los accesos deben estar cerrados.  
g) Se deberán instalar, al menos , dos conos de viento en áreas visibles y estratégicas que indiquen la 
dirección del mismo, para dirigir la evacuación del personal y la ubicación de equipos de auxilio en 
sentido contrario.  
7.4 Plan contra incendios  
7.4.1  Los incendios que involucren tanq ues y recipientes para almacenamiento a alta presión pueden tener 
consecuencias catastróficas para la integridad de los Sistemas de almacenamiento, por lo que éstas deben 
contar con un plan contra incendios que especifique las acciones que se deben realiza r de manera inmediata 
y sistemática para asegurar la extinción del fuego en el menor tiempo posible, a efecto de minimizar su 
impacto al personal y propiedades del Sistema de almacenamiento de GLP, así como a las personas y 
propiedades cercanas. El plan co ntra incendios debe considerar varios escenarios de incendio de GLP 
posibles, entre ellos, los siguientes:  
a) Fuego ocasionado durante la extracción de muestras.  
b) Fuego ocasionado por el venteo de una válvula de relevo de presión.  
c) Fuga de GLP a alta v elocidad encendida o no encendida.  
d) Charco de combustible encendido o no encendido.  
e) Incendio en el área de bombas.  
f) Incendios en auto -tanques, semirremolques o carro -tanques durante el trasiego de GLP.  
7.4.2 El plan contra incendios debe contener, a l menos, lo siguiente:  
a) Los procedimientos que deberán aplicar el personal capacitado en combate contra incendios de GLP, 
el personal del Sistema de almacenamiento en general, contratistas y visitantes;  
b) La estructura organizacional que estará a cargo de aplicar los procedimientos adecuados cuando 
ocurra el incendio;  
c) La estructura de organización de las brigadas de combate contra incendios;  
d) La línea de mando de la organización de respuesta contra incendios del Sistema de almacenamiento 
de GLP, la cual debe ser congruente con el sistema de mando para incidentes que apliquen las 
organizaciones locales de respuesta a emergencias;  
e) Las medidas para garantizar que las comunicaciones funcionen eficazmente;  
f) Las rutas de acceso y de escape así como pu ntos de reunión del personal;  
g) La lista de personas a las que debe notificarse el incendio con los medios para comunicarse con ellas 
en forma verbal inmediata, por ejemplo, números de teléfono y de radio;  
h) Un plan de evacuación vigente con las autorida des locales, y  
i) Los procedimientos para controlar el tráfico de vehículos.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
7.4.3 Adicionalmente, el plan contra incendios debe incluir la información siguiente:  
a) Nombre y ubicación del Sistema de almacenamiento de GLP;  
b) Medios de comunicación verbal inmediata con Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos, la Cruz 
Roja, las autoridades y las organizaciones locales competentes;  
c) Nombre y medio de comunicación verbal inmediata con el personal responsable de implementar la 
respuesta contra incendios en  el Sistema de almacenamiento de GLP;  
d) Plano de configuración del Sistema de almacenamiento y de los alrededores que muestre la 
ubicación de los equipos, contenido de los tanques y recipientes, y rutas de acceso y evacuación;  
e) Localización de equipos y  válvulas de emergencia, interruptores eléctricos, interruptor principal para 
desconectar la línea eléctrica de alimentación;  
f) Ubicación y funcionamiento del sistema de paro de emergencia del Sistema de almacenamiento;  
g) Identificación de peligros espec iales y materiales peligrosos que requieran equipo de protección 
personal;  
h) Tipo de edificaciones adyacentes al Sistema de almacenamiento, por ejemplo, viviendas, escuelas, 
otros sitios de reunión de personas, almacenes de productos inflamables e instala ciones peligrosas;  
i) Lista de equipo para combate contra incendios, tanto en el Sistema de almacenamiento, como del 
que se pueda disponer mediante convenios de ayuda mutua con las autoridades locales, y  
j) Ubicación y descripción del suministro de agua co ntra incendio, hidrantes, estanques, canales, 
válvulas principales y bombas.  
7.4.4 El plan debe ser revisado, y en su caso, actualizado al menos cada cinco años o antes en caso de 
presentarse modificaciones al Sistema de almacenamiento, o que en su práctic a así lo amerite; 
adicionalmente, se debe probar mediante simulacros de práctica al menos una vez al año.  
7.4.5 El plan de capacitación del personal de combate contra incendios debe incluir al menos los temas 
básicos siguientes:  
a) Simulacros de incendio a  fin de probar los procedimientos y preparar a los participantes para las 
diferentes situaciones de incendio y actividades que deben considerarse;  
b) Condiciones de seguridad para reducir el riesgo de sufrir lesiones;  
c) Utilización del equipo de control d e incendios disponible en el Sistema de almacenamiento de GLP;  
d) Cómo identificar las señales sobre la inminente ruptura de un tanque, la ocurrencia de un BLEVE y la 
evacuación inmediata del área;  
e) Las técnicas para el enfriamiento inmediato de las envo lventes de los tanques y recipientes a 
presión, cuando éstos se encuentran expuestos al contacto de las flamas por arriba del nivel del 
contenido de líquido, y  
f) Constatar la información sobre la evolución del incendio cuando la flama impacta directamente  sobre 
la pared metálica del tanque o envolvente, que consiste de:  
1. La hora en que se inició el incendio, y  
2. El nivel del GLP en el tanque de almacenamiento y si éste se encuentra por arriba o por debajo 
del área donde la flama impacta a la pared metál ica o envolvente.  
7.4.6 La capacitación del personal de combate contra incendios debe incluir la evaluación de un incendio 
durante una condición de emergencia, ya que es esencial para la seguridad del personal y debe incluir al 
menos las técnicas siguiente s: 
1. Identificación de las señales sobre el aumento de la gravedad del incendio en un tanque:  
a) Apertura de la válvula de relevo de presión que indica que el tanque se está calentando 
excesivamente.  
b) No se cierra la válvula de relevo de presión aun cua ndo se aplique agua de enfriamiento.  
c) Incremento del ruido de la válvula de relevo de presión, lo cual indica que el enfriamiento es 
ineficiente e insuficiente.  
2. Evacuación inmediata del área cuando existe peligro inminente que un tanque estalle; lo an terior es 
altamente probable cuando persiste por más de 10 minutos, aproximadamente, una flama que 
impacta directamente sobre un área de la  envolvente, según corresponda, del tanque y:  
a) Dicha superficie está en contacto con el vapor interior arriba del n ivel del GLP líquido;  
b) No se aplica agua de enfriamiento o la cantidad es insuficiente, y  
c) El tanque no tiene protección contra el fuego.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
3. Cuando un tanque va a estallar se pueden apreciar abultamientos en la envolvente, según 
corresponda, y se puede  oír un sonido metálico que indica que ésta se encuentra bajo tensión 
excesiva. Si la válvula de relevo de presión está abierta no será posible oír este ruido metálico.  
7.4.7 En el proceso de combate contra incendios se deben tener presentes los aspectos s iguientes:  
a) Aplicación de agua de enfriamiento.  
1. El impacto de las flamas sobre la envolvente, según corresponda, de un tanque de 
almacenamiento puede causar que éste estalle en pocos minutos debido al aumento de la 
presión interna y a la reducción de la resistencia de la  envolvente, según corresponda, por el 
aumento de la temperatura en el metal. Para evitar el calentamiento excesivo, se debe aplicar 
agua de enfriamiento al tanque inmediatamente. Si se aplica suficiente agua de manera 
adecuada, la temp eratura del contenido del tanque y la envolvente, según corresponda, no 
aumentarán a niveles peligrosos.  
2. Durante los primeros 10 minutos de un incendio se debe aplicar agua de enfriamiento a las 
superficies de un tanque de almacenamiento expuestas a las  flamas con medios tales como 
sistemas de diluvio, hidrantes fijos y rociadores.  
3. En caso que un incendio alimentado por un chorro de GLP a alta velocidad impacte la o 
envolvente de un tanque, se puede requerir aplicar enfriamiento suplementario con hidr antes 
portátiles.  
4. Se debe cuidar el agua y no aplicarla sobre tanques o recipientes que no requieran enfriamiento 
porque el riesgo por radiación térmica no lo amerita. En general, la radiación térmica emitida por 
el incendio de un tanque de GLP rarament e es lo suficientemente severa para requerir el 
enfriamiento de los tanques o recipientes adyacentes. Cuando se tengan recipientes a presión 
horizontales con espaciamiento reducido, se puede demorar o no aplicar el enfriamiento si las 
flamas están lejos y no tienen contacto con las  envolventes de los tanques o recipientes 
adyacentes y si las válvulas de relevo de presión no se han abierto. Cuando las válvulas de 
relevo se abran, se debe evaluar la necesidad de aplicar agua de enfriamiento.  
5. Una técnica pa ra determinar si se requiere agua de enfriamiento es la siguiente:  
i. Aplíquese un chorro de agua con manguera a la envolvente del tanque y luego retírelo.  
ii. Si la envolvente permanece mojada unos segundos al menos, no se necesita enfriamiento 
adicional en ese momento.  
iii. Si el agua hierve al contacto con la envolvente, el enfriamiento debe continuar hasta que la 
temperatura del metal sea menor al punto de ebullición del agua.  
b) Técnicas de combate contra incendio en un tanque de almacenamiento que con sideren los puntos 
siguientes:  
1. Ubicación de las personas a una distancia adecuada para combatir el fuego eficazmente 
aplicando agua con una boquilla de chorro recto.  
