(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  Y RECURSOS NATURALES  
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -008-ASEA -2018 , Especificaciones técnicas y requisitos en 
materia de seguridad industrial , seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño , const rucción , 
pre-arranque, operación , mantenimiento , cierre y desmantelamiento de estaciones de servicio con fin específico 
para el expendio al público de gas licuado de petróleo , por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles 
a presión.  
Al ma rgen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. - Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos . 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL ME XICANA PROY -NOM -008-ASEA -2018; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  Y 
REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRE -ARRANQUE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 
DESMANTELAMIENTO DE  ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO PARA EL EXPENDIO AL PÚBLICO DE 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO, POR MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL DE RECIPIENTES PORTÁTILES  A 
PRESIÓN.  
CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ -FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, con fundamento en e l artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo, del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 20 de diciembre de 2013, 
y en lo dispuesto por los artículos 2o., 17 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 
95 y 129 de la Ley de Hidrocarburos; 1o., 2o., 3o., fracción XI, inciso d), 5o., fracciones III, IV, VI y XXX, 6o., 
fracción I, incisos a) y d), 27 y 31, fracciones II, IV y VIII, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 1o., 38, fracciones II y IX, 40, 
fracciones I, III, XIII y XVIII, 41, 43, 4 4, 46, 47, 52, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
1o. y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 2o., fracción XXXI, inciso d), y segundo 
párrafo, 5o., fracción I, 41, 42, 43, fracciones VI, VIII y 45 BIS del Reg lamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o. , y 3o., fracciones XX y XLVII del Reglamento Interior de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 28, 33 y 34, del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización , y 
CONSIDERANDO  
Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía, en cuyo artículo Transitorio Décimo Noveno se establece como mandato al Congreso de 
la Unión realizar adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y  de 
Protec ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión; con atribuciones para 
regular y supervisar, en materia de Seguridad Indus trial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, 
las instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de Desmantelamiento y 
Abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.  
Que de conformidad co n lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la industria del Sector Hidrocarburos es de exclusiva 
jurisdicción federal, por lo que en consecuencia, únicamente el Go bierno Federal puede dictar las 
disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con el 
desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la  referida  
industria.  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos emitir 
la regulación y la normatividad apl icable en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, así como 
de protección al medio ambiente en la industria del Sector Hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y 
desarrollar de manera sustentable las actividades de dicha industria y aport ar los elementos técnicos para el 
Diseño y la definición de la política pública en materia energética, de protección al medio ambiente  y recursos 
naturales.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Agencia Nac ional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la cual se establece 
que ésta tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las Instalaciones del Sector 
Hidrocarburos. Asimismo, corresponde  a la Agencia emitir las bases y criterios para que los Regulados 
adopten las mejores prácticas en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente 
que resulten aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. En ese sentido, cuenta con atribuciones 
para regular, supervisar y sancionar las actividades del Sector, en particular, para fines del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana atendiendo a la actividad de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por 
medio del ll enado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión.  
Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hi drocarburos, en el 
que se detalla el conjunto de facultades que debe ejercer esta Agencia.  
Que el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con una visión de prevención, 
dispone como finalidades de las Normas Oficiales Mexicanas, las de establecer las características y/o 
especificaciones que: a) deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para 
la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o  
para la preservación de recursos naturales, b) deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un 
riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente 
general y laboral, y c) deban reunir los equi pos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, 
comerciales, de servicios y domésticas para fines ecológicos, de seguridad y particularmente cuando  sean 
peligrosos.  
Que, de acuerdo con el análisis llevado a cabo por la Secretaría de Energía, a l concluir el año 2014, la 
demanda nacional de Gas Licuado de Petróleo, ascendió a 287.2 miles de barriles diarios, cantidad que 
representó un incremento de 0.2% respecto del año inmediato anterior. De ese total, aproximadamente el 60% 
corresponde al secto r residencial. Se prevé asimismo que en el año 2029 la demanda de Gas Licuado de 
Petróleo, a nivel nacional ascenderá a 323.6 miles de barriles diarios; es decir, una tasa media de crecimiento 
anual de 0.8%, destacando que la demanda en el periodo 2016 -2018 sea la de mayor incremento.  
Que, de acuerdo a la Prospectiva de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, 2015 -2029 de la Secretaría 
de Energía, del total de permisos otorgados en el país, la región Centro -Occidente concentra la mayor 
cantidad con 752 permi sos para estaciones de Gas Licuado de Petróleo, mientras que para las plantas de 
Distribución se otorgaron 251 permisos.  
Que el llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión en instalaciones de fin específico, sin que 
existan de por medio las  condiciones de Seguridad Industrial y Operativa adecuadas como: el uso correcto de 
las llenaderas, la designación de una zona delimitada para el llenado de Recipientes Portátiles a presión, el 
establecimiento de una zona de revisión de éstos a efecto de v erificar las condiciones de seguridad y 
operativas de los mismos y sin que ésta se lleve a cabo por personal capacitado, puede provocar un incidente 
o accidente con consecuencias fatales no sólo para quienes realicen este tipo de actividades; sino para las  
personas, infraestructura y construcciones que se encuentren dentro del radio de afectación en virtud de las 
propiedades de inflamabilidad y explosividad, del Gas Licuado de Petróleo, por lo que requiere de un manejo 
adecuado y responsable acorde a los es cenarios de riesgo que puedan ocurrir, particularmente fugas, 
incendios y explosiones.  
Que una explosión generada por una actividad relacionada con el llenado parcial o total de Recipientes 
Portátiles a presión sin que existan condiciones de seguridad opti mas, provocaría una onda expansiva y 
proyectiles que pueden causar la muerte o lesiones a los individuos que se encuentren ubicados dentro del 
radio de afectación, y al mismo tiempo ocasionar daños estructurales desde el rompimiento de cristales en las 
ventanas, hasta el colapso y destrucción total de muros y estructuras de soporte. Como ejemplo, en una 
modelación que simula la fuga de Gas Licuado de Petróleo, donde se considera que escapa el contenido de 
un cilindro de 10 kg lleno al 100% de su capacidad d ebido a una falla o a su mal estado produciría una 
explosión, lo que provocaría daños a la vivienda como la demolición parcial de las casas habitación, causando 
en la población afectaciones como la ruptura de tímpanos así como lesiones causadas por proyect iles en un 
radio de afectación de al menos 13 m a partir del punto de explosión.  
Que de acuerdo a las consideraciones referidas en los párrafos anteriores, es necesario emitir un 
instrumento regulatorio que proporcione certeza respecto de las especificacio nes técnicas y requisitos en 
materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para el Diseño, 
Construcción, Pre -arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de Estaciones de Servicio      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
con Fin Específico pa ra el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o 
total de Recipientes Portátiles a presión. Por otra parte, la emisión del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana contribuye a controlar los Riesgos de que se present en incidentes o accidentes, en particular fugas, 
incendios y explosiones que, además de ocasionar afectaciones a las personas y al medio ambiente, 
provocarían pérdidas financieras a los Regulados  
Que la emisión del Proyecto de Norma Oficial Mexicana permit irá complementar el marco regulatorio y de 
gestión en la materia, toda vez que la Comisión Reguladora de Energía ya ha otorgado permisos de Expendio 
al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con Fin Específico para el Expendio al 
Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión, 
con una vigencia de 30 años.  
Que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización d e Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
en su Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2018, para su publicación como Proyecto, ya 
que cumplía con todos y cada uno de los requisitos para s ometerse al período de consulta pública, mismo que 
tiene una duración de 60 días naturales, los cuales empezarán a contar a partir del día siguiente de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
Que en cumplimiento a lo establecido e n la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, se publica en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de Proyecto, la Norma Oficial 
Mexicana PROY -NOM -008-ASEA -2018, Especificaciones técnicas y requisitos en mate ria de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para el Diseño, Construcción, Pre -arranque, 
Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de Estaciones de Servicio con fin específico para el 
expendio al público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles 
a presión, con el fin de que dentro de los 60 días naturales siguientes a su publicación, los interesados 
presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de N ormalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
4209, Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210. Ciudad de México, o bien, a los correos 
electrónic os: galo.galeana@asea.gob.mx y jose.contreras@asea.gob.mx  
Que, durante el plazo aludido en el párrafo anterior, la Manifestación de Impacto Regulatorio 
correspondiente estará a disposición del público en general para su consulta en el domicilio señalado, d e 
conformidad con el artículo 45 del citado ordenamiento.  
Ciudad de México , a los seis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. - El Director Ejecutivo de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidroc arburos y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos , Carlos Salvador de Regules Ruiz -Funes .- Rúbrica.  
En virtud de lo antes expuesto y fundado, se expide la siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -008-ASEA -2018; ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRE -ARRANQUE, 
OPERAC IÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO 
CON FIN ESPECÍFICO PARA EL EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, POR 
MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL DE RECIPIENTES PORTÁTILES A PRESIÓN  
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
1. OBJETIVO  
2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
3. REFERENCIAS  
4. DEFINICIONES  
5. DISEÑO  
6. CONSTRUCCIÓN  
7. OPERACIÓN  
8. MANTENIMIENTO  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
9. CIERRE Y DESMANTELAMIENTO  
10. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
11. GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS NACIONALES O INTERNACIONALES  
12. VIGILA NCIA DE LA NORMA  
13. AUTORIZACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, PROCESOS, MÉTODOS DE PRUEBA, 
MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS  
TRANSITORIOS  
APÉNDICE NORMATIVO A: Señales y avisos  
APÉNDICE NORMATIVO B: Planos  
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión ambi ental  
APÉNDICE NORMATIVO D: Expediente de integridad  
BIBLIOGRAFÍA  
1. Objetivo  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las especificaciones técnicas y 
requisitos en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protec ción al Medio Ambiente, que se 
deben cumplir en el Diseño, Construcción, Pre -arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y 
Desmantelamiento de las Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas 
Licuado de Petróleo, por medio de l llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión.  
2. Alcance y campo de aplicación  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana aplica en todo el territorio nacional y es de observancia general 
y obligatoria para los Regulados, que realicen las eta pas de Diseño, Construcción, Pre -arranque, Operación, 
Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de las Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio 
al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Por tátiles a 
presión.  
3. Referencias  
Los siguientes documentos referidos vigentes, los que los modifiquen o sustituyan, son indispensables 
para la aplicación de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana:  
• NOM -009-SESH -2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. Especificaciones y 
métodos de prueba  
• NMX -B-177-1990, Tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersión en 
caliente. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
1990 . Fluidos conducidos en tuberías  
4. Definiciones  
Para efectos de la aplicación e interpretación del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se aplican 
en singular o plural los conceptos y definiciones, previstos en la Ley de la Agencia Nacional de Seg uridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos el Reglamento Interior de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de 
Hidrocarburos, el Reglamento de las Act ividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización,  las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la A gencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos aplicables y a las 
definiciones siguientes:  
4.1. Accesorio:  Componente de los sistemas que integran la Estación de Servicio, necesarios para el 
manejo, contr ol, medición y seguridad del Gas Licuado de Petróleo.  
4.2. Agencia:  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
4.3. Análisis de Capas de Protección: Herramienta semi -cuantitativa de análisis y evalu ación de riesgos 
que permite determinar si se requieren implementar Capas de Protección Independientes de seguridad en los 
escenarios de mayor riesgo identificados en el Análisis de Riesgos, comúnmente denominado LOPA por sus 
siglas en inglés; Layers Of Pr otection Analysis.  
4.4. Área de almacenamiento:  Área delimitada que contiene los Recipientes de almacenamiento y sus 
Accesorios, bombas y tuberías para Trasvase.  
4.5. Área de expendio:  Área delimitada para llevar a cabo el llenado parcial o total de Gas Li cuado de 
Petróleo de Recipientes Portátiles de forma segura, que contiene básculas, medidores y conexiones  de 
llenado.  
4.6. Área de revisión de Recipientes Portátiles:  Área delimitada donde el personal que opera la 
instalación inspecciona visualmente si e xisten daños, fallas o fugas en los Recipientes Portátiles, previo a su 
llenado parcial o total.  
4.7. Bitácora:  Libro con los registros físicos o digitales de las actividades de Mantenimiento y Operación.  
4.8. Bocatoma:  Punto donde se une la manguera de re cepción o llenadera con el Sistema de Trasvase de 
la Estación de Servicio.  
4.9. Capa de Protección Independiente: Sistema, dispositivo o acción, que cumple con las 
características de efectividad, independencia y ser auditable.  
4.10. Clasificación de áreas:  Asignación de las superficies en función de las concentraciones y 
propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables, polvos o fibras combustibles de fácil ignición que 
pudieran estar presentes.  
4.11. Cierre:  Etapa del ciclo de vida de un Proyecto d el Sector Hidrocarburos en la cual una Instalación 
deja de operar de manera definitiva, en condiciones seguras y libre de Hidrocarburos, Petrolíferos o cualquier 
producto resultado o inherente al proceso.  
4.12. Conector flexible : Elemento diseñado para abs orber vibraciones ocasionadas por el funcionamiento 
de los equipos de la Estación de Servicio o para interconectar dos tramos de tubería.  
4.13. Desmantelamiento: Actividad en la que se realiza la remoción total o parcial, reutilización y 
disposición segura  de equipos y Accesorios de una Instalación.  
4.14. Diseño original: Información del libro de proyecto, previo a la Construcción, que especifica las 
condiciones de Operación, condiciones de seguridad, características y materiales utilizados en equipos, 
instalaciones y Accesorios de la Estación de Servicio.  
4.15. Dispositivo de llenado de desconexión seca: Dispositivo que permite el Trasvase de Gas Licuado 
de Petróleo, desde la llenadera o múltiple de llenado hacia los Recipientes Portátiles.  
4.16. Estación d e Servicio: La instalación destinada para el Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión.  
4.17. Faldón:  Estructura para soporte del Recipiente de almacenamiento de tipo vertical,  formada por una 
envolvente metálica cilíndrica.  