2. Técnicas para utilizar los chorros de las mangueras y cortinas de agua para diluir y  dispersar las 
nubes de vapor.  
3. Método para suministrar agua para desplazar el GLP de conexiones o tuberías de la parte 
inferior de la fuga.  
4. Técnicas de acercamiento del fuego contra la dirección del viento para bloquear las fuentes de 
ignición que es tán en la trayectoria de la nube de vapor del combustible.  
5. Peligros que implica extinguir un incendio de GLP sin bloquear la alimentación de combustible.  
6. Identificación y ubicación de las fuentes de ignición en dirección del viento desde el fuego y l os 
medios para eliminarlas a fin de evitar la posible ignición del vapor de combustible en caso que 
el incendio se extinga accidentalmente.  
7. Bloqueo de las fuentes de combustible antes de extinguir el fuego para evitar un flamazo o 
explosión.  
8. Bloqueo de áreas donde no hayan sido cerradas todas las fuentes de combustible y exista el 
peligro que una nube de vapor se forme nuevamente después de la extinción del fuego.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
7.4.8 Plan de ataque contra el fuego. Se debe preparar un plan de ataque contra el fuego  que debe 
implementarse cuando el incendio permita aproximarse de manera segura. Este plan debe considerar lo 
siguiente:  
a) Evaluar qué tanques o recipientes requieren enfriamiento además del que está incendiado;  
b) El flujo de agua necesario y la alimenta ción de agua suficiente para el enfriamiento;  
c) Identificar cuál es la fuente de combustible del incendio y si ésta se puede cerrar de manera segura, y  
d) La ruta de evacuación en caso de que las condiciones se vuelvan críticas.  
7.4.9 Bloqueo de la fuente  de combustible. Se debe bloquear la fuente de combustible antes de extinguir 
un incendio de GLP. Si se extingue el incendio de GLP pero no se bloquea la fuente de combustible, éste 
continuará vaporizándose rápidamente creando una nube de vapor inflamable que se desplazará en la 
dirección del viento. Si ésta encuentra una fuente de ignición, se puede presentar una explosión de la nube de 
vapor y el fuego se reiniciará.  
7.4.10 El Sistema de almacenamiento de GLP debe contar con medios para bloquear el flujo de 
combustible durante una fuga de vapor o de GLP líquido. Los medios para detener el flujo de combustible en 
las tuberías utilizan válvulas de los tipos siguientes:  
a) De no retroceso.  
b) De exceso de flujo que se cierran automáticamente cuando el flujo a  través de ellas excede un nivel 
predeterminado.  
c) A prueba de fallas que se cierran automáticamente si su señal de operación se pierde.  
d) De operación remota que deben contar con más de una ubicación remota para operarlas con objeto 
de detener el flujo de combustible en caso de una emergencia.  
e) De operación manual que se deben ubicar adecuadamente para que se puedan operar de manera 
segura para detener el flujo de combustible en un incendio.  
7.5 Vigilancia del Sistema de almacenamiento y medidas contra  terceros  
7.5.1 El Permisionario debe elaborar una evaluación de seguridad del Sistema de almacenamiento que 
incluya el análisis de peligros, amenazas, vulnerabilidad y consecuencias.  
7.5.2 El Permisionario debe implementar un sistema de protección para co ntrolar el acceso e impedir la 
entrada de personas ajenas y vehículos no autorizados. Se deben instalar muros y/o rejas en la periferia o 
utilizar barreras disuasivas con la configuración y resistencia suficientes para impedir el acceso no autorizado 
que p rotejan a los componentes principales del Sistema de almacenamiento, entre otros, los siguientes:  
a) Tanques y recipientes para almacenamiento de GLP y de fluidos inflamables;  
b) Areas de almacenamiento de materiales peligrosos;  
c) Equipos de proceso en el  exterior;  
d) Edificios donde existan equipos de proceso y de control;  
e) Areas de trasiego, recepción y entrega de GLP, equipo de transporte terrestre, incluyendo las vías de 
acceso y de salida, y  
f) Area de instalaciones críticas como subestaciones eléct ricas, equipo de atención a emergencias y 
sistema de agua contra incendio.  
7.5.3 El Permisionario debe implementar prácticas y procedimientos de seguridad escritos para proteger al 
personal operativo y a las personas de los peligros de la misma, especialme nte al entrar en espacios cerrados 
o peligrosos. El Sistema de almacenamiento debe contar al menos con lo siguiente:  
a) Rutas de evacuación controlada en caso de emergencia.  
b) Los recintos mayores de 116 m2 deben tener dos accesos ubicados de tal manera q ue se minimice la 
distancia de escape en caso de emergencia.  
c) Al menos un acceso que permita el paso de vehículos de intervención, por ejemplo, ambulancias y 
vehículos de bomberos.  
d) Cuando los accesos estén abiertos deben tener guardia permanente, si n o es así, los accesos deben 
estar cerrados.  
e) Durante la operación del Sistema de almacenamiento siempre deben estar disponibles los medios 
para abrir todos los accesos en caso de emergencia.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
f) Señales y avisos para protección civil. Se deben colocar let reros de advertencia de conformidad con 
la NOM -003-SEGOB -2011, Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a 
utilizar, o con aquella que la sustituya. Dichas señalizaciones deben colocarse a lo largo del muro o 
la reja de protección en lugares visibles a intervalos tales que al menos un letrero se distinga 
fácilmente en la noche a una distancia de 30 m, desde cualquier camino que pueda ser usado para 
acercarse al muro y/o la reja. Los letreros deben advertir que está prohibido traspas ar el muro o la 
reja en letras que contrasten notablemente con el fondo.  
g) Vigilancia. Las áreas alrededor de cada instalación y del muro o la reja de protección deben estar 
vigiladas continuamente para evitar la presencia de personas o vehículos no autor izados. La 
vigilancia puede ser visual o por sistemas de monitoreo que transmitan información continuamente a 
un lugar de vigilancia.  
h) Alumbrado de seguridad. El área alrededor de las instalaciones y cada muro y/o reja de protección 
debe estar iluminado entre la puesta y la salida del sol por alumbrado de servicio con una intensidad 
no menor de 2.2 lux.  
7.6 Vehículos para recepción y entrega de GLP  
El Permisionario debe vigilar las condiciones mínimas de seguridad, operación y mantenimiento que deben 
cump lir los vehículos utilizados para la recepción y entrega de GLP dentro de las instalaciones del Sistema de 
almacenamiento, para lo cual deberá verificar que cuenten con un dictamen de cumplimiento con la Norma 
Oficial Mexicana NOM -007-SESH -2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones 
de seguridad, operación y mantenimiento, o con aquélla que la sustituya.  
7.7 Elaboración del programa anual de operación, mantenimiento y seguridad  
7.7.1  El Permisionario deberá elaborar el programa  anual de operación, mantenimiento y seguridad del 
Sistema de almacenamiento de GLP que sea congruente con lo establecido en los capítulos 6, 7 y 8 de esta 
norma oficial mexicana. Dicho programa deberá ser verificado por una Unidad de Verificación debidame nte 
acreditada y aprobada por la Comisión.  
7.7.2  El Permisionario deberá presentar anualmente a la Comisión durante los primeros 90 días del año 
calendario en curso, el dictamen emitido por una UV con relación al cumplimiento del programa anual de 
operació n, mantenimiento y seguridad del Sistema de almacenamiento de GLP, correspondiente al año 
calendario inmediato anterior, a que hace referencia la disposición 7.7.1. El dictamen deberá ir acompañado 
de dicho programa, así como de un reporte en el que se des criban comentarios, observaciones y la forma en 
que fueron subsanadas, en su caso, las no conformidades por parte del Permisionario.  
Capítulo 8 Sistema de Administración de la Integridad para Sistemas de Almacenamiento de GLP  
8.1 Aspectos generales  
Como re sultado de incidentes ocurridos en plantas industriales en diversas partes del mundo, en años 
recientes se han adoptado nuevos métodos para evaluar riesgos e implementar medidas efectivas para 
controlarlos. Entre ellos destaca el de administración de riesg os como un medio más eficaz, desde el punto de 
vista de costos, y adecuado para mantener y mejorar la seguridad en instalaciones industriales. La 
administración de riesgos se entiende como una combinación de la evaluación del riesgo y su control. La 
seguri dad de un Sistema de almacenamiento de GLP está directamente vinculada con el diseño, apego a 
normas y códigos de ingeniería, mantenimiento y adecuada operación de las instalaciones; todos estos rubros 
impactan el estado físico e integridad del Sistema de almacenamiento. Un Sistema de Administración de la 
Integridad (SAI) combina la administración de riesgos y análisis sistemáticos de la integridad de las 
instalaciones para obtener una evaluación global de los riesgos e implantar, subsecuentemente, medidas 
sobre cómo administrarlos.  
8.2 Sistema de Administración de la Integridad  
8.2.1 Para efecto de este capítulo se tienen las definiciones siguientes:  
8.2.1.1 Administración de la Integridad:  Desde el punto de vista de ingeniería, administración de la 
integri dad es la gestión de la vida útil de las instalaciones que toma en cuenta las amenazas que pudieran 
incidir en los sistemas, ya que éstas, si se materializan, pueden reducir significativamente la vida útil de esos 
sistemas.  
8.2.1.2 Amenaza:  Es toda condici ón física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a 
las instalaciones o al ambiente.  
8.2.1.3 Consecuencia:  Resultado real o potencial de un evento no deseado medido por sus efectos en las 
personas, en el medio ambiente, en la producció n e instalaciones.  
8.2.1.4 Riesgo:  Es la medida de una amenaza que combina una estimación de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento indeseable con una medida de sus efectos o consecuencias.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
8.2.2  Los permisionarios de sistemas de almacenamiento de GLP mediante plantas de suministro y 
depósito, en los términos establecidos por el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, deben implantar un SAI 
de conformidad con lo previsto en esta norma oficial mexicana.  
8.2.3  El Permisionario debe considerar y desarrollar , como elemento central de un SAI, un estudio de 
riesgos, con el fin de determinar la probabilidad de que ocurra un evento adverso y las consecuencias 
resultantes de éste.  
8.2.4  Un SAI debe constituirse como un plan maestro de la administración global de l a integridad y los 
riesgos inherentes al Sistema de almacenamiento. Debe incluir los procesos para administrar estos riesgos 
así como la información para evaluar de forma efectiva los recursos aplicables a las actividades de 
prevención, detección y mitigac ión que resultarán en una mayor seguridad y reducción de incidentes. El SAI 
debe contener, adicionalmente, como parte relevante de su estructura, los planes y procedimientos de 
atención a emergencias establecidos en esta norma oficial mexicana.  
8.2.5  Para elaborar e implantar un SAI como plan maestro de administración, el Permisionario debe 
desarrollar las actividades siguientes:  
a) Definir el alcance y objetivos de dicho sistema;  
b) Definir las personas responsables de cada elemento del SAI y de su adminis tración;  
c) Establecer las políticas y procedimientos para lograr las metas y objetivos;  
d) Definir cómo se implantarán dichas políticas y procedimientos;  
e) Identificar y analizar los eventos que pudieran conducir a una falla del Sistema de almacenamiento ; 
f) Evaluar y analizar los riesgos identificados, así como la forma en que deben mitigarse;  
g) Evaluar la probabilidad y consecuencias de incidentes potenciales del Sistema de almacenamiento;  
h) Implantar un programa con las tareas que integran el SAI con  fechas compromiso;  
i) Metodología sobre cómo se medirá el rendimiento del SAI, y  
j) Plan sobre cómo se evaluará y auditará periódicamente el SAI.  
8.2.6 El Permisionario debe desarrollar los elementos siguientes como parte de la estructura del SAI:  
a) Plan de Administración de la Integridad (PAI);  
b) Programa de Desempeño del PAI;  
c) Programa de Comunicación del PAI;  
d) Programa de Administración de Cambios del PAI;  
e) Programa de Control de la Calidad del PAI, y  
f) Programa de investigación y análisis de a ccidentes.  
8.3 Plan de Administración de la Integridad  
8.3.1  En la elaboración del plan de administración de la integridad, el Permisionario debe basarse en 
alguno de los dos métodos siguientes:  
a) Método prescriptivo . En este método los requerimientos tan to de información como de análisis son 
menos extensos. Se requiere recopilar información específica con objeto de evaluar cada amenaza 
identificada, por lo que debe implantarse en Sistemas de almacenamiento nuevos que no cuenten 
con un historial operativo,  y, por lo tanto, de integridad. Se debe evaluar inicialmente el peor 
escenario esperado en el Sistema de almacenamiento y establecer intervalos entre evaluaciones 
sucesivas de las instalaciones mediante las cuales se obtenga el estado de integridad de las  mismas. 
Adicionalmente, se deben implantar actividades de inspección, prevención, detección y mitigación 
para producir un plan de administración de la integridad.  
b) Método de desempeño . Este método requiere de mayor información y disponer de capacidad de  
análisis de riesgos más complejos, ya que se implementa en Sistemas de almacenamiento que 
cuentan con historial operativo y de integridad. Por lo anterior, se deben efectuar inspecciones que 
proporcionen información sobre la integridad del sistema con la finalidad de lograr un mayor grado de 
flexibilidad con relación a intervalos de inspección y técnicas de mitigación empleadas.  
 El método de administración de la integridad basado en desempeño debe considerar, al menos, lo 
siguiente:  
 1. Descripción del mé todo de análisis de riesgos empleado;  
 2. Documentación aplicable a cada una de las áreas que forman el Sistema de almacenamiento, y  
 3. Análisis documentado mediante el cual se determinen los intervalos de evaluación de la 
integridad y los métodos de miti gación (reparación y prevención).  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.3.2  El Permisionario debe implantar un plan de administración de la integridad que considere, al menos, 
las actividades siguientes:  
8.3.2.1  Identificación de causas de daños potenciales por amenaza. Se requiere identific ar y recopilar 
información que caracterice cada sección del Sistema de almacenamiento y  sus amenazas potenciales, por 
ejemplo, corrosión interna y externa, daños mecánicos, defectos de fabricación, fallas operativas, entre otras. 
Posteriormente, se debe an alizar la interacción de estas amenazas (más de una amenaza que ocurra en una 
sección del Sistema de almacenamiento al mismo tiempo) e identificar el impacto potencial de cada una  de 
ellas.  
8.3.2.2  Recolección, revisión e integración de datos. Se debe rec opilar información sobre el diseño, 
operación, mantenimiento, historial de operación y fallas específicas en cada una de las áreas del Sistema de 
almacenamiento, con el fin  de caracterizarlas e identificar las amenazas potenciales específicas. Además, se 
deben incluir aquellas condiciones o acciones que afectan el estado en el que se presentan las amenazas 
identificadas, por ejemplo, deficiencias en la protección catódica, condición del recubrimiento de protección 
contra incendio, entre otras.  
8.3.2.3  Estud io de riesgos. La información recopilada de los pasos anteriores debe usarse en la 
elaboración del estudio  de riesgos del Sistema de almacenamiento o de cada uno de los sistemas del mismo. 
Dicho estudio integra un análisis de riesgos mediante el cual se id entifican eventos y condiciones específicas 
que podrían ocasionar una falla en el Sistema de almacenamiento. Adicionalmente, se debe determinar la 
probabilidad de ocurrencia de un evento así como sus consecuencias en las instalaciones, al personal que las 
opera y al entorno del Sistema de almacenamiento. El resultado de un análisis de riesgos proporciona 
información sobre la ubicación y naturaleza de los riesgos más significativos, permite clasificar los sistemas: 
mecánico, eléctrico, contraincendio, entre otros, que forman parte del Sistema de almacenamiento y 
establecer criterios para la evaluación de la integridad de las instalaciones, así como priorizar las acciones de 
mitigación correspondientes. El estudio de riesgos debe realizarse cada cinco años, o antes si se presentan 
cambios internos o externos, o incidentes o accidentes mayores al Sistema de almacenamiento; los resultados 
del estudio de riesgos deben integrarse al Plan de Administración de la Integridad.  
8.3.2.3.1  El estudio de riesgos implantado  por el Permisionario debe incorporar los objetivos siguientes:  
a) Priorizar los sistemas del Sistema de almacenamiento para programar las evaluaciones de integridad 
y las acciones de mitigación;  
b) Evaluar los beneficios derivados de la acción de mitigaci ón; 
c) Determinar las medidas de mitigación más efectivas para las amenazas identificadas;  
d) Evaluar las metodologías de inspección alternas, e  
e) Identificar dónde deben emplearse los recursos de la manera más efectiva.  
8.3.2.3.2  A partir del estudio de riesgos, el Permisionario debe cuantificar, evaluar y generar información 
de sus instalaciones relativa a:  
a) La probabilidad de que ocurran accidentes por explosión, incendio, fuga o derrame que involucre 
materiales peligrosos, entre otros;  
b) Radios de a fectación factibles fuera de las instalaciones correspondientes;  
c) Severidad del impacto en los distintos radios de afectación;  
d) Medidas de seguridad que deben implantarse para evitar que ocurran los incidentes probables, y  
e) Programa de emergencia int erno en caso que ocurra un accidente.  
8.3.2.3.3  Para identificar y jerarquizar los riesgos, el Permisionario podrá recurrir a diversas técnicas 
utilizadas en la industria. La selección de éstas depende del estudio de riesgos que corresponda, el cual está 
en función de la actividad industrial en particular. En México actualmente se cuenta con una guía única que 
establece tres niveles de riesgo. La figura 1 ejemplifica el nivel de estudio de riesgo que es viable seleccionar. 
Algunas de las técnicas utilizadas  en la industria para identificar y jerarquizar riesgos son, entre otras:  
a) Lista de verificación;  
b) ¿Qué pasa si?;  
c) Análisis de Modo, Falla y Efecto (AMFE);  
d) Análisis de riesgos y operatividad (HAZOP);  
e) Arbol de fallas;  
f) Indice DOW1, y 
g) Indice  MOND1 
 1. Indice DOW y MOND.  Son técnicas de identificación y jerarquización de riesgos semicuantitativos 
que dan como resultado una clasificación relativa del riesgo de una planta química de almacenamiento.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
Figura. 1. P rocedimiento para determinar el nivel de estudio de riesgo  
 
Nota: Condición 1.  Plantas que realizan operaciones de mezclado, filtración o 
almacenamiento, o la combinación de ellas. El almacenamiento se realiza en condiciones 
atmosféricas, no se realizan r eacciones químicas en las áreas de producción, existen 
procesos de transferencia de calor, manejo de presiones diferentes a la atmosférica y 
temperaturas mayores a la ambiente. El uso del suelo es industrial rural o agrícola.  