4.18. Grieta:  Hendidura superficial en el cordón de la soldadura, en la placa de la sección cilíndrica o 
casquete de los recipientes a presión.  
4.19. LFMN:  Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
4.20.  Mantenimiento preventivo:  Realización de actividades programadas para la limpieza, lubricación, 
ajuste y sustitución de piezas para mantener los equipos, instalaciones o Accesorios en condiciones seguras 
de Operación.  
4.21. Mantenimiento correctivo : Reali zación de actividades no programadas para reparar o sustituir 
equipos, instalaciones o Accesorios dañados o que no funcionan, para operar en condiciones seguras de 
Operación.  
4.22. Modificación al diseño:  Cualquier modificación del Diseño original, de la c apacidad total de 
almacenamiento, del cambio de la tecnología, así como del cambio de capacidad y posición de cualquier 
equipo.  
4.23. Múltiple de llenado de Recipientes Portátiles : Parte del Sistema de Trasvase localizado en el Área 
de expendio que tiene i nstaladas más de una llenadera para Recipientes Portátiles.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
4.24. Norm a: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -008-ASEA -2018; Especificaciones 
técnicas y requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambient e 
para el Diseño, Construcción, Pre -arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de 
Estaciones de Servicio.  
4.25. Personal competente : Personal capacitado y entrenado en los procedimientos operativos, de 
Mantenimiento y de seguridad para e l Pre -arranque, la Operación y el Mantenimiento de las Estaciones  de 
Servicio.  
4.26. Peso total del recipiente (PTR):  Es la suma de los pesos, del recipiente a presión diseñado para 
contener Gas Licuado de Petróleo y del Gas Licuado de Petróleo contenido en el Recipiente Portátil a presión, 
expresado en kilogramos (kg).  
4.27. Pre -arranque: Las acciones que permiten verificar que los equipos e instalaciones se encuentren en 
condiciones de operación segura, previo a su puesta en Operación, para prevenir daño s a las personas, 
medio ambiente, materiales y las instalaciones.  
4.28. Presión de diseño:  Es la Presión interna a la que está expuesto el recipiente en condiciones 
extremas de operación previstas durante su vida útil, tomando como base el propano puro.  
4.29. Presión de operación:  Presión a la que opera normalmente, en sus diferentes segmentos las 
Estaciones de Servicio.  
4.30. Presión de operación máxima:  El valor de presión más severo esperado durante la Operación.  
4.31. Presión de prueba : Presión a la cua l es sometido el sistema antes de entrar en Operación con el fin 
de garantizar su hermeticidad e integridad.  
4.32. Protuberancia:  Parte de la superficie de la sección cilíndrica, cordón de soldadura, o casquetes de 
un Recipiente de almacenamiento, que se a bulta o sobresale del resto de la superficie.  
4.33. Punto de interconexión:  Es el punto donde se unen los sistemas de Trasvase de una Planta de 
Distribución o Estación de Servicio con Fin Específico de Gas Licuado de Petróleo para expendio a vehículos 
automotores y de la Estación de Servicio.  
4.34. Recipiente de almacenamiento:  Recipiente no transportable a presión para contener Gas Licuado 
de Petróleo, instalado permanentemente en una Estación de Servicio.  
4.35. Recipiente receptor:  Recipiente no transport able destinado a recibir el contenido de Recipientes 
Portátiles a presión dañados o con fuga.  
4.36. RSPA:  Revisión de Seguridad de Pre -arranque.  
4.37. Separador mecánico:  Dispositivo que ha sido diseñado para impedir el derrame de Gas Licuado de 
Petróleo, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Trasvase; asimismo, tiene la finalidad  de 
actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente estando 
conectada la manguera.  
4.38. Sistema contra incendio:  Conjunto de elementos cuya finalidad es detectar, alarmar, controlar, 
mitigar y minimizar las consecuencias de fugas, derrames, incendios o explosiones del Gas Licuado de 
Petróleo.  
4.39. Sistema de Trasvase: Conjunto de tuberías, válvulas, equipos y Accesor ios para transferir Gas 
Licuado de Petróleo, construido para quedar instalado permanentemente en una Estación de Servicio.  
4.40. Sistema de vaciado de Recipientes Portátiles:  Conjunto de tuberías, mangueras, conexiones, 
válvulas, Accesorios y Recipiente re ceptor, destinados al vaciado de recipientes que presenten fuga y/o daño 
físico.  
4.41. Toma de recepción:  Punto de conexión con la manguera proveniente del Auto -tanque que abastece 
Gas Licuado de Petróleo a los Recipientes de almacenamiento de la Estación de Servicio.  
4.42. Trasvase: Operación que consiste en pasar Hidrocarburos o Petrolíferos de un recipiente a otro, por 
medio de sistemas o equipos diseñados y especificados para tal fin. En términos de esta definición, también 
se entenderán por trasvase, l as operaciones de transferencia, trasiego, carga, descarga, recibo o entrega de 
Hidrocarburos o Petrolíferos.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
4.43. Unidad Habitacional Multifamiliar:  Construcción destinada a la vivienda, constituida por al menos 
tres niveles, y éstos a su vez por al meno s dos departamentos habitacionales.  
4.44. Válvula de alivio hidrostático:  Dispositivo mecánico de operación automática utilizado para liberar 
el exceso de presión hidrostática dentro de la tubería de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, 
abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la presión por debajo de dicho valor.  
4.45. Válvula de alivio de presión: Dispositivo mecánico de acción automática utilizado para aliviar la 
presión dentro del recipiente, que abre cuando la  presión sobrepasa un valor predeterminado y cierra al 
disminuir ésta por debajo de dicho valor.  
4.46. Válvula de exceso de flujo:  Dispositivo mecánico de acción automática que cierra cuando el flujo 
de Gas Licuado de Petróleo en estado líquido o vapor exc ede el valor del gasto indicado en el cálculo.  
4.47. Válvula de llenado:  Dispositivo mecánico de operación automática formado por un doble sello de no 
retroceso.  
4.48. Válvula de máximo llenado:  Dispositivo mecánico de operación manual que indica el nivel 
preestablecido de máximo llenado de Gas Licuado de Petróleo en estado líquido en el recipiente.  
4.49. Válvula de no retroceso : Dispositivo mecánico o de operación automática que permite el flujo en un 
solo sentido, cerrando cuando el flujo se detiene o se invierte.  
4.50. Válvula de paro de emergencia:  Dispositivo mecánico de acción remota que interrumpe el flujo de 
Gas Licuado de Petróleo al accionar el botón de emergencia.  
5. Diseño  
5.1. Requisitos del proyecto  
La Estación de Servicio , debe estar en un áre a independiente destinada para esta actividad. El Regulado 
debe integrar un libro de proyecto que contenga la información documental del Diseño original de la Estación 
de Servicio, y debe de estar compuesto por las memorias técnico descriptivas y los plano s de cada uno de los 
proyectos: civil, mecánico, eléctrico y contra incendio. El libro de proyecto debe incluir el listado de normas, 
códigos y estándares indicando los numerales y/o incisos utilizados en el diseño de cada área o disciplina del 
proyecto. P ara el desarrollo del Diseño de la Estación de Servicio, en lo no previsto en las Normas Oficiales 
Mexicanas, se podrá optar por las Normas, códigos o estándares equivalentes aceptados internacionalmente 
para el desarrollo del diseño del proyecto.  
El libro  de proyecto debe contener nombre, razón o denominación social del Regulado y fecha de 
elaboración. Se debe especificar el domicilio del predio donde se planea ubicar la Estación de Servicio, 
incluyendo las coordenadas geográficas o Sistema de coordenadas UTM (por sus siglas en inglés, Universal 
Transverse Mercator).  
Las memorias técnico descriptivas y los planos deben llevar en cada página: Nombre completo y firma 
autógrafa del proyectista, su número de cédula profesional correspondiente a estudios de lice nciatura 
relacionados con la materia del proyecto; nombre completo y firma autógrafa del representante legal  el 
Regulado.  
5.2. Clasificación de las Estaciones de Servicio  
Para los fines de aplicación e interpretación de la presente Norma, las Estaciones d e Servicio con Fin 
Específico se clasifican en tipos 1 y 2:  
5.2.1. Estación de Servicio tipo 1  
Son aquellas Estaciones de Servicio que cuentan con Recipientes de almacenamiento y que por su 
capacidad de almacenamiento se denominan:  
Subtipo A  Con capacidad total de almacenamiento hasta 15 000 L de agua, y  
Subtipo B  Con capacidad total de almacenamiento superior a 15 000 L de agua y hasta 25 000 L de 
agua.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.2.2.  Estación de Servicio tipo 2  
Son aquellas Estaciones de Servicio, que, a través de un Punto de int erconexión, hacen uso de los 
Recipientes de almacenamiento de una Planta de Distribución o de los Recipientes de almacenamiento de 
una Estación de Servicio con Fin Específico de Gas Licuado de Petróleo para Expendio a vehículos 
automotores.  
5.3. Proyecto c ivil 
5.3.1.  Especificaciones del proyecto civil  
a. Requisitos del predio  
1. El predio donde se pretenda construir la Estación de Servicio, debe contar con accesos 
consolidados o compactados que permita el transito seguro de vehículos;  
2. No deben existir l íneas eléctricas con tensión mayor a 4000 V, ya sean aéreas o por ductos bajo 
tierra, ni tuberías de conducción de Hidrocarburos ajenas a la Estación de Servicio, que crucen 
el predio de la misma;  
3. Si la Estación de Servicio se encuentra en zonas suscept ibles de deslaves o inundaciones, se 
deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones de éstas;  
4. Entre la tangente de los Recipientes de almacenamiento de una Estación de Servicio y los 
centros hospitalarios, unidades deportivas, lugare s de concentración pública, edificaciones  o 
inmuebles con concurrencia de personas debe de haber como mínimo una distancia  de 30.00 
m, y 
5. En el caso de la distancia entre la tangente de los Recipientes de almacenamiento de una 
Estación de Servicio a una  Unidad Habitacional Multifamiliar, esta distancia debe de ser  de 
30.00 m como mínimo.  
b. Urbanización  
1. El área donde se pretende construir la Estación de Servicio, debe contar con las pendientes  y 
drenaje adecuados para desalojo de aguas pluviales, y  
2. Las zonas de circulación y estacionamiento deben tener como mínimo una terminación 
superficial consolidada o compactada y amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de 
vehículos y personas.  
c. Delimitación de la Estación de Servicio  
1. El per ímetro de la Estación de Servicio que colinde con construcciones debe estar delimitada por 
bardas o muros ciegos de material incombustible con una altura mínima de 3.00 m sobre el Nivel 
de Piso Terminado (NPT), y  
2. Cuando la Estación de Servicio colinde c on alguna instalación de almacenamiento, distribución o 
expendio de Petrolíferos o Hidrocarburos, debe quedar separada de éstas por medio de malla 
ciclón o barda de block o ladrillo, con altura no menor a 3.00 m sobre el NPT.  
d. Accesos  
1. Los accesos a un a Estación de Servicio pueden ser libres o a través de puertas metálicas que 
pueden ser de lámina o malla ciclón, con un claro mínimo de 5.00 m;  
2. Los accesos para personas pueden ser parte integral de la puerta para vehículos o 
independientes, y  
3. Cuand o una Estación de Servicio esté delimitada en su totalidad por una barda, ésta debe contar 
con al menos dos accesos para vehículos y personas. Uno de ellos puede servir como salida de 
emergencia.  
e. Edificaciones  
 Deben ser de material incombustible en el exterior.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
f. Estacionamientos  
1. Es opcional contar con cajones de estacionamiento dentro de la Estación de Servicio, los cuales 
no deben obstruir el acceso al interruptor general eléctrico, al equipo contra incendio o a las 
entradas y salidas de ésta, y  
2. Las áreas de estacionamiento al público deben quedar fuera de los límites de la Clasificación de 
áreas.  
g. Área de almacenamiento  
1. El piso debe tener terminación de concreto, adoquín o material similar, y contar con un desnivel 
mínimo de 1%. No se perm ite el piso de asfalto;  
2. El Área de almacenamiento debe estar protegida perimetralmente, con malla ciclón o de material 
incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de 
personas ajenas a la Operación y Mantenimien to, y 
3. Deben contar con dos puertas de acceso al área, las cuales deben ser de malla ciclón o metálica 
con ventilación.  
h. Bases de sustentación para los Recipientes de almacenamiento  
1. Requisitos generales  
a. Las bases de sustentación deben diseñarse d e conformidad con un estudio de mecánica de 
suelos o considerar un valor de 5 ton/m² para resistencia de suelo;  
b. Los Recipientes de almacenamiento, deben colocarse en las bases de sustentación, y 
deben ser construidas con materiales incombustibles;  
c. Las bases de sustentación deben permitir los movimientos de dilatación -contracción del 
recipiente;  
d. Cuando se utilice unión atornillada para unir la base y el recipiente, ésta debe pasar por 
orificios ovales o circulares holgados;  
e. No se permite soldar l a pata del recipiente a la base de sustentación;  
f. Las bases de sustentación construidas con materiales no metálicos, para recipientes 
diseñados para apoyarse en patas, deben cumplir con lo siguiente:  
1. Ser como mínimo 0.04 m, más anchas que las patas, y  
2. Cualquier parte de la pata debe quedar a no menos de 0.01 m, de la orilla de la base.  
g. Las bases de sustentación metálicas de los recipientes diseñados para apoyarse en patas  
pueden ser menos anchas que éstas. En todos los casos, dos de las patas deb en quedar 
unidas en las bases mediante unión atornillada de cuando menos 12.70 mm, y las que las 
enfrenta libres. Las patas fijas deben quedar en el mismo extremo de una de las cabezas, y  
h. Para el cálculo de las bases de sustentación, como mínimo debe co nsiderarse que el 
recipiente se encuentra completamente  lleno con un fluido cuya densidad sea de 1.00 kg/l.  