Condición 2.  Plantas que reali zan operaciones de destilación, refrigeración o extracción 
con solventes o absorción. El almacenamiento es en tanques presurizados, existe reacción 
química, transferencia de calor y/o energía, presiones mayores o menores a la atmosférica 
o temperaturas may ores a la del ambiente. El uso del suelo es habitacional, mixto o en 
zonas de reserva ecológica; la zona es susceptible a sismos, hundimientos o fenómenos 
hidrológicos y meteorológicos.  
Condición 3.  Plantas de complejos petroquímicos en donde se produce al guna de las 
siguientes sustancias: ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, cloro, amoníaco, ácido 
cianhídrico, óxido de etileno, butadieno, cloruro de vinilo o propileno. Se trata de plantas que 
han sufrido accidentes mayores o que existen actividades que i nteractúa con otras 
altamente riesgosas ubicadas en predios colindantes.  
8.3.2.3.4 El estudio de riesgos debe contener la evaluación de riesgos identificados y sus consecuencias, 
su jerarquización mediante alguna o algunas de las metodologías mencionadas e n el punto anterior y su 
evaluación. El Permisionario debe determinar las áreas de afectación mediante la evaluación de los riesgos 
con la ayuda de modelos matemáticos de simulación. Como ejemplo, los principales modelos que actualmente 
se utilizan y que p ueden usarse son, entre otros: PHAST2, SCRI2, ARCHIE2, ALOHA22. 
8.3.2.4  Evaluación de la integridad. Para determinar  la integridad del Sistema de almacenamiento, el 
Permisionario debe realizar evaluaciones mediante la inspección física de las instalaciones , pruebas 
operativas y pruebas de hermeticidad, entre otras.  
                                                 
2 PHAST  (Transformación participativa en materi a de higiene y saneamiento industrial, por sus siglas en inglés)  
 SCRI  (Simulación de Contaminación y Riesgos en la Industria)  
 ARCHIE  (Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation Agency)  
 ALOHA  (Modelo de Dispersión de Aire, por sus sigla s en inglés)  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
8.3.2.4.1  El Permisionario debe considerar dentro de la evaluación de la integridad de las instalaciones, lo 
siguiente:  
a) El cumplimiento del programa anual de operación, mantenimiento y segurid ad presentado por el 
Permisionario a la Comisión. Los programas de operación y mantenimiento tienen el propósito, entre 
otros, de disminuir la probabilidad de falla de los equipos y la ocurrencia de un incidente.  
b) Los resultados obtenidos de las etapas d e recolección e integración de datos y del estudio de 
riesgos.  
c) Implementar uno o más métodos de evaluación de integridad física basándose en los riesgos 
identificados mediante el uso de técnicas como inspección ultrasónica interna y externa, pruebas de 
presión, entre otras, y apegarse a lo establecido en las normas oficiales mexicanas, en la norma 
mexicana, y a falta de éstas en las normas o lineamientos internacionales aplicables.  
d) Realizar la inspección, evaluación y pruebas de tanques, tuberías, vál vulas, dispositivos de relevo de 
presión, entre otros, de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, norma mexicana, o 
a falta de éstas, en las normas o lineamientos internacionales.  
8.3.2.4.2  El Permisionario debe reportar los resultados de la inspección y evaluación de la integridad del 
Sistema de almacenamiento a la Comisión de conformidad con lo establecido en la disposición 8.9 Reportes 
del Sistema de Administración de la Integridad.  
8.3.2.5 Respuestas y medidas correctivas y de mitigació n. Se deben programar acciones preventivas y 
de mitigación para evitar, reducir o eliminar una amenaza a la integridad de las instalaciones del Sistema de 
almacenamiento.  
8.4 Programa de desempeño del Sistema de Administración de la Integridad  
8.4.1 El Per misionario debe implantar un programa de desempeño cuyo propósito es cuantificar la 
efectividad del SAI; dicho programa debe responder a lo siguiente:  
a) ¿Fueron logrados los objetivos del SAI?  
b) ¿Fueron mejorados los aspectos de integridad y seguridad de  las instalaciones del Sistema de 
almacenamiento mediante la aplicación del SAI?  
8.4.2 El Permisionario debe desarrollar un plan de desempeño que contenga:  
a) Medidas de efectividad .- Se deben establecer medidas para evaluar la efectividad del SAI, las 
cuales deben ser simples, cuantificables y factibles dentro de los plazos establecidos. Asimismo, se 
deben demostrar las mejoras del nivel de seguridad del Sistema de almacenamiento.  
b) Medición de desempeño al interior de la planta . Deben aplicarse medidas p ara evaluar las 
condiciones específicas de cada amenaza a la integridad del Sistema de almacenamiento y evaluar 
si dichas condiciones fueron mejoradas después de haber aplicado el SAI.  
c) Medición del desempeño basado en la industria . Se deben incluir méto dos comparativos con 
otros operadores del Sistema de almacenamiento. La información obtenida mediante estas fuentes 
debe evaluarse para garantizar la homogeneidad y objetividad del SAI implantado.  
d) Mejoramiento del desempeño . Deben usarse los resultados de las mediciones de desempeño y 
auditorías para modificar el SAI como parte del proceso de mejoramiento continuo. Se deben 
documentar los resultados, recomendaciones y cambios realizados al SAI.  
8.5 Programa de comunicación del Sistema de Administración d e la Integridad  
8.5.1 El Permisionario debe desarrollar e implementar un plan de comunicación para informar 
quinquenalmente, o antes en caso de alguna modificación al mismo, a la Comisión sobre el SAI y los 
resultados de sus actividades.  
8.6 Programa de ad ministración del cambio del Sistema de Administración de la Integridad  
8.6.1 Como parte del SAI, el Permisionario debe considerar las modificaciones a las instalaciones, de 
ingeniería, procedimientos y de organización del Sistema de almacenamiento, tanto p ermanentes como 
temporales. Dichas modificaciones deben ser administradas para identificar el impacto sobre el Sistema de 
almacenamiento y su integridad; el Permisionario deberá establecer los criterios para aprobar e implementar 
dichos cambios al SAI. Par a llevar a cabo esas modificaciones, el Permisionario debe considerar 
procedimientos viables que sean aplicables a cambios mayores y menores.  
8.7 Programa de control de calidad del Sistema de Administración de la Integridad        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
8.7.1 El control de calidad cons tituye la prueba documentada y sistemática del cumplimiento del SAI. El 
Permisionario debe implementar un programa de control de calidad mediante el cual se registren las 
actividades, procedimientos, documentación y programas del SAI, con objeto que exista  un registro y 
trazabilidad del mismo. El programa debe consistir de lo siguiente:  
a) Identificar los procesos del SAI;  
b) Determinar la secuencia e interacción de dichos procesos;  
c) Determinar los criterios y metodología necesarios para garantizar que la  operación y control de 
dichos procesos sean efectivos;  
d) Proporcionar los recursos y la información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de 
estos procesos;  
e) Dar seguimiento, medir y analizar dichos procesos, e  
f) Implantar las acciones par a lograr los resultados planificados y mejorar los procesos en forma 
sistemática.  
8.7.2 El Permisionario debe realizar las acciones siguientes como parte del programa de control de 
calidad:  
a) Definir al personal responsable de tomar decisiones en este pro grama;  
b) Seleccionar la documentación e incluirla en el programa de calidad; los documentos deben ser 
controlados y archivados por el tiempo que dure el programa;  
c) Determinar la forma de dar seguimiento al SAI;  
d) Realizar quinquenalmente la verificació n del SAI y del programa de calidad dictaminado por una 
Unidad de Verificación;  
e) Documentar las acciones correctivas para mejorar el SAI o el plan de calidad y verificar su 
efectividad.  
8.8 Programa de investigación y análisis de accidentes  
8.8.1  El Perm isionario debe implantar un programa de investigación y análisis de accidentes, que incluya 
su reporte y seguimiento, cuyo propósito es instrumentar medidas correctivas y evitar su recurrencia. En caso 
de haberse presentado un accidente en el Sistema de al macenamiento, el Permisionario deberá reportarlo a 
la Comisión en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de haber ocurrido. Adicionalmente, el 
Permisionario deberá reportar a la Comisión el resultado del programa de investigación y análisis del 
accide nte, así como las medidas correctivas implementadas, en un plazo máximo de un año después de 
ocurrido el accidente.  
8.9 Reportes del Sistema de Administración de la Integridad  
8.9.1  Los permisionarios a quienes les aplica esta norma oficial mexicana y cuyo s Sistemas de 
almacenamiento se encuentren en operación a su entrada en vigor, deberán verificar el SAI, de conformidad 
con la disposición 9.17.2 de esta norma oficial mexicana, y presentar un primer reporte 2 años posteriores a la 
publicación de ésta, con tenido los requisitos establecidos en las disposiciones 8.3 al 8.8. El reporte deberá 
presentarse a la Comisión durante los primeros tres meses posteriores al término del periodo de los 2 años y, 
subsecuentemente, de manera quinquenal, o antes en caso de a lguna modificación al SAI.  
8.9.2 Los permisionarios a quienes les aplica esta norma oficial mexicana y cuyos Sistemas de 
almacenamiento sean instalaciones nuevas, deberán verificar el SAI, de conformidad con la disposición 9.17.2 
de esta norma oficial mexi cana, y presentar a la Comisión un primer reporte en un plazo de 18 meses 
posterior a la entrada en operación de dicho sistema y, subsecuentemente, un reporte quinquenal en medio 
electrónico sobre el estado que guarda la integridad de las instalaciones del  Sistema de almacenamiento, o 
antes en caso de alguna modificación al SAI, de conformidad con lo establecido en este capítulo.  
8.9.3 Los permisionarios deben elaborar su programa anual de operación, mantenimiento y seguridad del 
Sistema de almacenamiento a ludido en la disposición 7.7.1 de esta norma, considerando, entre otros, los 
resultados reportados del plan de administración de la integridad correspondiente.  
Capítulo 9 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9.1 Objetivo  
El presente Procedimi ento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) tiene por objeto establecer la 
metodología para la determinación del grado de cumplimiento del Permisionario con la presente Norma oficial 
mexicana. Abarca, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba , calibración, certificación y 
verificación, relativas al diseño, construcción, seguridad, operación y mantenimiento de Sistemas de 
almacenamiento de GLP mediante plantas de depósito o de suministro que se encuentran directamente 
vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman 
parte integral de las terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto.  
Los informes de calibración de instrumentos y aparatos para medir deben ser emitidos p or personas 
acreditadas en términos de la LFMN.  
Los informes de resultados de pruebas deben ser emitidos por laboratorios acreditados, en términos de  la 
LFMN.  
En términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalizació n, la 
evaluación de la conformidad de la presente norma oficial mexicana podrá ser realizada, conforme al PEC 
aquí descrito, por la Comisión o por personas acreditadas y aprobadas en términos de la propia LFMN.  
9.2 Definiciones  
Para efectos de este procedi miento, se definen los siguientes términos:  
9.2.1  Acta circunstanciada:  Documento emitido por la UV en cada uno de los periodos de verificación en 
el cual se hacen constar los hechos ocurridos durante el proceso de verificación. El acta circunstanciada deb e 
contener, en todos los casos, los datos siguientes: nombre, denominación o razón social del Permisionario; 
hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u 
otra forma de comunicación disponibl e, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se 
encuentre ubicado el domicilio del Permisionario y/o usuario, número y fecha del contrato u orden de servicio 
que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la dilig encia; nombre y domicilio de las 
personas que fungieron como testigos, y nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.  
9.2.2  Dictamen:  Documento que emite la UV mediante el cual verifica el grado de cumplimiento del 
Sistema de almacenamiento de  GLP con esta norma oficial mexicana.  
9.2.3  Evaluación de la conformidad:  La determinación del grado de cumplimiento con las normas 
oficiales mexicanas, con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o caracte rísticas. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, 
calibración, certificación y verificación.  
9.2.4  Evidencia objetiva:  La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos 
obtenidos por medio de la observación, medi ción, prueba u otros medios comprobables.  
9.2.5  Operación comercial:  La etapa del Sistema de almacenamiento de GLP durante la cual el 
Permisionario respectivo presta el servicio de almacenamiento de GLP a sus clientes a cambio de los pagos o 
contraprestaci ones establecidas en el permiso correspondiente emitido por la Comisión.  
9.2.6  Plan de verificación:  Describe las actividades que realizará la UV en forma detallada así como la 
relación de una actividad con otras en el desarrollo de todo el proyecto. En el  plan de verificación se deben 
fijar metas, así como la ruta crítica y duración del proyecto de verificación. Adicionalmente, el plan de 
verificación describe los recursos materiales con que cuenta la UV, por ejemplo, herramientas, instrumentos, 
equipos, m aquinaria, entre otros, así como los recursos humanos, por ejemplo, operadores, verificadores, 
técnicos especialistas que intervendrán en el proceso de verificación.  
9.2.7  Programa de verificación:  En éste se establecen las fechas en que se deben realizar las 
actividades establecidas en el Plan de verificación, así como los recursos materiales y humanos que se 
emplearán para cada actividad con objeto que se realicen con oportunidad y corrección para cumplir con las 
metas establecidas en el plan de verificac ión. 
9.2.8 Reporte de verificación:  El reporte técnico de la UV que sustenta el dictamen debe especificar el 
Título de Permiso del Permisionario correspondiente, la documentación bajo la cual se realizó la verificación y 
describir cómo se da cumplimiento a  esta norma oficial mexicana y demás normas aplicables. Adicionalmente, 
debe especificar cómo se solventaron las observaciones o no conformidades que, en su caso, se hayan 
identificado a lo largo del proceso de verificación.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
9.2.9 Verificación:  La constata ción ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de 
laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento 
determinado.  
9.3 Disposiciones generales  
9.3.1 Los gastos que se originen por los trabajos de ve rificación, por actos de Evaluación de la 
conformidad, deben ser a cargo del Permisionario o solicitante de la verificación, conforme con lo establecido 
en el artículo 91 de la LFMN.  
9.3.2 En el plan de desarrollo de un Sistema de almacenamiento de GLP nue vo, o la modificación técnica 
de alguno existente, se deben considerar las etapas siguientes:  
a) La Ingeniería Básica del Proyecto que forma parte de la información que se debe presentar a la 
Comisión  junto con la solicitud de permiso correspondiente;  
b) La Ingeniería de Detalle, derivada de la Ingeniería Básica, que se debe desarrollar previo al inicio de 
la construcción del Sistema de almacenamiento de GLP y que puede tener modificaciones y 
actualizaciones a lo largo de dicha etapa.  
c) La etapa de constru cción, dentro de la cual se deben generar los reportes constructivos para los 
sistemas civil; mecánico; eléctrico; contraincendios; protección catódica; control distribuido; paro de 
emergencia; carga, trasiego y descarga de producto; alarmas y detección de  fugas. Dichos reportes 
deberán incluir la evidencia fotográfica, los planos de detalle de construcción y pruebas de 
hermeticidad y de integridad, para cada uno de los sistemas que conforman el Sistema de 
almacenamiento.  
d) La puesta en servicio que debe c onsiderar las pruebas pre operativas y de desempeño, a diferentes 
capacidades, del Sistema de almacenamiento.  
9.4 Plan y programa de verificación durante la fase de construcción o modificación técnica  
9.4.1 La UV y el Permisionario deben definir un Plan de  verificación congruente con el Plan de desarrollo 
del Sistema de almacenamiento de GLP, así como elaborar un Programa de verificación que muestre las 
actividades y periodos en que se efectuará la verificación. Dicho programa debe establecer el alcance de la 
verificación, el cual deberá incluir revisión documental e inspección en campo y pruebas que se realizarán.  
El Programa de verificación debe considerar:  
a) La verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma oficial mexicana, l a 
normativa aplicable, las normas o lineamientos internacionales, y, en su caso, el Título de Permiso.  
b) Todas las etapas durante la construcción, pruebas pre operativas, pruebas operativas, puesta en  
servicio y pruebas de desempeño, en su caso.  
9.4.2 En caso que el periodo de construcción o modificación del Sistema de almacenamiento de GLP 
tenga una duración mayor de un año, la UV debe emitir, al final del año calendario, un Reporte de verificación 
de las actividades realizadas durante dicho año, así como  el Programa de verificación del año calendario 
siguiente, congruente, en su caso, con los resultados del Reporte de verificación inmediato anterior y el 
programa de construcción, actualizado.  
9.4.3 Cuando la construcción o modificación del Sistema de alma cenamiento de GLP se inicie en el 
segundo semestre de un año calendario, el Reporte de verificación y el Programa de verificación de este 
periodo inicial deben incorporarse al Reporte de verificación y al Programa de verificación del año calendario 
siguien te. 
9.4.4 La UV debe entregar el Reporte de verificación y el Programa de verificación al Permisionario para 
que éste los presente a la Comisión dentro del primer trimestre del año siguiente.  
9.4.5 Cuando la operación comercial del Sistema de almacenamient o de GLP se inicie en el primer 
semestre de un año calendario, el Reporte de verificación y el Programa de verificación del año calendario 
anterior se deben extender hasta este periodo final y se debe incorporar al Reporte de verificación de inicio de 
operación comercial de las instalaciones.  
9.4.6 La UV debe entregar el Reporte de verificación y el Programa de verificación de inicio de operación 
comercial del Sistema de almacenamiento de GLP al Permisionario con la anticipación necesaria para que 
éste los presente a la Comisión de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gas Licuado de 
Petróleo.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
9.5 Acta circunstanciada  
9.5.1  En cada visita de verificación la UV y, en su caso, la Comisión, deberán levantar un Acta 
circunstanciada en la que deben a sentarse las observaciones, cumplimientos y, en su caso, no conformidades 
con esta norma oficial mexicana y la normativa aplicable, con el propósito que el Permisionario subsane las no 
conformidades y observaciones señaladas en dicha acta.  