2. Bases de sustentación para los Recipientes de almacenamiento horizontales  
a. Los recipientes diseñados para apoyarse en bases de sustentación tip o “cuna” deben 
quedar colocados en ellas sobre sus placas de apoyo; para este tipo de sustentación no se 
permite el uso de recipientes sin placas de apoyo, y  
b. Entre la placa de apoyo y la base de sustentación tipo “cuna”, debe colocarse material 
impermea bilizante para reducir los efectos corrosivos de la humedad.  
3. Soportes  de los recipientes verticales  
Los soportes de los recipientes verticales sólo se permiten para recipientes con capacidad de 
hasta 10 000 L de agua y deben:  
a. Ser diseñados de fábrica  para este tipo de colocación mediante Faldón o estructura;  
b. Anclarse a una base de concreto armado;  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
c. Usarse los refuerzos, pernos de anclaje, placas de sujeción, indicados en las memorias 
técnico -descriptivas, y  
d. Estar soldada al recipiente.  
i. Restricción del Área de expendio  
 Debe tener delimitaciones que impidan el acceso al personal no autorizado o ajeno al Área de 
expendio.  
j. Protección contra impacto vehicular  
 Cuando exista flujo vehicular colindante con el Área de almacenamiento, vaciado de Recipiente 
Portátil con fuga, Área de expendio de la Estación de Servicio y de la Toma de recepción, en su 
caso, se debe contar con medios de protección contra impacto vehicular.  
k. Medios de protección  
 Se puede utilizar cualquiera de los medios de protec ción siguientes:  
1. Postes  
Espaciados no más de 1.00 m entre caras interiores, enterrados no menos de 0.90 m bajo el 
NPT, con altura no menor de 0.60 m sobre el NPT. Deben ser de cualquiera de los siguientes 
materiales:  
a. Postes de concreto armado de 0.20  m x 0.20 m, como mínimo; o  
b. Postes metálicos de tubería de acero al carbono cédula 40 de 102.00 mm de diámetro 
nominal rellenos con concreto; o  
c. Postes metálicos de tubería de acero al carbono cédula 80 de 102.00 mm de diámetro 
nominal, o  
d. Tramos de  viga en “I” de 0.15 m de ancho y espesor mínimo de 6.00 mm.  
2. Barandales  
Viga “I” o canal de cuando menos 0.15 m y espesor no menor de 6.00 mm, enterrados no menos 
de 0.90 m bajo el NPT, soportados por postes espaciados no menos de 1.85 m entre caras 
interiores. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m del NPT.  
3. Muretes de concreto armado  
Deben tener como mínimo 0.20 m de espesor, altura 0.60 m sobre NPT y 1.00 m de largo, 
espaciados no menos de 1.85 m entre caras interiore s. 
En caso de ser murete corrido, éste debe tener en la parte inferior drenajes que eviten la 
acumulación de líquidos.  
Se pueden colocar de manera provisional, cuando sea requerido, elementos del tipo conocido 
como barrera tipo Turpike New Jersey o similar  de no menos de 0.75 m de altura y con ancho de 
la base no menor que su altura.  
4. Protecciones en “U” (Grapas)  
Tubo de acero al carbono de 102.00 mm de diámetro, cédula 40 sin costura, enterrados no 
menos de 0.90 m bajo el NPT. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 
0.60 m sobre NPT y espaciados a no menos de 1.00 m entre caras.  
l. Ubicación de los medios de protección  
 Los medios de protección deben colocarse en los costados que colindan con la zona de circulación 
de vehículos.  
m. Pintura de señalamiento  
 Los medios de protección contra tránsito vehicular se deben pintar con franjas diagonales alternadas 
de amarillo y negro de 10.00 cm de ancho, inclinadas a 45 grados, descendiendo hacia la izquierda.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
n. Trincheras para tuberías  
1. Cuando el Diseño de la Estación de Servicio incluya trincheras, las cubiertas deben ser 
removibles y estar formadas con cualquiera de las siguientes alternativas o una combinación de 
ellas:  
a. Rejas metálicas, y  
b. Losas individuales de concreto armado, c on perforaciones para ventilación y longitud no 
mayor  a 1.00 m.  
2. Las cubiertas de las trincheras deben diseñarse para soportar cargas vivas, estáticas o 
transitorias de cualquier vehículo que transite en la Estación de Servicio.  
o. Distancias mínimas de separación  
1. De la cara exterior del medio de protección a:  
Tabla 1 . Distancias mínimas de separación de la cara exterior del medio de protección a:  
Elemento  m 
Paño del Recipiente de almacenamiento  1.50 
Bases de sustentación  1.30 
Bombas o compresore s  0.50 
Marco de soporte de toma de recepción y toma de llenadera  0.50 
Tuberías  0.50 
Instrumento de medición  0.50 
Parte inferior de las estructuras metálicas que soportan los recipientes  1.50 
 
2. De la tangente de los Recipientes de almacenamiento  a elementos internos:  
Tabla 2 . Distancias (m) mínimas de separación de la tangente de  Recipientes de almacenamiento 
a elementos internos a:  
Elemento  Capacidad individual del recipiente en litros de 
agua  
De la tangente del Recipiente de 
almacenamiento a:   Hasta  
7 600 L  Mayor que 7 600 
hasta 25 000 L  
Otro Recipiente de almacenamiento de Gas 
Licuado de Petróleo  1.00 1.50 
Límite del predio  3.00 15.00  
Oficinas, bodegas, talleres u otros recintos  3.00 15.00  
Planta generadora de energía eléctrica  7.60 15.00 
Área de vaciado de Recipientes Portátiles con 
fuga 7.60 15.00  
Área de revisión de Recipientes Portátiles  3.00 7.60 
Bocatoma de Expendio de Recipientes 
Portátiles  6.00 7.60 
 
 En el Diseño s ólo se permite ubicar formando una sola fila de Recipientes de almacenamiento en 
paralelo.  
3. De Bocatoma de Expendio a:  
Tabla 3 . Distancias mínimas de separación de la Bocatoma de Expendio a:  
Elemento  m 
Oficinas, bodegas, talleres u otros recintos  7.50 
Límite del predio  3.10 
Almacenamiento de productos combus tibles diferentes a Gas Licuado de 
Petróleo  7.50 
Área de revisión de Recipientes Portátiles  3.00 
Área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga  1.50 
 Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
4. De Bocatoma de recepción a:  
Tabla 4 . Distancias (m) mínimas de separación de la Bocatoma de rece pción a:  
Elemento  Capacidad individual del recipiente en litros de 
agua  
De la de Bocatoma de recepción a:  Hasta  
7 600 L  Mayor que 7 600 
hasta 25 000 L  
Límite del predio  3.6 7.60 
 
p. Escaleras y pasarelas  
 Para efectuar la lectura de los instrumentos d e indicación local en los Recipientes de 
almacenamiento, debe existir al menos una escalera fija, individual o colectiva, terminada en 
pasarela para uno o varios Recipientes de almacenamiento.  
 Para el acceso a la parte superior de los Recipientes de almac enamiento, se debe contar con al 
menos una escalera fija y permanente, terminada en pasarela. Sí se tienen dos o más Recipientes de 
almacenamiento instalados en batería, la pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito 
entre ellos. Las escaler as y pasarelas deben estar construidas de material incombustible.  
q. Área de expendio  
El área de expendio debe estar formada, al menos por los elementos siguientes:  
1. Una plataforma de concreto con espesor mínimo de 10.00 cm;  
2. Instrumentos de medición;  
3. Una Báscula para la operación, y  
4. Una Báscula de seguridad.  
 De contar con techo, éste debe ser de material incombustible que cubra toda el Área de expendio, 
con altura no menor de 2.70 m sobre el NPT de la plataforma.  
El Regulado podrá reducir las di stancias mínimas de separación a elementos internos, desarrollando un 
Análisis de Capas de Protección, apoyado en el resultado del Análisis de Consecuencias y estableciendo las 
medidas de control, contención y mitigación de los riesgos. Los resultados del Análisis de Capas de 
Protección deben ser integradas en el Diseño de la Estación de Servicio.  
5.3.2.  Memoria Técnico -Descriptiva del proyecto civil  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la 
especia lidad civil, cálculos y referenciar las normas, estándares y/o códigos consultados.  
La memoria técnico descriptiva debe contener como mínimo la información de:  
a. Dimensiones y orientación del predio de la Estación de Servicio;  
b. Características de todas las construcciones indicando los materiales;  
c. Descripción y cálculo estructural de las bases de sustentación de los Recipientes de 
almacenamiento;  
d. Descripción constructiva de las áreas de Expendio al Público:  
1. Recepción y entrega de Recipientes Port átiles;  
2. Revisión de Recipientes Portátiles, y  
3. Llenado parcial o total de Recipientes Portátiles.  
e. Descripción constructiva del área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga;  
f. Descripción de los materiales de las áreas de circulación interior ; 
g. Distancias entre los diferentes elementos internos de la Estación de Servicio;  
h. Descripción de las medidas de seguridad proyectadas para evitar los efectos de inundaciones y 
deslaves en caso de que sea necesario contemplarlo, y  
i. Descripción y ubic ación de los medios de protección.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
5.3.3.  Planos del proyecto civil  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.  
Los planos deben indicar como mínimo:  
a. Dimensiones del predio y el área que ésta ocupa dentro del mismo;  
b. Las construcc iones y elementos constructivos del proyecto;  
c. Las áreas de circulación vehicular;  
d. Vista en planta del arreglo general de los elementos de la Estación de Servicio;  
e. Detalle del corte transversal y longitudinal de las bases de sustentación;  
f. Detall e de las cimentaciones de las bases de sustentación de los Recipientes de almacenamiento;  
g. Croquis de localización señalando la dirección de los vientos dominantes;  
h. Planta, vista longitudinal y transversal de las áreas de almacenamiento, Trasvase y Ex pendio;  
i. Planimétrico, indicando las construcciones colindantes;  
j. Norte geográfico y de construcción;  
k. Lista de equipos y características;  
l. Nivel de piso terminado;  
m. Vías de acceso, y  
n. Croquis de localización general.  
5.4. Proyecto mecánico  
5.4.1. Especificaciones del proyecto mecánico  
a. Protección contra la corrosión  
1. Los recipientes, tuberías, conexiones, equipos y estructuras usadas para el almacenamiento y 
Trasvase del Gas Licuado de Petróleo, deben protegerse contra la corrosión del medi o ambiente 
donde se encuentren, mediante un recubrimiento anticorrosivo colocado sobre un primario 
compatible. El recubrimiento puede ser la pintura de identificación, y  
2. Recubrimiento  
 Pintura y letreros de los Recipientes de almacenamiento.  
 Los Recipi entes de almacenamiento deben ser de color aluminio o blanco y deben rotularse 
identificando el producto contenido, la capacidad del recipiente en litros de agua, el número 
económico o identificación asignado por el Regulado, con caracteres color negro no menores a 
15.00 cm.  
b. Recipientes de almacenamiento  
1. Los Recipientes de almacenamiento y los Recipientes receptores deben estar diseñados y 
construidos conforme a la NOM -009-SESH -2011 o la que la modifique o la sustituya.  
 Para el caso de Recipientes de  almacenamiento y Recipientes receptores fabricados previo a la 
entrada en vigor de la NOM -009-SESH -2011, éstos deben contar con un dictamen vigente de 
cumplimiento con la NOM -013-SEDG -2002 o la que la modifique o la sustituya, emitido por una 
Unidad de Ve rificación en términos de la LFMN;  
2. No se permite el uso de recipientes de Auto -tanques o Semirremolques como Recipientes de 
almacenamiento para la Estación de Servicio, así como los instalados sobre rueda inflada o 
metálica;  
3. Cuando los Recipientes de  almacenamiento queden conectados de tal forma que el Gas Licuado 
de Petróleo pueda pasar de uno a otro, deben cumplirse los requisitos siguientes:  
a. Sus puntos más altos o sus puntos de máximo llenado permisible deben quedar nivelados 
con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor 
de ellos;  
b. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con horizontales;  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
c. No se deben interconectar con los Recipientes de almacenamiento de otra Estación de  
Servicio, y  
d. Incluir sistema de aislamiento en la línea de interconexión, que cancele el flujo entre ambos 
recipientes.  
4. La distancia mínima del fondo de un recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad de 
hasta 5 000 L al NPT de la zona donde se encuentre ubicado el recipiente debe ser de 0.70 m;  
5. La distancia mínima del fondo de un recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad mayor a 
5 000 L de agua, al NPT de la zona donde se encuentre ubicado el recipiente debe ser  de 1.50 
m; 
6. Los Recipientes de almacenamiento con capacidad de hasta 5 000 L deben contar con al menos 
las boquillas para los Accesorios siguientes:  
a. Válvula de alivio de presión;  
b. Válvula de máximo llenado, individual o integrada a la válvula de servicio;  
c. Válvul a de llenado, y  
d. Indicador de nivel.  
7. Los Recipientes de almacenamiento con capacidad mayor de 5 000 L deben contar con lo 
indicado en el numeral 5.4.1.b.6 además de indicador de presión e indicador de temperatura, y 
con placa de asiento para recipient es horizontales o silleta metálica, y  
8. Las salidas en fase líquida de Gas L.P de los Recipientes de almacenamiento deben estar 
ubicadas en su parte inferior.  
c. Válvulas  
1. Boquillas  
a. Con excepción de las destinadas a las válvulas de alivio de presión,  válvulas de máximo 
llenado, indicador de nivel y aquellas con diámetro interior mayor a 6.40 mm, las boquillas 
en los recipientes deben equiparse con válvulas automáticas de exceso de flujo o de no 
retroceso. En caso de contar con tubería de recepción y e l recipiente de fábrica tenga 
instalada una Válvula de llenado, ésta se debe de conservar;  
b. Donde conecte la tubería de recepción o el acoplador de llenado directo, deben equiparse 
con válvulas automáticas de no retroceso o válvulas de llenado tipo doble  no retroceso;  
c. Los elementos para excesos de flujo pueden ser independientes o estar integrados en 
válvulas internas. El actuador de las válvulas internas puede ser mecánico, hidráulico, 
neumático o eléctrico, con accionamiento local o remoto, y  
d. Si el recipiente tiene boquilla para drenaje, éste debe quedar obturado con tapón macho 
sólido o con Válvula de exceso de flujo seguida por válvula de cierre de acción manual y 
tapón macho sólido.  