9.5.2  El Permisi onario debe proporcionar a la UV y a la Comisión, los documentos y la información de 
soporte, esto es, la Evidencia objetiva correspondiente a cada una de las fases de desarrollo del Sistema de 
almacenamiento de GLP, definidas en el Plan de verificación pa ra que se evalúe la conformidad con esta 
norma oficial mexicana, normativa aplicable y, en su caso, Título de Permiso.  
9.5.3  El Permisionario puede presentar los comentarios que estime pertinentes y ofrecer pruebas a la UV o 
a la Comisión, según correspond a, durante la visita de verificación o, alternativamente, establecerse un plazo 
acordado entre la UV y el Permisionario para subsanar las observaciones y no conformidades.  
9.6 Dictamen  
9.6.1 La UV debe elaborar el Dictamen con base en las Actas circunstanc iadas y el Reporte de 
verificación.  
9.6.2 La UV debe emitir el Dictamen hasta que se hayan subsanado las no conformidades y 
observaciones, en su caso, registradas en las Actas circunstanciadas.  
9.6.3 La UV debe entregar al Permisionario el Dictamen y el Re porte de verificación correspondiente para 
que éste los presente a la Comisión.  
9.7 Reporte de verificación  
9.7.1 Este reporte debe contener, al menos, la información siguiente:  
a) Objetivo, alcance, descripción de la etapa, o del Sistema de almacenamiento  o parte de éste a 
verificar;  
b) Actas circunstanciadas generadas durante las diferentes etapas del programa detallado de la 
verificación, incluyendo la verificación documental y la verificación en campo;  
c) Evidencia objetiva de las inspecciones, medicion es, pruebas y otros medios que se aplicaron, así 
como los resultados obtenidos;  
d) Normas, métodos y procedimientos aplicados para inspecciones y pruebas, así como los 
instrumentos, equipos y dispositivos utilizados en su aplicación;  
e) Resultados obtenido s de las mediciones realizadas;  
f) Observaciones y comentarios sobre las características que no se evalúan por medición;  
g) Anexos (planos, no conformidades y observaciones, así como la manera en que fueron solventadas, 
pruebas, reporte fotográfico, tablas , entre otros).  
9.8 Verificación documental  
9.8.1  La documentación que se menciona en esta disposición debe ser conservada por el Permisionario 
durante la vida útil del Sistema de almacenamiento de GLP. La UV debe verificar que el Permisionario cuente 
con la documentación siguiente para su evaluación y análisis correspondiente con el plan de desarrollo del 
Sistema de almacenamiento de GLP:  
a) El Título de permiso y sus anexos;  
b) Las normas oficiales mexicanas con que debe cumplir;  
c) Las normas aplicables,  normas o lineamientos internacionales y normas y regulaciones técnicas 
extranjeras de acuerdo con la tecnología propuesta por el Permisionario;  
d) El sistema de control de calidad;  
e) Los manuales, planes y procedimientos que se mencionan en esta Norma of icial mexicana;  
f) Las Ingenierías Básica y de Detalle que forman parte integral del proyecto en sus diferentes etapas: 
diseño, seguridad, construcción, pruebas, operación y mantenimiento, y  
g) Los registros requeridos por esta norma oficial mexicana.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
9.9 Dictámenes técnicos que deberán emitirse relativos al Sistema de almacenamiento  
9.9.1 La UV deberá emitir, en caso de cumplimiento, dos dictámenes técnicos con relación al plan de 
desarrollo del Sistema de almacenamiento de GLP:  
a) El Dictamen Técnico del Proyecto que incluye la Ingeniería Básica, y  
b) El Dictamen Técnico de Inicio de operaciones que incluye la Ingeniería de Detalle, la etapa de 
construcción, pruebas de hermeticidad, de integridad y preoperativas, operativas y  de desempeño.  
9.10 Verificació n del proyecto  
9.10.1  La UV debe realizar la verificación del proyecto del Sistema de almacenamiento conforme con lo 
establecido en esta norma oficial mexicana.  
9.10.2  La UV debe revisar y validar los documentos siguientes:  
a) La Ingeniería Básica del Sist ema de almacenamiento.  
b) Las características físicas y químicas del GLP consideradas en el diseño;  
c) Los eventos de riesgo considerados en el diseño de los sistemas de protección del Sistema de 
almacenamiento de GLP;  
d) El dictamen del diseño de las inst alaciones eléctricas, evaluado y emitido por una Unidad de 
Verificación bajo la NOM -001-SEDE -2005, o aquélla que la sustituya.  
9.10.3 La UV debe incorporar los resultados de estas evaluaciones en el Reporte de verificación 
respectivo.  
9.11 Dictamen del Pro yecto  
9.11.1  La UV debe emitir el Dictamen del Proyecto del Sistema de almacenamiento, el cual deberá ser 
presentado por el interesado a la Comisión como parte de su solicitud de Permiso.  
9.11.2 La UV debe entregar junto con el Dictamen del Proyecto, el Re porte de verificación que lo soporta, 
las actas circunstanciadas y la validación del dictamen del diseño de las instalaciones eléctricas evaluadas 
bajo la NOM -001-SEDE -2005 o aquélla que la sustituya.  
9.12 Verificación previa al inicio de la construcción  
9.12.1  Antes de iniciar la construcción de cualquier sistema que forme parte del Sistema de 
almacenamiento de GLP, la UV debe realizar lo siguiente, a fin de verificar su cumplimiento con esta norma 
oficial mexicana:  
9.12.2  Revisar y validar los documentos siguientes:  
a) La Ingeniería de Detalle del Sistema de almacenamiento.  
b) Las hojas de datos de los instrumentos y equipos.  
c) El dictamen de la construcción de las instalaciones eléctricas, evaluado bajo la NOM -001-SEDE -2005 , 
o aquella que la sustituya.  
d) El procedimiento de adquisición y control de los productos suministrados que incluya fabricación, 
almacenamiento e instalación en el sistema; las especificaciones y normas aplicables, y los 
certificados de los fabricantes sobre el cumplimiento con las no rmas aplicables para cada producto.  
e) La información de construcción, inspección y pruebas que deben incluir lo siguiente:  
 1. Los procedimientos que se deben aplicar en campo para la construcción, soldadura, tratamientos 
térmicos, pruebas e inspecciones que hagan referencia a las Normas aplicables;  
 2. Los registros de capacitación, calificación de aptitud y certificaciones del personal que interviene 
en los trabajos de construcción;  
 3. La bitácora de las actividades diarias en campo;  
 4. Control de camb ios de ingeniería realizados durante la construcción, fecha en que fueron 
realizados y documentación que avale su aprobación, así como la memoria técnico descriptiva de 
cómo quedó construido el Sistema de almacenamiento de GLP;  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
 5. El registro de los resul tados de las inspecciones y diversas pruebas realizadas, por ejemplo, 
pruebas de integridad, hermeticidad, pre operativas y de desempeño, así como de las acciones 
derivadas de las mismas, y  
 6. El procedimiento que se debe aplicar para la puesta en servici o del Sistema de almacenamiento 
de GLP y la bitácora de dichas actividades.  
9.12.3 La UV debe incorporar los resultados de estas evaluaciones en el Reporte de verificación 
respectivo conforme con lo establecido en la disposición 9.4 de esta norma oficial m exicana.  
9.13 Verificación durante la etapa de construcción  
9.13.1  Durante la etapa de procura de materiales y equipos, y construcción del Sistema de 
almacenamiento de GLP, la UV debe verificar que las instalaciones correspondan con la información 
document al aprobada y debe evaluar materiales, procesos, procedimientos de construcción y testificación de 
pruebas de calidad, en su caso.  
9.13.2  La Evaluación de la conformidad durante la etapa de construcción debe incluir la inspección, 
monitoreo y verificación de los trabajos definidos en el Programa de verificación; éste debe incluir lo siguiente:  
a) La aplicación del plan de calidad establecido para el desarrollo del Sistema de almacenamiento  de 
GLP;  
b) La aplicación de los procedimientos de calidad, construc ción y pruebas;  
c) La testificación de pruebas no destructivas y otras aplicables;  
d) La certificación del personal especializado;  
e) El atestiguamiento de pruebas pre operativas y eventos críticos;  
f) La trazabilidad de materiales y equipos;  
g) La revisió n y verificación de los planos de ingeniería y memorias técnico descriptivas de cómo 
quedaron construidos los sistemas que integran el Sistema de almacenamiento, y  
h) El atestiguamiento de pruebas de desempeño del Sistema de almacenamiento, en su caso.  
9.13.3 La UV debe incorporar los resultados de estas evaluaciones en el Reporte de verificación 
respectivo conforme con lo establecido en la disposición 9.4 de esta norma oficial mexicana.  
9.14 Dictamen de inicio de operaciones  
9.14.1  El Dictamen debe incluir  la verificación previa al inicio de construcción y la verificación durante la 
etapa constructiva, de conformidad con lo establecido en la presente Norma oficial mexicana. Además, debe 
incluir la validación del dictamen de las instalaciones del sistema elé ctrico evaluado con la NOM -001-SEDE -2005  
o con aquélla que la sustituya.  
9.14.2 Asimismo, la Unidad de Verificación deberá verificar que las instalaciones, equipos y programas de 
mantenimiento, seguridad y contingencias son acordes con los últimos planos y  memorias técnico -descriptivas 
aprobados por la Comisión para el permiso correspondiente.  
9.14.3 La UV debe entregar junto con el Dictamen de Inicio de operaciones, el Reporte de la verificación 
previa al inicio de construcción y la verificación durante la  etapa constructiva, las actas circunstanciadas 
respectivas y el dictamen de las instalaciones del sistema eléctrico evaluado con la NOM -001-SEDE -2005 o 
con aquélla que la sustituya.  
9.15 Verificación de la operación, mantenimiento y seguridad  
9.15.1  La UV  debe verificar que el Permisionario conserve y tenga disponible la documentación que se 
menciona en la disposición 9.8.1 de esta norma oficial mexicana durante la vida útil del Sistema de 
almacenamiento de GLP.  
9.15.2  Para la emisión del dictamen anual de  operación, mantenimiento y seguridad, la UV debe verificar 
que la documentación y registros de operación, mantenimiento, seguridad, vigilancia y capacitación 
correspondan con las condiciones operativas del Sistema de almacenamiento de GLP al momento de la  
verificación, y con el programa anual de operación, mantenimiento y seguridad del año operativo inmediato 
anterior . Estos documentos actualizados deben considerar, al menos, los aspectos siguientes:        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
a) La estructura orgánica del Permisionario;  
b) El estud io de riesgos;  
c) El plan integral de seguridad y protección civil;  
d) El plan de aseguramiento de calidad;  
e) El manual de operación del Sistema de almacenamiento con procedimientos detallados;  
f) La bitácora de la operación diaria del Sistema de almacena miento de GLP , incluyendo el registro de 
condiciones normales, anormales y de emergencia, en su caso, de las acciones derivadas y de los 
resultados de dichas acciones;  
g) El registro de la calificación de aptitud y, en su caso, certificaciones del personal  que desempeña los 
trabajos de operación, mantenimiento y seguridad;  
h) Los programas de mantenimiento aplicados y la bitácora de las actividades diarias de mantenimiento, 
incluyendo el registro de las inspecciones rutinarias de la instalación;  
i) Los plan os de ingeniería que muestren la ubicación de los sistemas o componentes con protección 
contra la corrosión atmosférica, externa e interna, así como del sistema de protección catódica; se 
debe incluir el registro del mantenimiento de estos sistemas;  
j) Los aspectos sobre seguridad y vigilancia que incluyan, entre otros, los planes y programas para 
prevención y control de emergencias, registros de actividades realizadas, así como de los eventos o 
incidentes en los cuales existió riesgo para el personal y las  instalaciones, y las acciones que se 
tomaron para corregir las condiciones que las originaron;  
k) La capacitación de personas cuya documentación debe conservarse hasta un año después de 
haberse realizado. Dicha documentación debe contener lo siguiente:  
1. Evidencia de la capacitación, entrenamiento recibido y concluido satisfactoriamente por el 
personal asignado de operación, mantenimiento y seguridad, y  
2. Planes de capacitación y entrenamiento para calificar nuevamente los conocimientos recibidos y 
para trabajos nuevos.  
l) El Sistema de Administración de la Integridad.  
9.15.3  La UV debe verificar que se realicen anualmente simulacros para los eventos de riesgo más 
probables definidos en el estudio de riesgos, independientemente de otros simulacros requeri dos por otras 
autoridades competentes o Protección Civil de la comunidad. Los resultados de los simulacros deben 
registrarse y tomarse en cuenta para mejorar el plan de respuesta a emergencias e implementar las acciones 
correctivas o mejoras correspondient es. 
9.16 Dictamen anual de operación, mantenimiento y seguridad  
9.16.1  La UV debe emitir durante los primeros 90 días de cada año calendario el dictamen de verificación 
del programa anual sobre la operación, mantenimiento y seguridad del Sistema de almacen amiento de GLP 
del año operativo inmediato anterior, elaborado por el Permisionario. Dicho programa debe ser congruente 
con lo establecido en los capítulos 5, 6 y 7 de esta norma oficial mexicana. La UV deberá documentar los 
hallazgos, observaciones y/o no  conformidades, en su caso, que hayan sido subsanadas por el Permisionario.  
9.16.2 La UV debe entregar junto con el Dictamen, el Reporte de verificación que lo soporta, las actas 
circunstanciadas y el dictamen de las instalaciones del sistema eléctrico, ev aluado con la NOM -001-SEDE -2005 , 
o aquélla que la sustituya.  
9.16.3 La UV debe verificar el programa anual sobre la operación, mantenimiento y seguridad del Sistema 
de almacenamiento de GLP del año operativo inmediato siguiente elaborado por el Permisionar io. Este 
programa debe ser entregado por el Permisionario a la Comisión junto con el Dictamen anual de operación, 
mantenimiento y seguridad.  
9.17 Verificación del Sistema de Administración de la Integridad  
9.17.1  La UV debe verificar que el Permisionario c uente con un Sistema de Administración de la Integridad 
(SAI) mediante la evidencia documental que se indica a continuación:  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
a) Información específica del SAI:  
1. Alcance y objetivos de dicho sistema;  
2. Responsable de cada elemento del SAI y de su adminis tración;  
3. Políticas y procedimientos adecuados para lograr las metas y objetivos;  
4. Implementación de las políticas y procedimientos;  
5. Identificación y análisis de todos los eventos que pudieran conducir a una falla del Sistema de 
almacenamiento de GL P; 
6. Evaluación de la probabilidad y consecuencias de incidentes potenciales en el Sistema de 
almacenamiento de GLP;  
7. Evaluación y comparación de los riesgos identificados;  
8. Programa de trabajo con fechas compromiso que considere, entre otras, las med idas que se 
implementarán para la mitigación de riesgos;  
9. La medición del rendimiento del SAI; y,  
10. Evaluación y verificación periódica del SAI.  
b) Planes y programas del SAI  
1. El plan de Administración de la Integridad (PAI).  
2. El programa de Desemp eño del PAI.  
3. El programa de Comunicación del PAI.  
4. El programa de Administración de Cambios del PAI.  
5. El programa de Control de la Calidad del PAI.  
c) El contenido mínimo del Plan de Administración de la Integridad del Sistema de almacenamiento es 
el siguiente:  
1. La identificación de las causas de los daños potenciales por amenaza.  
2. La recolección, revisión e integración de datos.  
3. El estudio de riesgos.  
4. La evaluación de la integridad del Sistema de almacenamiento de GLP.  
5. Las respuestas y medidas correctivas y de mitigación.  
9.17.2  La UV debe verificar que el Permisionario haya implantado en su Sistema de almacenamiento de 
GLP el SAI referido en la disposición anterior.  
9.18 Dictamen quinquenal del Sistema de Administración de la Integridad  
9.18.1 La UV debe emitir el dictamen quinquenal relativo a la verificación del Sistema de Administración de 
la Integridad del Sistema de almacenamiento de GLP, como parte integral del dictamen anual de operación, 
mantenimiento y seguridad, correspondiente . La UV deberá documentar los hallazgos, observaciones y/o no 
conformidades, en su caso, que hayan sido subsanadas, en su momento, por el Permisionario.  
Capítulo 10 Concordancia con normas internacionales  
La presente norma oficial mexicana no tiene concord ancia alguna con normas internacionales en la 
materia.  
Capítulo 11 Vigencia  
Esta norma oficial mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
Capítulo 12 Vigilancia  
La Comisión Regulador a de Energía es la autoridad competente para la supervisión y vigilancia y 
evaluación de la conformidad de la presente norma oficial mexicana.  
En términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la LFMN, la evaluación de la conformidad de la presente 
norma o ficial mexicana podrá ser realizada, conforme al Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad 
aquí descrito, por la Comisión y/o por personas acreditadas y aprobadas en términos de la LFMN.  
México, D.F., a 6 de diciembre de 2012. - El Presidente del C omité Consultivo Nacional de Normalización 
de Derivados del Petróleo, del Gas y Bioenergéticos , Francisco José Barnés de Castro .- Rúbrica.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
Transitorios  
Primero . Los permisionarios de Sistemas de almacenamiento que a la entrada en vigor de la presente 
norma  oficial mexicana cuenten con permiso otorgado por la Comisión, tendrán un plazo máximo de doce 
meses, contado a partir de la entrada en vigor de la presente norma oficial mexicana, para presentar a la 
Comisión el estudio de riesgos referido en la disposic ión 8.2.3. Si como resultado de dicho estudio de riesgos, 
es necesario realizar acciones para administrar y mitigar los riesgos identificados, el Permisionario deberá 
presentar, junto con el análisis de riesgos, para aprobación de la Comisión, un programa calendarizado en el 
que se establezcan las acciones que se van a implementar. Una vez implementado el programa autorizado 
por la Comisión, el Permisionario tendrá un plazo máximo de doce meses, contado a partir de la autorización, 
para presentar a dicha au toridad, el dictamen técnico emitido por una Unidad de Verificación que avale las 
acciones y medidas de seguridad implementadas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad en el 
Sistema de almacenamiento. Dicho dictamen deberá estar soportado por la evidencia documental y 
fotográfica con la que se acredite la constatación o comprobación de que las acciones y medidas aludidas 
fueron implementadas.  