2. Válvulas de acción manual  
 Las Válvulas de no retroceso y la s Válvulas de exceso de flujo ubicada en las boquillas de los 
Recipientes de almacenamiento deben instalarse seguidas por una válvula de cierre de acción 
manual.  
3. Válvulas de exceso de flujo  
 Deben ser seleccionadas para la Presión de diseño del Recipien te de almacenamiento o de  2.4 
MPa (24.47 kgf/cm², 348.09 lbf/in2), el que resulte mayor.  
4. Válvula de máximo llenado  
 Todos los recipientes deben de contar con válvulas de máximo llenado.  
5. Válvula s de alivio de presión  
 La especificación y dimensionami ento de las válvulas de alivio de presión debe incluir, la causa 
de alivio de presión, la masa del fluido que alivia o descarga y el área de descarga requerida, de 
acuerdo con la NOM -009-SESH -2011 o la que la modifique o la sustituya.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
6. Tubos de desfogue  
 Si el Recipiente de almacenamiento es de una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de 
alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con 
una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula de alivio o 2.20 m d el nivel de operación.  
 Si el Recipiente de almacenamiento cuenta con pasarela debe cumplir lo siguiente:  
a. Los tubos de desfogue deben ser metálicos y de características acordes a las condiciones 
del fluido de descarga;  
b. Los tubos deben colocarse rosca dos a la válvula o mediante adaptador;  
c. Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro interno, el 
diámetro exterior del tubo de desfogue debe ser igual al interior de la descarga de la válvula 
o del adaptador sobre el cual se rosque;  
d. Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro externo, el 
diámetro interior del tubo de desfogue debe ser igual al externo de la válvula o del 
adaptador sobre el cual se rosque;  
e. Los tubos de desfogue deben co ntar con capuchones plásticos o metálicos, y  
f. El tubo de desfogue de la válvula de purga de la trampa de líquidos del compresor, debe 
estar a una altura mínima de 2.50 m sobre NPT orientada de manera tal que no afecte al 
operador, ni estar dirigido hacia  un Recipiente de almacenamiento. De contarse con 
cobertizo, la descarga debe ser al exterior.  
d. Escaleras y pasarelas  
1. Donde sea requerido, se debe contar con escaleras y pasarelas fijas de material incombustible;  
2. Entre la escalera y/o pasarela y la s válvulas de alivio de presión o sus tubos de desfogue, debe 
existir un claro perimetral mínimo de 0.10 m, medidos en el plano horizontal;  
3. Si se tienen dos o más Recipientes de almacenamiento instalados en batería, la pasarela puede 
extenderse de forma  que permita el tránsito entre ellos, y  
4. En recipientes verticales se debe contar con el número suficiente de escaleras que permitan el 
acceso a todos los elementos.  
e. Bombas y compresores  
1. El Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en operaciones de Expe ndio debe hacerse mediante 
bombas y/o compresores;  
2. El Trasvase de Gas Licuado de Petróleo al Recipiente de almacenamiento no se debe realizar 
por gravedad;  
3. Las bombas y/o compresores deben instalarse sobre bases fijas;  
4. Para la Operación de Trasvas e de Gas Licuado de Petróleo del Auto -tanque al Recipiente de 
almacenamiento se deben utilizar bombas;  
5. Las bombas deben contar en la tubería de succión con Conector flexible;  
6. Se debe colocar un filtro en la tubería de succión de la bomba, y  
7. Se deb e contar con una válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba; 
esta tubería debe retornar el producto hacia el Recipiente de almacenamiento.  
f. Sistema de medición  
 La Estación de Servicio debe contar con un sistema de medición de Ga s Licuado de Petróleo, 
mediante masa.  
g. Básculas  
 Se debe contar con una báscula para la Operación, la cual si es electrónica debe ser específica para 
áreas clasificadas.  
 Se debe contar con una báscula de seguridad para verificar que se cumpla la condici ón operativa  del 
PTR.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
h. Sistema de vaciado de Gas Licuado de Petróleo  
 Debe existir un sistema que permita la extracción de Gas Licuado de Petróleo de los Recipientes 
Portátiles en caso de que presenten fuga, que cumpla la distancia establecida en la Tabl a 2. 
i. Tuberías y Accesorios  
1. De las tuberías  
a. El diseño de las tuberías:  
1. Debe estar basado en la NMX -B-177-1990 o la que la modifique o la sustituya;  
2. La selección y dimensionamiento de tuberías deben estar indicadas en los planos;  
3. La Presión  de diseño debe ser de 1.1 veces la Presión de operación máxima o 
incrementar a la Presión de operación máxima la cantidad de 0.1723 MPa  (1.7577 
kg/cm², 25 lb/in2); se debe seleccionar como Presión de diseño la que resulte mayor;  
4. Las tuberías deben ins talarse sobre NPT o en trinchera, y  
5. No se permite la instalación de tuberías subterráneas.  
b. Tubería sobre nivel de piso terminado  
Debe instalarse sobre soportes que eviten su flexión por peso propio. Debe existir un claro 
mínimo de 0.10 m en cualquier  dirección, excepto a otra tubería, donde debe ser de 0.05 m 
entre paños.  
c. Tuberías en trincheras  
Todas las tuberías que vayan dentro de las trincheras independientemente del fluido que 
conduzcan (se incluye el flujo de energía eléctrica), deben cumplir con las siguientes 
separaciones, como mínimo:  
1. Entre sus paños 0.05 m;  
2. Entre los extremos y la cara interior de la trinchera 0.10 m, y  
3. Entre su parte inferior y el fondo de la trinchera 0.10 m.  
d. Soportes de las tuberías  
Las tuberías deben instala rse sobre soportes espaciados para evitar su flexión por peso 
propio y sujeto a ellos de modo de prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento 
entre éstos debe ser como máximo de 3.00 m.  
2. Del Múltiple de llenado de Recipientes Portátiles  
 La tuber ía que forma el múltiple debe:  
a. Estar soportada firmemente al muelle de llenado, a una altura mínima de 1.5 m de éste, y  
b. Construirse con tubería de 51 mm de diámetro de acero con cédula de acuerdo a la Presión 
de diseño, sin costura y conexiones solda bles.  
 El Múltiple de llenado de Recipientes Portátiles debe contar con manómetro y con una válvula de 
operación manual a la entrada.  
3. De las llenaderas  
a. Cada llenadera debe contar con una válvula de globo de cierre manual que permita efectuar 
el cambi o de la manguera y estar provista con una válvula de cierre rápido;  
b. La conexión de llenado al Recipiente Portátil tiene que asegurar el cierre hermético durante 
el llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de Petróleo residual al 
efectuar la desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de llenado de 
desconexión seca o equivalente, el volumen máximo de emisión contaminante en la 
desconexión debe ser 0.5 cm3; 
c. Cuando la punta de conexión sea de material ferroso, ésta n o debe llegar al piso;  
d. La llenadera debe contar con un dispositivo automático de llenado que accione una válvula 
de cierre al llegar al peso predeterminado;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
e. Las tuberías usadas en el Sistema de Trasvase deben ser de acero al carbono, sin costura;  
f. No se permite el uso de tubería o Accesorios de fierro fundido;  
g. El sellador utilizado en las uniones roscadas debe ser a base de materiales resistentes a la 
acción del Gas Licuado de Petróleo;  
h. Las tuberías soldadas deben ser como mínimo cédula 40 de acero al carbono sin costura, y 
cuando en éstas se usen bridas deben ser clase acorde a la Presión de diseño, y  
i. Las tuberías roscadas deben ser de acero al carbono sin costura, cédula 80 y las 
conexiones deben ser clase acorde a la Presión de diseño.  
4. Filtros  
a. Los filtros deben ser instalados en la tubería de succión de la bomba, y  
b. Si sus extremos son bridados deben ser clase acorde a la Presión de diseño.  
5. Manómetros  
a. Deben instalarse precedidos de una válvula de aguja;  
b. Pueden ser secos o amortiguados por líquido, y  
c. Los manómetros utilizados en el sistema de tuberías deben soportar 1.3 veces la máxima 
Presión de operación y se recomienda que ésta no exceda el 65% del rango del manómetro.  
6. Termómetros  
 La medida nominal de su carátula n o debe ser menor de 50.80 mm de diámetro y registrar 
temperaturas en un rango entre 253.15 K ( -20 °C) y 333.15 K (60 °C).  
7. Indicadores de flujo  
 De contar con indicador de flujo, éste puede ser de dirección de flujo o del tipo de cristal que 
permita la o bservación del gas a su paso, o combinados con no retroceso.  
8. Válvulas de alivio hidrostático:  
a. En los tramos de tubería, tubería y manguera, en que pueda quedar atrapado gas líquido 
entre dos válvulas de cierre, se debe instalar entre ellas una Válvul a de alivio hidrostático;  
b. Debe evitarse que la descarga de estas válvulas incida sobre el recipiente, y  
c. La presión nominal de apertura de las Válvulas de alivio hidrostático debe ser como máximo 
la Presión de diseño de la tubería.  
9. Válvulas de no r etroceso y exceso de flujo  
 Las Válvulas de no retroceso y las de exceso de flujo, cuando sean elementos independientes, 
deben instalarse precedidas en el sentido del flujo por una válvula de cierre de acción manual.  
10. Válvulas de operación manual, de co rte o seccionamiento  
 Deben ser de tipo globo o de esfera, deben ser especificadas acorde a la Presión de diseño o 
clase de bridas de las tuberías, atendiendo lo establecido en códigos, normas, mejores prácticas 
o estándares aplicables.  
11. Conectores flex ibles 
 Deben ser metálicos para una Presión de diseño de la tubería, cuando sus extremos sean 
bridados las bridas deben ser clase 300 como mínimo, con una longitud no mayor a 1.00 m.  
12. Mangueras y sus conexiones  
 Las mangueras deben ser para una Presión de diseño de 2.61 MPa (26.61 kgf/cm², 378.55 
lbf/in2) y deben ser resistentes al Gas Licuado de Petróleo.  
j. Tomas de recepción y de llenado  
 Si la válvula a través de la cual se llena el Recipiente de almacenamiento, está colocada en la parte 
inferior del  mismo o la medida nominal de esta válvula es mayor a 32.00 mm, debe contarse con 
Toma de recepción, así como en aquellos recipientes en que el domo se encuentre a más de 7.00 m 
sobre NPT.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
k. Soporte de Toma de recepción  
1. El soporte de la toma debe estar  fijo y anclado al piso;  
2. El soporte debe resistir el esfuerzo causado por el movimiento de un vehículo conectado a una 
manguera, y  
3. Se debe contar con un Separador mecánico  
l. Requisitos particulares para los sistemas de Trasvase de las Estaciones Tip o 2: 
1. El Punto de interconexión debe estar situado a una distancia no mayor a 1.00 m del límite del 
predio de la Estación de Servicio;  
2. El Punto de interconexión debe contar con una Válvula de paro de emergencia tanto en las 
tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase vapor, precedida por una válvula de 
corte, y  
3. El dispositivo de arranque y paro de la bomba que alimente a la estación de Gas Licuado de 
Petróleo, debe estar colocado en la Estación de Servicio.  
m. Código de colores de tub erías  
 La codificación de colores de seguridad para tuberías en Estaciones de Servicio debe estar 
identificada en su totalidad con los siguientes colores:  
Tabla 5 . Código de colores de tuberías  
Ubicación  Color  
Agua contra incendio  Rojo 
Aire o gas inert e  Azul 
Gas en fase vapor  Amarillo  
Gas en fase líquida  Blanco  
Gas en fase líquida en retorno  Blanco  
Tubos de desfogue  Blanco  
Tubería eléctrica  Negra  
 
n. Sistema de paro de emergencia:  
1. Se debe contar con un sistema de paro de emergencia que de be estar localizado en la Estación 
de Servicio, el cual al accionarse interrumpa la alimentación eléctrica a todos los motores de los 
equipos para el Trasvase de Gas Licuado de Petróleo y cerrar las válvulas de paro de 
emergencia de las tuberías de Gas Lic uado de Petróleo de fase líquida y fase vapor;  
2. Debe instalarse como mínimo 2 botoneras para activar el sistema de paro de emergencia, una 
en el Área de expendio y otra que permita la activación remota en caso de emergencias, y  
3. Los elementos del siste ma de paro por emergencia deben ser especificados para quedar en 
posición segura, en caso de falla.  
5.4.2.  Memorias técnico -descriptivas del proyecto mecánico  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para  la 
especialidad mecánica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos empleados.  
La memoria técnico descriptiva debe contener como mínimo la información de:  
a. Los Recipientes de almacenamiento, incluyendo los elementos de medición, control y seguridad;  
b. Especificaciones de las tuberías, válvulas, conexiones, instrumentación, bombas, compresores, 
básculas, básculas de seguridad, equipos de llenado de recipientes, Sistema de vaciado de 
Recipientes Portátiles con daño físico y/o fuga, medidores  de Trasvase y de Expendio, y  
c. Cálculo del Sistema de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
5.4.3.  Planos del proyecto mecánico  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.  
El plano con detalles o planos que se deben presentar como mín imo son:  
a. Plano general mecánico, debe llevar la nomenclatura de los equipos en lugar visible, indicando las 
características de los mismos;  
b. Uno o varios planos de localización general del equipo con su ubicación, donde se identifiquen las 
distancias m ínimas entre elementos internos y externos de acuerdo con lo establecido en las tablas 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Los planos deben incluir lo siguiente:  
1. Norte geográfico y/o de construcción;  
2. Dirección de los vientos reinantes y dominantes (opcional);  
3. Lista de equipos y características;  
4. Nivel de piso terminado;  
5. Vías de acceso, y  
6. Croquis de localización general en el lado superior derecho, indicando las distancias mínimas 
entre elementos externos a la Estación de Servicio y la tangente de sus  Recipientes de 
almacenamiento.  
c. Tuberías en planta y elevación;  
d. Soportes de tuberías, y  
e. Isométrico a línea sencilla o doble, sin escala, de la Estación de Servicio, indicando diámetros, tipos 
de tuberías, Accesorios y equipos. Los tramos de tuberí a deben estar acotados.  
5.5. Proyecto eléctrico  
5.5.1.  Especificaciones del proyecto eléctrico  
Debe cumplir con lo siguiente:  
a. En el Diseño del sistema eléctrico y electrónico de la Estación de Servicio, el Regulado debe 
considerar la Clasificación de Ár eas peligrosas del grupo D, Clase I, divisiones 1 o 2, según aplique;  
b. Los equipos y materiales eléctricos deben ser adecuados para la Clasificación del área en que se 
van a instalar. Las cajas de conexiones para tuberías conduit para fuerza y alumbrado en áreas 
clasificadas como Clase I División 1;  
c. Los sellos a prueba de explosión en las tuberías conduit deben estar llenos con compuesto sellante;  
d. En la Toma de recepción debe contarse con conexión a tierra mediante cables flexibles y pinzas tipo 
caimán para conectar el Auto -tanque que descargue Gas Licuado de Petróleo al Recipiente de 
almacenamiento;  
e. Debe existir alumbrado en los accesos, las salidas de emergencia, el estacionamiento, el Área de 
almacenamiento, área de vaciado de Recipientes Portá tiles con fuga, Área de expendio, cuando 
aplique en la Toma de recepción y en el área de las bombas de agua contra incendio;  
f. El sistema eléctrico debe contar con un circuito independiente que alimente los motores de las 
bombas contra incendio, alumbrado  de emergencia y alarmas;  
g. Si algún elemento considerado como División 2 se ubica dentro de un área de División 1, los equipos 
utilizados deben estar aceptados por esta última, y  
h. Los Recipientes de almacenamiento, bombas, compresores, básculas, báscul as de seguridad y 
Múltiple de llenado para Recipientes Portátiles deben estar conectados a tierra.  
5.5.2.  Memoria técnico descriptiva del proyecto eléctrico  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para l a 
especialidad eléctrica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos empleados.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
5.5.3.  Planos del proyecto eléctrico  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.  
El plano con detalles o planos que se deben presentar como mí nimo son:  
a. Clasificación de áreas ; 
b. Diagrama unifilar;  
c. Sistema general de alumbrado;  
d. Cuadro de carga, fuerza y alumbrado de la Estación de Servicio;  
e. Cuadro de materiales;  
f. Distribución de ductos y alimentadores, y  
g. Sistema de tierras de la  Estación de Servicio.  
5.6. Proyecto contra incendio  
5.6.1.  Especificaciones del proyecto contra incendio  
Las áreas de riesgo deben estar protegidas mediante sistemas de seguridad cuya finalidad es detectar, 
alarmar, controlar y mitigar las consecuencias d e fugas, derrames, incendios o explosiones del Gas Licuado 
de Petróleo.  
El Sistema contra incendio, de acuerdo a su capacidad de almacenamiento, puede estar compuesto por 
elementos tales como: detectores de mezclas explosivas, detectores de fuego, alarmas audibles y visibles, 
almacenamiento de agua y sus redes de distribución incluyendo bombas automáticas, monitores, aspersores, 
hidrantes y extintores. El Diseño de los elementos que formen parte del Sistema contra incendio, se debe 
basar como mínimo en lo a plicable de códigos, normas, mejores prácticas o estándares de diseño, indicando 
en el libro de proyecto los numerales aplicados.  
La protección de la Estación de Servicio, debe ser de acuerdo con la capacidad total de almacenamiento 
en los recipientes:  
a. Capacidad total de almacenamiento de hasta 15 600 L de volumen de agua  
1. La protección debe ser por medio de extintores portátiles y deben estar especificada y cumplir 
con la función de sofocar fuego de las Clases ABC;  
2. El Regulado puede incluir extinto res tipo carretilla;  
3. En el área donde se localiza el tablero eléctrico se debe especificar y cumplir la función de 
sofocar fuego de las Clases BC;  
4. Los extintores deben cumplir con el numeral 5.6.1.b.6, y  
5. El sistema de alarmas, debe contar con alar mas visibles y audibles, activado manualmente para 
alertar al personal en caso de emergencia. Las alarmas visibles deben ser del tipo 
estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad. Las alarmas sonoras pueden 
ser cornetas, sirenas o parla ntes.  
b. Capacidad total de almacenamiento mayor a 15 600 L de volumen de agua  
La protección debe ser por medio de sistemas contra incendio fijos (aspersores, hidrantes o 
monitores) y cumplir los requisitos siguientes:  
1. Cisterna o tanque de agua  
El siste ma de agua contra incendio debe:  
a. Ser alimentado desde una cisterna o un tanque de agua y debe ser para uso exclusivo  de 
éste;  
b. Cuando el agua sea aplicada mediante sistema fijo y se cuente con auxilio de cuerpos de 
atención a emergencias, la capacida d mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la 
requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la Operación del sistema de enfriamiento 
durante 30 min, tomando como base el Recipiente de almacenamiento de mayor superficie 
en la Estación de Servicio;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
c. Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión y no se 
cuente con auxilio de cuerpos de atención a emergencias la capacidad de almacenamiento 
de agua debe mantener el gasto de agua por el tiempo necesario para controlar y mit igar el 
peor escenario de riesgo mayor, y  
d. Cuando se tenga un suministro alterno a la red de agua contra incendio proveniente de la 
red municipal o de fuentes móviles, se debe instalar una válvula de retención o check  en la 
tubería de interconexión a la  red contra incendio de la Estación de Servicio.  
2. Equipos de bombeo  
Los equipos de bombeo:  
a. Debe n estar de acuerdo al cálculo hidráulico de la red;  
b. Deben estar compuesto s por una bomba principal y, como mínimo por una de respaldo:  
Es aceptable cualq uiera de las siguientes combinaciones:  
Tabla 6. Tipo de impulsor aceptado para los equipos de bombeo  
Principal  Respaldo  
Motor eléctrico  Motor de combustión interna.  
Motor eléctrico  Motor eléctrico (siempre que se cuente con planta de 
generación de energ ía eléctrica). La planta de 
generación puede abastecer más de un servicio 
siempre que tenga la capacidad de generación para 
alimentar simultáneamente los servicios que 
abastece.  
Motor de combustión interna  Motor de combustión interna.  
 
 Se permite el uso  de los mismos equipos de bombeo para abastecer simultáneamente tanto 
al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En 
este caso, el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por 
cada sistema  y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas 
independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su cálculo 
hidráulico;  
c. Los equipos de bombeo de agua de enfriamiento y sus Accesorios deben ser dedicados y 
listad os por UL (Underwriters Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por organismo 
certificador equivalente. No se permite el uso de bombas accionadas por sistema dual;  
d. La bomba debe tener una placa de identificación;  
e. El motor debe tener una placa de identi ficación colocada en un lugar visible, en donde se 
señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, número de serie, 
revoluciones por minuto, potencia, listada y aprobada por UL o FM o de organismo 
certificador equivalente;  
f. No se debe  utilizar la bomba principal o de respaldo para mantener la presión estática en la 
red contra incendio;  
g. El equipo de bombeo principal y de respaldo debe de operar de manera automática por 
pérdida de presión. Adicionalmente debe tener una botonera local para arranque manual.  
h. El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de 
acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados 
siguiendo los criterios siguientes:  
1. Presión de agua de enf riamiento  
 La red contra incendio debe estar presurizada con un sistema o bomba de 
mantenimiento de presión, accionado por motor eléctrico, para mantener la presión 
estática del sistema y reponer la pérdida de presión por fugas.  
 Las bombas de la red contr a incendio deben mantener la presión y el gasto en todos los 
puntos de descarga, que satisfaga los requerimientos de la tabla de “Gastos y 
presiones mínimas de descarga de agua del sistema contra incendio”.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
2. Gasto de agua de enfriamiento  
 El gasto de agu a de enfriamiento debe ser de acuerdo a la tabla siguiente:  
Tabla 7. Gastos y presiones mínimas de descarga de agua del sistema contra 
incendio  
Elemento  Gasto mínimo  Presión mínima de 
descarga de agua  
Hidrante de 38.00 mm (1.5 pulg)  378.50 L/min (100 gpm ) 4.5 kg/cm2 (448 kPa)  
Hidrante de 63.50 mm (2.5 pulg)  946.25 L/min (250 gpm)  7.0 kg/cm2 (689 kPa)  
Monitor de 38.00 mm (1.5 pulg)  378.50 L/min (100 gpm)  4.5 kg/cm2 (448 kPa)  
Monitor de 63.50 mm (2.5 pulg)  946.25 L/min (250 gpm)  7 kg/cm2 (689 kPa)  
Asper sor 10.20 (L/min)/m2 (0.25 
gpm/ft2) 1.5 kg/cm2  (147 
KPa)  
 
3. Presión de la red contra incendio  
 Se debe instalar un sistema para mantener presurizado, en el punto más lejano de la 
red contra incendio, una presión mínima de 392.2 kPa (4 kg/cm2; 56.89 lbs/ pulg2) con 
base en las mejores prácticas y estándares Nacionales o Internacionales, en materia de 
protección contra incendio.  
4. Hidrantes o monitores  
a. El sistema de hidrantes debe contar con mangueras de longitud máxima de 30.50 
m y diámetro nominal de 38.00 mm o 63.5 mm, con boquilla que permita surtir 
neblina. Este sistema debe cubrir la totalidad de las áreas de: almacenamiento, 
vaciado de Recipientes Portátiles con fuga, expendio y en la Toma de recepción, 
cuando aplique;  
b. Los monitores deben ser e stacionarios, tipo corazón o similar, de una o dos 
cremalleras, de diámetro nominal de 63.50 mm, con mecanismos que permitan 
girar la posición de la boquilla mínimo 120º en el plano vertical, 360º en el plano 
horizontal, y mantenerse estable en la posición  seleccionada sin necesidad de un 
seguro adicional, con boquilla que permita surtir neblina, y  
c. Los hidrantes  o monitores no deben dejar áreas de riesgo sin proteger, en función del área 
de cobertura de los mismos.  
3. Sistema de aspersión  
a. El Diseño de l sistema de aspersión se debe realizar con base al Recipiente de 
almacenamiento de mayor capacidad, tomando en consideración la presión y densidad  de 
aplicación requeridas, ver Tabla 8. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de 
boquillas, di stribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura. El sistema de aspersión 
debe cubrir a cada Recipiente de almacenamiento;  
b. Las boquillas de aspersión deben ser de material de bronce o acero inoxidable, de cono 
lleno, listada y aprobada por UL o F M o de organismo certificador equivalente, y  
c. El sistema de aspersión debe contar con materiales y dispositivos listados para servicio 
contra incendio.  
4. Protección por medio de extintores  
a. Los extintores deben colocarse a una altura no mayor de 1.50 m a la parte más alta del 
extintor y sin que el extintor quede soportado en el NPT, en lugares visibles, de fácil acceso 
y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido no exceda de 10.00 m desde cualquier 
lugar ocupado en la instalación; deben estar  protegidos de la intemperie y se debe señalar 
su ubicación;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
b. Los extintores deben ser como mínimo de 9.00 Kg. cada uno y estar especificados y cumplir 
con la función de sofocar fuego de las Clases ABC o Clases BC en función del fuego y área 
en la que de ben ser instalados y contar con la etiqueta con la fecha del ultimo 
mantenimiento, y  
c. Los extintores para  sofocar incendios Clase C pueden  ser de 4.50 kg, como mínimo.  
En la tabla siguiente se indica la cantidad requerida para las diferentes áreas que co nforman la 
Estación de Servicio:  
Tabla 8. Cantidad requerida de extintores  
Área  Cantidad mínima  
Toma de recepción  1 
Toma de suministro  2 (uno a cada lado)  
Vaciado de Recipientes Portátiles con 
fuga 1 
Revisión de Recipientes Portátiles  1 
Tablero eléc trico 1 
Almacenamiento de Gas L.P.  2 
Oficinas  1 
Cuarto de máquinas  1 
Almacenamiento de residuos  1 
 
5.  Válvulas  
a. El sistema de protección fijo debe contar con válvulas de seccionamiento identificadas y 
localizadas en los puntos apropiados que permi tan seccionar las áreas o aislar el sistema en 
anillos y tramos de tubería, sin dejar de proteger ninguna de las áreas o equipos que lo 
requieran, para fines de mantenimiento o ampliación; así como para conducir 
preferentemente el agua hacia el área o equi pos a proteger; considerando su ubicación en 
lugares de fácil acceso y protegidas contra daños físicos, donde se requiera;  
b. La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión de agua se puede 
efectuar por:  
1. Operación manual local;  
2. Operación manual remota, y  
3. Operación automática.  
c. Debe contarse con una válvula de bloqueo en cada línea de abastecimiento de agua al 
sistema de aspersión en cada uno de los Recipientes de almacenamiento, y  
d. Todas las válvulas instaladas, deben est ar listadas y aprobadas por UL o FM o por 
organismo certificador equivalente, para servicio contra incendio. Componentes que no 
afecten el desempeño del sistema tales como drenaje y señalización no requieren estar 
listados o aprobados por UL o FM o por org anismo certificado equivalente.  
6. Sistema de detección  
 El área de almacenamiento debe contar con un sistema de detección mediante la instalación de 
detectores de mezclas explosivas.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
7. Sistema de alarma  
 El sistema de alarmas, debe contar con alarmas vis ibles y audibles, activado manualmente para 
alertar al personal en caso de emergencia. Las alarmas visibles deben ser del tipo 
estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad. Las alarmas sonoras pueden 
ser cornetas, sirenas o parlantes.  