Segundo . Los permisionarios que cuenten con Sistemas de almacenamiento que a la entrada en vigor de 
la presente norma oficial mexicana se encuentren construidos, tendrán un plazo máximo de seis meses, 
contado a partir de la entrada en vigor de la presente norma oficial mexicana, para dar cumplimiento a la 
disposición 7.3 Plan integral de seguridad y protecc ión civil, y de doce meses, contado a partir de la entrada 
en vigor de la presente norma oficial mexicana, para dar cumplimiento a la disposición 2.10.1 Sistema de 
Control Distribuido (SCD).  
Tercero.  Hasta en tanto exista norma oficial mexicana aplicable a  los sistemas de transporte de GLP y 
otros hidrocarburos líquidos, que en su caso emita la Comisión, las instalaciones de recepción, guarda y 
entrega (IRGE), señaladas en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo en su artículo 2, fracción XXXVII, en 
donde se define a un Sistema de Transporte por Ductos como un “sistema formado por un ducto o conjunto de 
ductos, equipo de bombeo, reguladores, medidores e instalaciones de recepción, guarda y entrega de GLP 
para llevar a cabo el transporte por medio de ductos o el transporte por medio de ductos para autoconsumo”, 
deberán apegarse a lo establecido en esta norma oficial mexicana.  
Cuarto.  Hasta en tanto exista norma oficial mexicana aplicable a los sistemas de almacenamiento 
subterráneo de GLP, emitida, en su caso , por la Comisión, dichas instalaciones deberán apegarse, en lo 
conducente, a lo establecido en los capítulos 5. Operación, 6. Mantenimiento y 7. Seguridad de esta norma 
oficial mexicana, y en lo no previsto en éstos, a las normas o lineamientos internacio nales o, en su caso, a las 
normas o regulaciones técnicas extranjeras.  
Capítulo 13 Normas oficiales mexicanas de referencia  
La siguiente es una lista de normas oficiales mexicanas relacionadas con la presente norma oficial 
mexicana.  
13.1 NOM -001-SEDG -1996,  Plantas de almacenamiento para Gas LP. Diseño y Construcción, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1997.  
13.2 NOM -009-SESH -2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. Especificaciones 
y métodos de pru eba, publicada en el DOF el 8 de septiembre de 2011.  
13.3 NOM -001-SEDE -2005, Instalaciones eléctricas (utilización), publicada en el DOF el 13 de marzo 
de 2006.  
13.4 NOM -003-SEGOB -2011, Señales y avisos para protección civil. - Colores, formas y símbolos a 
utilizar, publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2011.  
13.5 NOM -001-STPS -2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo -
Condiciones de seguridad e higiene, publicada en el DOF el 24 de noviembre de 2008.  
13.6 NOM -002-STPS -2010 , Condiciones de seguridad -Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo., publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2010.  
13.7 NOM -004-STPS -1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 
equipo que se utili ce en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de mayo de 1999.  Lunes 7 de enero de 2013  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)      
13.8 NOM -005-STPS -1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustanci as químicas peligrosas, publicada en el 
DOF el 2 de febrero de 1999.  
13.9 NOM -017-STPS -2008, Equipo de protección personal -Selección, uso y manejo en los cent ros de 
trabajo, publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2008.  
13.10  NOM -018-STPS -2000, Sistema pa ra la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publi cada en el DOF el 27 de octubre  de 
2000.  
13.11  NOM -020-STPS -2002, Recipientes sujetos a presión y calderas -Funcionamiento -Condicion es de 
seguridad, publicada en el DOF el 28 de enero de 2002.  
13.12  NOM -026-STPS -2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías, publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2008.  
13.13  NOM -027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte. Condiciones de seguridad e higiene, 
publicada en el DOF el 7 de noviembre de 2008.  
13.14  NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida, publicada en el DOF el 27 de 
noviembre de 2002.  
13.15  NOM -014-SCFI -1997, Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o gas 
LP, publicada en el DOF el 23 de octubre de 1999.  
13.16  NOM -093-SCFI -1994, Válvulas de relevo de presión. - Seguridad, seguridad -alivio y alivio, 
publicada en el DOF el 8 de d iciembre de 1997.  
13.17  NOM -007-SESH -2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas LP, publicada en el DOF 
el 11 de julio de 2011.  
Capítulo 14 Bibliografía  
Conforme a lo dispuesto por el artículo 28, fracción V del Reglamento de la Ley Federal s obre Metrología y 
Normalización, el grado de concordancia para la elaboración de la presente Norma oficial mexicana es 
equivalente, en lo conducente, al de la American Petroleum Institute, API 2510, Design and Construction of 
Liquefied Petroleum Gas Instal lations, 8th Edition, May 2001, National Fire Protection Association, NFPA -30, 
Flammable and Combustible Liquids Code, 2008 Edition y National Fire Protection Association, NFPA -58, 
Liquefied Petroleum Gas Code, 2008 Edition, y ha sido adecuada a las necesi dades propias de los sistemas 
de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de depósito o planta de suministro que se 
encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto de GLP o que 
forman parte integral  de las terminales terrestres o marítimas de importación que regula la presente Norma 
oficial mexicana, habiéndose respetado los derechos de propiedad intelectual que existen sobre los 
estándares referidos.  
14.1 Algunos de los conceptos normativos de los c apítulos 2 y 3 de esta norma oficial mexicana han 
sido tomados, en lo conducente, con permiso de American Petroleum Institute, API Standard 2510, 
Design and Construction of Liquefied Petroleum Gas Installations, 8th Edition, May 2001.  
14.2 Algunas seccione s del capítulo 8 de esta norma oficial mexicana han sido reproducidas con 
permiso de National Fire Protection Association, NFPA -30, Flammable and Combustible Liquids 
Code, Copyright © 2008 National Fire Protection Association, 2008 Edition. Todos los derec hos 
están reservados.  
14.3 Algunas secciones de los capítulos 4 y 5 de esta norma oficial mexicana han sido reproducidas con 
permiso de National Fire Protection Association, NFPA -58, Liquefied Petroleum Gas Code, 
Copyright © 2011 National Fire Protection A ssociation, 2011 Edition. Todos los derechos están 
reservados.  
14.4 American Petroleum Institute, API 2510A, Fire Protection Considerations for the Design and 
Operation of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Facilities, 2nd Edition, December 1996.        (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 7 de enero de 2013  
14.5 American Petroleum Institute, API 510, Pressure Vessel Inspection Code: In -Service Inspection, 
Rating, Repair, and Alteration, 9th Edition, June 2006.  
14.6 American Petroleum Institute, API Standard 620, Design and Construction of Large, Welded, Low -
Pressur e Storage Tanks, 11th Edition, 2009.  
14.7 American Petroleum Institute, API 6D, Specification for Pipeline Valves, 23rd Edition, March 2008, 
Effective Date: October 1, 2008.  
14.8 American Petroleum Institute, API 510, Pressure Vessel Inspection Code: Maint enance Inspection, 
Rating, Repair, and Alteration, 1997 Edition.  
14.9 American Petroleum Institute, API RP 14E, Recommended Practice for Design and Installation of 
Offshore Production Platform Piping Systems, 1991 Edition. Reaffirmed, March 2007 . 
14.10  American Petroleum Institute, API RP 14F, Recommended Practice for Design and Installation of 
Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore Petroleum Facilities, 2008 Edition.  
14.11  American Petroleum Institute, API RP 14G, Recommended Practice for Fire Prevention and Control 
on Open Type Offshore Production Platforms, 2007 Edition.  
14.12  American Petroleum Institute, API RP 14J, Recommended Practice for Design and Hazards 
Analysis for Offshore Production Facilities, 2001 Edition. Reaffirmed, March 2007.  
14.13  American Petroleum Institute, API RP 500, Recommended Practice for the Classification of Areas 
for Electrical Locations at Petroleum Facilities, 1997 Edition. Reaffirmed: November 2002.  
14.14  American Petroleum Institute, API RP 1111, Design, Constru ction, Operation, and Maintenance of 
Offshore Hydrocarbon Pipelines, 2011 Edition. Errata 1, May 2011.  
14.15  American Petroleum Institute, API RP 520, Part I 8th Edition, December 2008 y API RP 521, 2003 
Edition. Reaffirmed: February 2011 . 
14.16  Ley Federa l sobre Metrología y Normalización, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de julio de 1992, texto vigente, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 30 de 
abril de 2009.  
14.17  Ley General de Asentamientos Humanos, Publi cada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
julio de 1993, texto vigente, última reforma publicada en el Diari o Oficial de la Federación, el 9 de 
abril de 2012.  
14.18  National Fire Protection Association, NFPA -70, Standard for Electrical Safety in the Workplace, 
2011 Edition.  
14.19  National Fire Protection Association, NFPA -72, National Fire Alarm Code and Signaling Code, 2010 
Edition.  
14.20  National Fire Protection Association, NFPA -10, Standard for Portable Fire Extinguishers, 2010 
Edition.  
14.21  National Fire Protection Association, NFPA -1221, Standard for the Installation, Maintenance and 
Use of Emergency Services Communications Systems, 2010 Edition.  
14.22  National Fire Protection Association, NFPA -600, Standard on Industrial Fire Brigades, 2010  Edition.  
14.23  National Fire Protection Association, NFPA -78, Safety Code for the Protection of Life and Property 
Against Lightning, 1997 Edition.  
14.24  National Fire Protection Association, NFPA -51B, Standard for Fire Prevention During Welding, 
Cutting a nd Other Hot Work, 2009 Edition.  
14.25  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, texto vigente, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 1999.  
_____________________