8. Toma siamesa  
 Cuando se cuente con sistema fijo debe instalarse, en el exterior de la Estación de Servicio y en 
un lugar de fácil acceso y libre de obstáculos, una toma siamesa para suministrar directamente a 
la red contra incendio el agua que proporcion en los bomberos.  
5.6.2.  Memorias técnico -descriptivas del proyecto contra incendio  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la 
especialidad de contra incendio, cálculos y mencionar las normas, estánd ares y/o códigos empleados.  
La memoria técnico descriptiva debe contener como mínimo la información de:  
a. Cálculo de Riesgo Mayor, en donde se determine el escenario que demande la mayor cantidad de 
agua en caso de fuga, incendio y/o explosión;  
b. Cálculo  del gasto de agua para el escenario del Riesgo Mayor, donde se incluya el gasto de agua 
requerido para el enfriamiento de los Recipientes de almacenamiento y el requerido para los apoyos 
adicionales mediante hidrantes o monitores;  
c. Cálculo del Tanque o Cisterna de agua contra incendio, donde se determine la capacidad de 
almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir ininterrumpidamente el incendio 
del riesgo mayor de la Estación de Servicio;  
d. Cálculo de las bombas de agua contra incen dio, donde se determine la capacidad y presión 
requerida para proporcionar el gasto y presión de agua que demanda la protección al riesgo mayor 
de la Estación de Servicio, y  
e. Cálculo del Sistema de Aspersión de Agua.  
5.6.3.  Planos del proyecto contra inc endio  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.  
Los planos deben indicar como mínimo:  
a. Sistema contra incendio, que incluya bombas de agua, red contra incendio, tuberías, 
instrumentación, hidrantes, monitores, toma siamesa, cistern a o tanque de almacenamiento de agua 
y sistema de aspersión, en su caso;  
b. Localización de detectores donde se indique su radio de cobertura, y alarmas audibles y visibles;  
c. Localización de extintores y de hidrantes y monitores con sus radios de cobertu ra; 
d. Rutas de evacuación y señalización de seguridad;  
e. Isométrico a línea sencilla o doble de la instalación contra incendio, sin escala, con acotaciones y 
diámetro de las tuberías, indicando todos sus componentes, y  
f. Vista en planta de la localizaci ón del interruptor de activación del paro de emergencia.  
5.7. Análisis de Riesgos  
a. Los Regulados deben realizar un Análisis de Riesgos de conformidad con lo establecido en la 
regulación que emita la Agencia en materia de Análisis de Riesgos donde contemp le la identificación 
de Peligros, Evaluación y Análisis de Riesgos que permita verificar que en el Diseño se han 
implementado o se implementarán las medidas de prevención, control, mitigación y reducción de los 
Riesgos asociados a las actividades de Expend io y las modificaciones;  
b. Las recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgos deben ser aplicadas en el Diseño de la 
Instalación previo a la obtención del Dictamen de Diseño, y       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
c. Los Regulados deben incluir en el Análisis de Riesgos los escenarios de Riesgo por Fuga, Derrame, 
incendio y/o explosión de conformidad con lo establecido en la regulación que emita la Agencia en 
materia de Análisis de Riesgos y deberán analizar como mínimo los efectos sinérgicos siguientes:  
1. Entre los Recipientes de almacen amiento;  
2. Entre las islas de Expendio;  
3. Entre las islas de Expendio y los Recipientes de almacenamiento;  
4. Entre las operaciones de suministro de combustibles a los Recipientes de almacenamiento;  
5. Entre las operaciones de recepción y el arribo de lo s vehículos que suministren el Gas Licuado 
de Petróleo; así como los relacionados con los radios de giro y los espacios de estacionamiento;  
6. Entre las actividades de Expendio y otras áreas de la Instalación;  
7. Entre las actividades de Expendio y agentes  externos;  
8. Entre las actividades de Expendio y proveedores, clientes, visitas, personal circulando dentro de 
las delimitaciones, de las Instalaciones para Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo;  
9. Entre las actividades de Expendio y las instala ciones aledañas incluyendo aquellas que realicen 
actividades del Sector Hidrocarburos, que pudieran ser afectadas en caso de un Evento no 
deseado, y  
10. Actividades de Expendio a Recipientes Portátiles.  
5.8. Dictamen de Diseño  
El Regulado debe obtener un d ictamen de Diseño de una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en 
términos de la LFMN, en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas  o 
con modificaciones al proceso, cumplen con lo establecido en el presente P royecto de Norma  Oficial 
Mexicana.  
El dictamen de Diseño debe ser conservado por el Regulado durante el ciclo de vida de la Estación de 
Servicio, y podrá ser presentado, en su oportunidad, a las autoridades correspondientes, para acreditar que el 
Diseño d e las instalaciones o equipos son acordes con la normativa aplicable.  
6. Construcción  
6.1. Generalidades  
Todos los materiales utilizados para la Construcción de la Estación de Servicio que estén en contacto con 
el Gas Licuado de Petróleo deben ser resisten tes al mismo.  
La construcción e instalación de equipos, sistemas, dispositivos y accesorios debe ser acorde con las 
especificaciones indicadas en el libro de proyecto/ingeniería aprobada para la etapa de Diseño.  
Se debe contar y aplicar un mecanismo para a segurar que en la construcción e instalación de los equipos, 
sistemas, dispositivos y accesorios se consideren buenas prácticas de ingeniería y de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e intern acional.  
Previo a las actividades de Construcción, el Regulado debe contar con el dictamen de Diseño.  
Con excepción del Recipiente de almacenamiento y Recipiente receptor para vaciado de Recipientes 
portátiles con fuga, no se permite la instalación de equi pos, dispositivos, Accesorios, materiales y cualquier 
otro elemento especificado en el Diseño de la Estación de Servicio, que haya sido utilizado en otras 
instalaciones.  
6.2. Proyecto civil  
6.2.1.  Edificaciones  
Las construcciones en el exterior de la Estac ión de Servicio deben ser de material incombustible.  
Los pisos deben ser de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante de material 
incombustible, para el área de almacenamiento y expendio.  
6.2.2.  Delimitaciones de la Estación de S ervicio  
El área de almacenamiento debe estar delimitada con malla ciclón, con una altura mínima de 1.80 m  
sobre el NPT.  
Cuando alguno de los lados del predio de la Estación de Servicio colinde con construcciones, deben 
erigirse bardas ciegas de mamposterí a con una altura mínima de 3.00 m sobre el NPT.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
6.2.3.  Accesos  
Los accesos deben estar consolidados o compactados, que permitan el tránsito seguro de personas  y 
vehículos.  
6.2.4.  Área de almacenamiento  
El piso debe construirse de concreto nivelado, con un a pendiente mínima entre 1% y 2%, y de resistencia 
suficiente para soportar la carga impuesta por el Recipiente de almacenamiento y maniobras que ahí se 
realicen. Debe contar con 2 accesos independientes, ubicados de manera estratégica, de malla ciclón u o tro 
material incombustible que permita la ventilación.  
6.2.5.  Señales y avisos  
Se deben señalar accesos, salidas, estacionamientos, áreas de carga y descarga de combustibles y zonas 
peatonales de acuerdo a la regulación aplicable y vigente, en lo no previs to se debe observar lo indicado en el 
APÉNDICE NORMATIVO A.  
6.3. Proyecto mecánico  
6.3.1.  Recipientes de almacenamiento  
El Recipiente de almacenamiento debe tener placa de identificación.  
6.3.2.  Prueba integral de hermeticidad  
Previo al inicio de operación  de la Estación de Servicio, se debe efectuar una prueba integral de 
hermeticidad por personal técnico competente del Regulado o un Laboratorio de pruebas acreditado en 
términos de la LFMN, que señale en un informe los resultados de la misma.  
El informe de  resultados de la prueba integral de hermeticidad, debe indicar como mínimo el fluido de 
prueba (gas inerte o dióxido de carbono), la presión inicial y final, la escala de la gráfica cuando se utilice, hora 
y fecha en que se realizó la prueba, equipo, acce sorios, identificación mediante plano o esquema  de la 
tubería.  
La prueba integral de hermeticidad debe ser constada y avalada por la Unidad de Verificación.  
La prueba integral de hermeticidad debe ser realizada también, en los casos siguientes:  
1. Posteri or a un mantenimiento que implique el retiro de válvulas o accesorios de control y seguridad 
del Recipiente de almacenamiento, y  
2. Posterior a un mantenimiento que implique el retiro de válvulas, equipos o accesorios de control y 
seguridad de las tuberías  de Trasvase.  
La prueba integral de hermeticidad debe realizarse por un periodo mínimo de 30 min, a una presión de 
1294.48  kPa (13.2 kg/cm2; 187.75 lbs/pulg2). La detección de fugas debe realizarse mediante manómetro y 
con aplicación de solución jabonosa o  detector de fugas.  
Los instrumentos utilizados para determinar la variación de la Presión deben tener un certificado de 
calibración vigente  
El Regulado debe conservar y tener disponible en sus instalaciones, en formato físico el informe de 
resultados deri vados de la prueba integral de hermeticidad, durante la vigencia del permiso otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía, para cuando dicha información sea requerida por la Agencia.  
6.3.3.  Bombas  
Se debe colocar filtro en la tubería succión de la bomba.  
Las bombas deben contar con Conector flexible en la succión.  
Se debe contar con una válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba; esta tubería 
debe retornar el producto hacia el Recipiente de almacenamiento.  
6.3.4.  Instalación de la s tuberías  
Las tuberías deben instalarse como mínimo a 20 cm sobre el NPT o en trinchera.  
No se permite la instalación de tuberías subterráneas.  
6.4. Proyecto eléctrico  
Debe ser construido e instalado de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.5 del presente  Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
6.5. Proyecto contra Incendio  
Debe ser construido e instalado de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.6 del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
6.6. Pre-arranque  
El Regulado previo a la puesta en operación de equipos e instalaciones nuevas, modificadas o 
rehabilitadas, es decir, antes de la carga de Productos en las tuberías y equipos, debe aplicar la Revisión de 
Seguridad de Pre -Arranque (RSPA), como se describe a continuación.  
6.6.1.  Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA)  
El Regulado debe contar con un mecanismo para realizar la Revisión de Seguridad de Pre -arranque 
(RSPA), para los equipos o Instalaciones sujetos a un inicio o reinicio de operaciones; cuando se presente 
alguno de los siguientes escenari os: equipos o Instalaciones nuevas, reparadas, modificadas, que han estado 
fuera de servicio durante un periodo mayor o igual a 6 meses, o cuando la Agencia lo solicite por motivos de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente . 
El Regulado debe efectuar la RSPA, de acuerdo con los siguientes criterios:  
I. De forma total, cuando la logística del arranque de sus Instalaciones y procesos lo permita.  
II. Por etapas o secuenciada, cuando la logística del arranque de sus Instalacione s y procesos así lo 
requieran.  
Cuando el Regulado realice la RSPA por etapas o secuenciada de los equipos y/o Instalaciones, debe 
obtener un s olo Dictamen que valide la totalidad de las revisiones que fueron necesarias para el inicio o 
reinicio de las oper aciones del equipo y/o instalación sujeta a la RSPA.  
El Regulado para realizar la RSPA debe llevar a cabo como mínimo lo siguiente:  
a. Conformar el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6.6.1.1;  
b. Designar un coordinador;  
c. Proporcionar los recursos técnicos, humanos y los que sean necesarios para llevar a cabo la  RSPA, 
y 
d. Obtener el Dictamen RSPA, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo.  
6.6.1.1  Grupo responsable  
El grupo responsa ble de llevar a cabo la RSPA debe conformarse por el personal que participará en la 
construcción, reparación, modificación o rehabilitación de los equipos o Instalaciones, así como aquellos que 
operarán, darán mantenimiento y ejecutarán las funciones de Se guridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al medio ambiente, una vez que se lleve a cabo el inicio o reinicio de la Operación.  
En caso de considerarse necesario en el desarrollo de la RSPA y atendiendo a la complejidad de los 
procesos, Instalaci ones o equipos, deben integrarse especialistas en materias tales como: civil, eléctrico, 
mecánico, ya sea éste estático o dinámico, instrumentos, áreas internas y externas, fabricantes, licenciadores, 
o cualquier otro personal propio, contratista, subcontr atista, proveedor o prestador de servicio que, por su 
relación con el equipo o instalación, intervenga.  
Los integrantes del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA deben, entre otras:  
a. Participar con el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA propo rcionando la  información 
necesaria;  
b. Participar en el análisis y jerarquización de los Hallazgos que resulten de la RSPA;  
c. Dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio 
ambiente en el área de su c ompetencia;  
d. Elaborar y ejecutar los programas de atención a los Hallazgos tipo “A”  
e. Elaborar y ejecutar los programas de atención a los Hallazgos tipo “B” y “C”,  
f. Validar los programas establecidos en los incisos d y e;  
g. Verificar que se cumplan l as recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA, y  
h. Generar los registros de su participación y aportación de acuerdo con su especialidad, entregándolos 
al coordinador de la RSPA al inicio o reinicio de operaciones.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
El grupo responsable de lleva r a cabo la RSPA debe realizarla en forma documental y de campo, con la 
finalidad de verificar que los requisitos y especificaciones técnicas de Diseño, Construcción, así como aquellas 
condiciones en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y P rotección al medio ambiente 
necesarios para un arranque seguro, han sido cumplidos de acuerdo con la presente Norma Oficial Mexicana.  
6.6.1.2  Revisión documental.  
La revisión documental de los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de opera ciones, debe 
llevarse a cabo utilizando las listas de verificación que permitan la Identificación, verificación, control y 
seguimiento de Hallazgos de Pre -arranque, considerando como mínimo los siguientes elementos del Sistema 
de Administración de Segurida d Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente de los 
Regulados:  
a. Identificación de peligros y Análisis de Riesgo;  
b. Requisitos legales;  
c. Competencia, capacitación y entrenamiento;  
d. Mejores prácticas y estándares;  
e. Control de act ividades y procesos;  
f. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad;  
g. Preparación y respuesta a emergencias;  
h. Monitoreo, verificación y evaluación;  
i. Auditorías, e  
j. Investigación de incidentes y accidentes.  
6.6.1.3  Revisión de campo  
El grupo r esponsable de llevar a cabo la RSPA debe revisar los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio 
o reinicio de operaciones verificando en campo que se cumplen las condiciones de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente. La r evisión en campo debe incluir elementos tales 
como: revisión física, entrevistas, pruebas, reportes de campo, registros u otros medios de verificación, que 
permitan demostrar como mínimo lo siguiente:  
I. Congruencia entre lo indicado en la revisión documen tal y lo existente en campo;  
II. Cumplimiento de lo dispuesto en las especificaciones de diseño, planos aprobados para construcción 
(APC) y planos As -built;  
III. Cumplimiento de requisitos físicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protecció n al 
medio ambiente su integridad, operatividad, repetitividad;  
IV. Cumplimiento de los requisitos legales y documentales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y de Protección al medio ambiente, aplicables a los equipos o Instalaciones sujetas a la RSPA, y  
V. Cumplimiento de los requisitos orientados al personal, contratistas, subcontratistas, proveedores y 
prestadores de servicios aplicables a los equipos o Instalaciones sujetas a la RSPA.  
La información que se genera de la revisión documental y de campo debe registrarse en listas  de 
verificación que permitan la identificación, verificación, control y seguimiento de los Hallazgos de  Pre-
arranque; conteniendo al menos la siguiente información:  
a. Nombre del elemento a revisar;  
b. Puntos que verifica r; 
c. Comentario o información presentada;  
d. Hallazgo;  
e. Jerarquización del Hallazgo en A/B/C;  
f. Acciones;  
g. Responsable;  
h. Fecha de atención, y  
i. Estado de cumplimiento.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe identificar, analizar y jera rquizar los Hallazgos, los 
cuales deben ser clasificados en 3 (tres) categorías: tipo “A”, “B” y “C”.  
Los Hallazgos detectados por el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA deben ser registrados y 
planteados en un escenario de riesgo. Para jerarquizarl os el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA 
debe desarrollar una matriz de riesgo de frecuencia y consecuencia, tomando como base información de 
datos propios o de bibliografía especializada, para definir los valores que se asignarán a la frecuencia y  
consecuencia de los Hallazgos identificados, justificando la información presentada y/o indicando las fuentes o 
referencias bibliográficas; como ejemplo se muestran las Tablas 9, 10 y 11 siguientes:  
Tabla 9 . Criterios de Frecuencia  
Valor  Descripción  
4 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos e instalaciones del mismo tipo o similar, durante los últimos 
2 años, y por lo tanto es altamente probable que se presente;  
3 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos e instalaciones del mismo tipo o s imilar, durante los últimos 
5 años, y por lo tanto es medianamente probable que se presente;  
2 El evento ha ocurrido alguna vez en los equipos e instalaciones del mismo tipo o similar; durante los últimos 
10 años, y por lo tanto es probable que se present e; 
1 El evento no ha ocurrido en los últimos 10 años en los equipos e instalaciones del mismo tipo o similar en la 
industria y, por lo tanto, no es probable que se presente;  
 
Tabla 10 . Criterios de Consecuencias  
Calificación  
(Cuando el grupo 
multidisci plinario defina que 
pudiera presentarse al menos 
una de las consecuencias de 
la fila correspondiente)  Personas  Activos 
(Instalaciones y 
producción  Medio Ambiente  Imagen  
4 Una o más 
fatalidades  Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecería en más 
de una semana.  Impacto al medio 
ambiente externo.  Daño a la imagen de la 
empresa en medios y 
redes locales, estatales 
y nacionales e 
internacionales.  
3 Lesiones no 
reversibles  Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecería entre 1 
y 5 días . Impacto al medio 
ambiente al interior de 
la instalación, que 
afecta a más de un 
área interna.  Daño a la imagen de la 
empresa en medios y 
redes locales, estatales 
y nacionales.  
2 Lesiones 
reversibles con 
incapacidades y 
tratamiento 
médico.  Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecería en un 
día o menos.  Impacto al medio 
ambiente al interior de 
la instalación que tiene 
impacto sólo en el área 
donde se genera.  Daño a la imagen de la 
empresa en medios y 
redes locales y 
estatales.  
1 Sin lesión  La continuidad 
operativa no se 
pierde.  Las consecuencias 
serían menores a 
cualquiera de las 
anteriores.  Las consecuencias 
serían menores a 
cualquiera de las 
anteriores.  
 Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Tabla 11. Calificación  
Consecuencia  Frecuencia  
Personas  Activos  Medio Ambiente  1. El evento 
no ha 
ocurrido en 
los últimos  
10 años  2. El evento ha 
ocurrido 
alguna vez en 
un periodo ≥ 5 
y ≤ 10 años  3. El evento ha 
ocurrido alguna 
vez en un 
periodo ≥ 3  y ≤ 
5 años  4. El evento ha 
ocurrido 
alguna vez, 
durante los 
últimos 2 años  
4. Una o más 
fatalidades  4. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece en 
más de una 
semana  4. Impa cto al medio 
ambiente externo  
A 
4 A 
8 A 
12 A 
16 
3. Lesiones no 
reversibles  3. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece entre 
1 y 5 días  3. Impacto al medio 
ambiente interno, 
afecta a más de un 
área interna  B 
3 B 
6 A 
9 A 
12 
2. Lesiones 
reversi bles con 
incapacidades y 
tratamiento 
médico  2. Daño a las 
instalaciones y 
producción; se 
restablece en un 
día o menos  2. Impacto al medio 
ambiente interno, 
sólo impacta el área 
donde se genera  C 
2 B 
4 B 
6 A 
8 
1. Sin lesión  1. La continuidad 
operativa no s e 
pierde  1. Las consecuencias 
serían menores a 
cualquiera de las 
anteriores  C 
1 C 
2 B 
3 A 
4 
 
El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe elaborar y ejecutar los programas de atención a los 
Hallazgos tipo “A”, los cuales se atenderán antes del inici o o reinicio de operaciones, así mismo, deben 
elaborar los programas de atención a los Hallazgos tipo “B” y “C”, los cuales estipularán los plazos para  su 
cumplimiento.  
6.6.1.4  Documentación que valida los equipos o Instalaciones para un inicio o reinicio  de operaciones  
El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA validará que los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio 
o reinicio de operaciones, se encuentran en condiciones de iniciar operaciones, documentando la  siguiente 
información:  
a. Lugar y fe cha de inicio y terminación de la RSPA;  
b. Nombre y descripción de la instalación y los equipos revisados;  
c. Cumplimiento de las acciones derivadas de la totalidad de Hallazgos tipo “A”;  
d. Programa de atención al cumplimiento de Hallazgos tipo “B” y “C”;  
e. Cumplimiento de las acciones derivadas de Hallazgos “B” y “C” programadas previo al inicio o reinicio 
de operaciones.  
f. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se mencione que los equipos e Instalaciones han sido 
revisados y las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio 
ambiente, para un arranque seguro están cumplidas, y  
g. Nombre, cargo y firma de los integrantes del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA.  
Cuando se efectúe en varias etapas la RSPA en l os equipos o Instalaciones, el Regulado debe obtener la 
validación correspondiente para cada etapa.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
6.7. Dictamen de Pre -arranque  
Para el inicio o reinicio de operaciones, el Regulado debe obtener el Dictamen de Pre -arranque emitido 
por la Unidad de Verifi cación, en el que conste que la Construcción y los equipos son acordes a la ingeniería 
de detalle, a las modificaciones incorporadas en dicha ingeniería durante la Construcción, y que las 
recomendaciones tipo “A” fueron atendidas.  
Una vez obtenido el Dicta men de Pre -arranque favorable, establecido en el párrafo anterior, el Regulado 
deben autorizar la puesta en operación de equipos o Instalaciones nuevas, reparadas, modificadas, que han 
estado fuera de servicio, o cuando la Agencia lo solicite; una vez cump lidas las recomendaciones derivadas 
de los Hallazgos tipo “A”.  
El Dictamen, debe ser presentado a la Agencia, en copia simple, por los medios que establezca, en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, posterior al inicio de operaciones.  
Cuando la totalidad de acciones derivadas de los Hallazgos “B” y “C” de la RSPA se hayan cumplido, el 
Regulado debe hacerlo constar mediante un acta de cierre.  
7. Operación  
7.1. Generalidades  
Una vez obtenido el Dictamen de Pre -arranque para operar la Instalación el Regulado deb e cumplir, previo 
al inicio de operaciones, como mínimo con los elementos siguientes:  
7.1.1.  Competencia del personal  
El Regulado debe evidenciar la capacitación y entrenamiento del personal que opere la Estación de 
Servicio, para que sea competente en los  procedimientos indicados en el presente Proyecto de Norma  Oficial 
Mexicana.  
7.1.2. Procedimientos de Operación  
El Regulado debe evidenciar el desarrollo y documentación de los procedimientos de Operación, y debe 
incluir al menos los siguientes:  
a. Proced imiento para la descarga de Gas Licuado de Petróleo del Auto -tanque al Recipiente de 
almacenamiento;  
b. Procedimiento de revisión de Recipientes Portátiles;  
c. Procedimiento de llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo a Recipientes Portátiles;  
d. Procedimiento de control de acceso de vehículos, y  
e. Procedimiento de vaciado de recipientes portátiles que presenten fuga.  
7.1.3.  Condiciones de seguridad  
Se deben cumplir las condiciones de seguridad siguientes:  
a. El llenado del Recipiente de almacena miento no debe exceder el 85% de la capacidad, verificando 
esta condición mediante el sistema de control de inventario;  
b. Evitar los golpes de ariete por manipulación de las válvulas de cierre manual durante las operaciones 
de trasvase;  
c. Sólo se permite  el llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo de Recipientes Portátiles cuyo  
PTR sea de hasta 25 kg, esta condición se debe asegurar mediante báscula;  
d. La conexión entre el dispositivo de conexión seca y el Recipiente Portátil debe ser hermética , durante 
el trasvase;  
e. Se debe evitar que la conexión de llenado se golpee con estructuras o con el piso;  
f. El separador mecánico en la toma de recepción debe estar firmemente anclado;  
g. No se permite el acceso de vehículos automotores no autorizados,  tales como de reparto, de los 
clientes y de los trabajadores, a las áreas de almacenamiento, vaciado de recipientes que presenten 
fuga y expendio, y  
h. Los vehículos automotores autorizados para acceder a las áreas de almacenamiento, vaciado de 
recipiente s que presenten fuga y expendio, deben contar con elementos para eviten posibles puntos 
de ignición, tales como matachispa, cinta estática, entre otros.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
7.1.4.  Bitácoras  
a. Para efectos de control y verificación de las actividades de Operación, la Estación  de Servicio debe 
contar con uno o varios libros de Bitácoras foliadas, se permite el uso de aplicaciones (software) de 
bases de datos electrónicas, para el registro de:  
1. Operaciones de descarga del Auto -tanque hacia el recipiente de almacenamiento.  
 Datos del Auto -tanque: denominación o razón social, número de serie del recipiente, placas de 
circulación; así como inicio y término de cada operación;  
2. Mantenimientos programados o no programados;  
3. Incidentes y/o accidentes, y  
4. Cualquier otro registro que el Regulado considere pertinente.  
b. Las Bitácoras deben cumplir con lo dispuesto a continuación:  
1. No deben ser alteradas y en caso de requerirse alguna corrección, ésta debe ser a través de un 
nuevo registro;  
2. Deben estar disponibles en la Estació n de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el 
responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados, y  
3. Deben contener como mínimo, lo siguiente: nombre, denominación o razón social (en su caso) 
de la Estación de Servicio, domi cilio, nombre del equipo (cuando aplique) y firmas de los 
trabajadores autorizados, así como la fecha y hora del registro.  
Se permite el uso de aplicaciones (software) de bases de datos electrónicas para dar el seguimiento a las 
labores que deben ser regis tradas en las Bitácoras, éstas deben permitir la rastreabilidad de las actividades y 
los registros requeridos de Operación y/o Mantenimiento.  
7.2. Disposiciones de Seguridad  
7.2.1.  Análisis de Riesgos  
En caso de existir una modificación al Diseño original de la Estación de Servicio, que implique cambio en 
la Tecnología de proceso o se incremente la capacidad de Almacenamiento se debe de actualizar el Análisis 
de Riesgos. Toda modificación que se realice debe ser documentada, actualizada e incluida en el lib ro de 
proyecto, así como la actualización de los términos y condicionantes establecidos en su autorización, en 
materia de impacto ambiental.  
7.2.2.  Procedimientos  
El Regulado debe evidenciar que cuenta, difunde y aplica los procedimientos de seguridad, mis mos que 
deben de encontrarse disponibles en la Estación de Servicio incluyendo al menos los siguientes:  
a. Preparación y respuesta para las emergencias por fuga, incendio y/o explosión (considerando sus 
efectos sinérgicos);  
b. Etiquetado, bloqueo y candade o para interrupción de líneas eléctricas;  
c. Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con Gas licuado del Petróleo;  
d. Trabajos peligrosos (actividades que generan fuentes de ignición, tales como soldaduras y/o cortes 
que emiten chispas y /o flama abierta);  
e. Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.80 m;  
f. Trabajos en áreas confinadas, donde aplique, y  
g. Vaciado de Recipiente Portátil con fuga.  
8. Mantenimiento  
8.1. Generalidades  
Para llevar a cabo el mantenimiento  de la Estación de Servicio, el Regulado como mínimo debe:  
a. Contar y aplicar un programa de Mantenimiento, que establezca la periodicidad de las actividades 
que se deben de llevar a cabo en un año calendario, para conservar la seguridad y Operación de 
todos los elementos constructivos, equipos y sistemas; indicando el criterio de aceptación o rechazo. 
Los procedimientos de Mantenimiento deben desarrollarse de conformidad con lo establecido en el 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana;       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
 El programa de  Mantenimiento debe contar con los procedimientos enfocados a:  
1. Asegurar la integridad de los materiales, equipos y/o refacciones para que cumplan con las 
especificaciones de diseño;  
2. Asegurar que se dé cumplimiento al programa de mantenimiento, y  
3. Revisar el cumplimiento de las acciones resultantes del mantenimiento.  
b. Realizar inspecciones y mantenimientos de carácter preventivo y correctivo (cuando aplique), a 
efecto de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos en las instala ciones;  
c. Identificar los riesgos previos a la realización de los trabajos de mantenimiento;  
d. Documentar todo trabajo de Mantenimiento en Bitácoras las cuales deben contener lo dispuesto en el 
numeral 7.1.4.b.  
e. Desarrollar y ejecutar un programa de ca pacitación y entrenamiento al personal que inspeccione y 
realice el mantenimiento de la Estación de Servicio, para que sea competente en los procedimientos 
y actividades de seguridad y mantenimiento;  
f. Asegurar documentalmente que el personal externo que realice actividades del programa de 
inspección y Mantenimiento, tales como contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y 
proveedores, cuentan con la competencia para realizar dichas actividades en la Instalación;  
g. Seguir las medidas estableci das en los procedimientos de seguridad y de mantenimiento, las 
resultantes del Análisis de Riesgos, Análisis de Consecuencias previo y durante las actividades de 
mantenimiento;  
h. Desarrollar un expediente de integridad, donde se registren los resultados d e las inspecciones y 
mantenimiento, durante la operación de los recipientes de almacenamiento, como se indica en el 
APÉNDICE NORMATIVO D.  
8.2. Previsiones para realizar el Mantenimiento a los equipos e instalación  
8.2.1.  Preparativos para realizar activida des de Mantenimiento  
Todos los trabajos peligrosos efectuados por los trabajadores de la Estación de Servicio o personal 
externo deben ser autorizados por escrito por el responsable de la instalación y se debe registrar en las 
Bitácoras, anotando la fecha y hora de inicio y terminación, así como el equipo y materiales de  seguridad 
utilizados.  
En la Estación de Servicio se debe contar con el equipo de seguridad y protección; así como con 
herramientas y equipos adecuados de acuerdo al lugar y las actividades  que vayan a realizar.  
Antes de realizar cualquier actividad de Mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los 
procedimientos de Mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:  
a. Suspender el suministro de energía eléctri ca a los equipos en mantenimiento y aplicar el 
procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado interruptores eléctricos, 
válvulas, así como en las diferentes fuentes de energía, según aplique;  
b. Delimitar la zona en un radio de:  
1. 6.00 m a partir de cualquier costado del Área de expendio;  
2. 4.50 m a partir de la Válvula de alivio de presión del Recipiente de almacenamiento;  
3. 3.00 m a partir de la Toma de recepción, y  
4. 3.00 m a partir de la bomba.  
c. Verificar que no existan o  se presenten concentraciones explosivas de gases, si es que el área es 
clasificada como peligrosa;  
d. Eliminar cualquier fuente de ignición;  
e. Cuando se utilicen herramientas eléctricas deben estar aterrizadas, utilizar contactos polarizados y 
sus conexi ones e instalación deben ser a prueba de explosión;  
f. Cuando se utilicen herramientas mecánicas éstas deben ser de materiales que no generen chispas o 
establecer los procedimientos que las controlen;  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
g. En el área donde se realice el Mantenimiento se debe  contar con equipos de protección contra 
incendio portátiles adicionales y con personal capacitado en el uso de extintores para clase de fuego 
BC, y  
h. Cuando se realicen trabajos en el interior del Recipiente de almacenamiento se debe mantener una 
persona  en el exterior encargado de la seguridad del ejecutor del trabajo.  
8.2.2.  Medidas de seguridad para realizar trabajos peligrosos  
Para los casos en los que se justifique realizar trabajos que generen fuentes de ignición en áreas 
clasificadas como peligrosa s, antes de iniciar deben analizarse las actividades que serán realizadas y las 
áreas donde se llevarán a cabo para identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir para 
garantizar la seguridad de las personas e instalaciones durante el d esarrollo de las actividades. Además, se 
debe cumplir con lo establecido en sus procedimientos de Mantenimiento.  
Antes de realizar cualquier actividad de Mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los 
procedimientos de Mantenimiento, las rec omendaciones de fabricante y las siguientes:  
a. Suspender el suministro de energía eléctrica a todos los equipos de bombeo y despacho de  
combustibles y aplicar procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado 
donde sea requerido;  
b. Vaciar y despresurizar las tuberías que contengan Gas Licuado de Petróleo, en los casos en donde 
éstas tengan que ser sometidas a su desconexión para su mantenimiento y/o el de alguno de los 
dispositivos instalados en la misma;  
c. Al iniciar y concluir la s actividades de Mantenimiento, se debe asegurar que no existan fugas o 
concentraciones explosivas de Gas Licuado de Petróleo, en caso de existir fuga, ésta debe  ser 
eliminada;  
d. Se debe procurar que los equipos contra incendio portátil adicionales se en cuentren disponibles de 
acuerdo a las actividades;  
e. Limpiar las áreas de trabajo, y  
f. Cuando se generen residuos peligrosos, deben ser retirados y dispuestos conforme a la  legislación 
aplicable.  
8.2.3.  Medidas de seguridad para realizar trabajos en áre as cercanas a líneas eléctricas superiores  a 600 
V. 
Todos los trabajos de Mantenimiento, limpieza o inspección de los equipos e instalaciones que se realicen 
en áreas cercanas a líneas eléctricas superiores a 600 V, deben cumplir con los requisitos siguie ntes:  
a. En caso de utilizar plataforma, ésta debe ser instalada en suelo consolidado o compactado;  
b. Para estabilizar la plataforma, la relación entre la altura y ancho de la plataforma no debe exceder de 
3.5:1 para instalación fija y 3:1 para instalació n móvil;  
c. Verificar que las ruedas instaladas en los montantes de las plataformas móviles sean de por lo 
menos 125.00 mm de diámetro y que estén equipadas con dispositivos de frenos en las ruedas que 
no se puedan soltar por accidente;  
d. Instalar la esca lera de acceso en el interior de la plataforma y contar con una tapa de acceso con 
seguro en la sección superior;  
e. Al realizar los trabajos sobre la plataforma utilizar equipo de protección personal, tales como: Casco, 
guantes, calzado dieléctrico y el d e interrupción para caídas de altura;  
f. Cuando se utilicen herramientas eléctricas deben estar aterrizadas, utilizar contactos polarizados y 
sus conexiones e instalación deben ser a prueba de explosión, y  
g. Ningún objeto debe exceder el límite establecid o por la superficie superior del andamio y si por 
alguna razón no se puede cumplir con esta condición, las maniobras deben realizarse en la zona 
más alejada de las líneas eléctricas.  
Los trabajos que generen fuentes de ignición, deben estar autorizados por  escrito por el Responsable de 
la Estación de Servicio y deben ser registrados en la Bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación 
programada, indicar los equipos y materiales de seguridad que serán utilizados. Al finalizar los trabajos deben 
registrarse los datos y los eventos relevantes, cuando éstos hayan ocurrido.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
8.3. Mantenimiento a los elementos de la instalación civil  
El programa de Mantenimiento debe cubrir todas las actividades relacionadas para mantener los 
elementos de la Estación d e Servicio.  
Se debe revisar y comprobar:  
a. Las delimitaciones cada 12 meses;  
b. Los accesos cada 12 meses;  
c. Las edificaciones cada 12 meses;  
d. Los estacionamientos (en caso de contar con ellos) cada 12 meses;  
e. El Área de almacenamiento cada 12 meses;  
f. El Área de expendio cada 12 meses;  
g. Las protecciones contra impacto vehicular cada 12 meses;  
h. Las señales y avisos cada 6 meses, y  
i. Las áreas de circulación cada 12 meses.  
Cada elemento debe cumplir el criterio de aceptación indicado en el proced imiento de mantenimiento.  
8.4. Mantenimiento a los elementos de la instalación mecánica  
El Mantenimiento a los elementos mecánicos de la Estación de Servicio debe incluir como mínimo  lo 
siguiente:  
8.4.1.  Mantenimiento a Recipientes de almacenamiento  
El ma ntenimiento de los recipientes de almacenamiento estará integrado  por lo siguiente:  
a. Pruebas de integridad mecánica  
El Regulado debe establecer un plan de inspección, atendiendo lo establecido en Normas, códigos, 
mejores prácticas o estándares de inspecc ión aplicables, para determinar los mecanismos de corrosión 
externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la seguridad industrial.  
1. El contenido del plan de inspección debe incluir lo siguiente:  
a. Definir el tipo de inspección re querida;  
b. Fecha de próxima inspección;  
c. Describir la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;  
d. Describir la extensión y localización de la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;  
e. Describir los requisitos de limpieza de las sup erficies necesarios para la inspección  y 
examinación;  
f. Describir los requisitos de cualquier prueba de presión necesaria, tipo de prueba, valor de  
prueba y duración, y  
g. Descripción de cualquier reparación necesaria.  
2. Las pruebas de inspección deben ser llevadas a cabo por Personal competente conforme a la 
regulación aplicable.  
3. La inspección inicial del Recipiente de almacenamiento debe efectuarse de acuerdo con el plan  de 
inspección.  
 Se debe realizar como máximo a los 10 años, a partir del inici o de operaciones y posteriormente 
cada 5 años, para Estaciones de Servicio tipo 1.  
8.4.2.  Trabajos en el interior del Recipiente de almacenamiento  
Estas actividades se deben realizar en Recipientes de almacenamiento que cuenten con entrada hombre 
(man hole ). 
Todos los equipos de bombeo, venteo, y herramientas deben ser de operación neumática, anti chispa y a 
prueba de explosión:  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
a. Consideraciones de seguridad, para trabajos en espacios confinados  
 Se deben realizar estos trabajos de acuerdo al procedimient o interno de trabajos en áreas confinadas 
y los numerales 8.4.3.a y 8.4.3.b del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
b. Monitoreo al interior en espacios confinados  
 Se debe monitorear, durante las actividades de mantenimiento, el interior del Reci piente de 
almacenamiento para verificar que la atmósfera cumpla con los requisitos indicados en el  numeral 
8.4.3.b.  
 Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, deben ser de uso rudo y a prueba 
de explosión.  
8.4.3.  Limpieza en el inte rior del Recipiente de almacenamiento  
La limpieza de los Recipiente de almacenamiento se debe realizar preferentemente con equipos 
automatizados de limpieza de recipientes, con base en su programa de Mantenimiento o cuando la 
administración de la Estación de Servicio así lo determine. Las actividades de limpieza deben ser ejecutadas 
con personal interno o externo, competente en la actividad y se debe registrar en Bitácora. Se deben cumplir 
los requisitos siguientes:  
a. Requisitos previos para limpieza inter ior del Recipiente de almacenamiento  
 El Responsable de la Estación de Servicio debe realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento 
interno de trabajos en áreas confinadas. El cual contendrá como mínimo:  
1. Extender autorización por escrito, registran do esta autorización y los trabajos realizados en la 
Bitácora, y  
2. Vaciar y asegurar que no existen gases remanentes en los recipientes de almacenamiento, 
antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. 
Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del recipiente de almacenamiento de 
combustibles, debe ser vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los 
procedimientos de seguridad establecidos, además debe utilizar equipo de protección y  
seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren 
en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser 
utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario.  
 El responsable de la Estación de Servicio debe cumplir los procedimientos internos de etiquetado, 
bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; etiquetado, bloqueo y candadeo para 
interrupción de líneas con productos  y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las 
restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo.  
b. Requisitos de la atmósfera para trabajos en el interior del Recipiente de almacenamiento:  
1. Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% en vol umen y 23.5% en volumen, en caso 
contrario se deben aplicar las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección 
respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en 
atmósferas no respirables;  
2. La concent ración de gases o vapores inflamables no debe ser superior al valor del límite inferior 
de inflamabilidad;  
3. La concentración de gases o vapores inflamables debe ser 0% en el caso de que se vaya a 
realizar un trabajo de corte y/o soldadura, y  
4. Se debe c ontar con un sistema de ventilación de gases o vapores inflamables, en el  espacio 
confinado.  
8.4.4.  Bombas  
En caso de falla de la bomba, se debe reparar o reemplazar por otra que cumpla las mismas 
especificaciones, para garantizar la operación.  
El criteri o de aceptación de la bomba debe cumplir con lo indicado en el procedimiento de mantenimiento.  
8.4.5.  Dispositivos de seguridad  
Los dispositivos de Seguridad (válvula de alivio, válvula de exceso de flujo, válvula de no retroceso) de los 
recipientes de alm acenamiento y los existentes en las líneas de trasvase de Gas Licuado de Petróleo, deben 
ser remplazados a los 7 años, contados a partir de su fecha de fabricación, indicada en el dispositivo.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
Si los dispositivos de Seguridad de los recipientes de almacena miento y los existentes en las líneas de 
trasvase de Gas Licuado de Petróleo no cuentan con placa o indicación de fecha de fabricación deben ser 
sustituidos por otro con fecha de fabricación indicada.  
8.4.6.  Conectores flexibles  
Los conectores flexibles de  los recipientes de almacenamiento y los existentes en las líneas de trasvase 
de Gas Licuado de Petróleo, deben ser r eemplazados a los 5 años, contados a partir de su fecha de 
instalación o último reemplazo, indicando la fecha de reemplazo en la bitácora.  
8.4.7.  Válvulas de corte  
Se debe verificar que la válvula funciona y mantiene su integridad operativa.  
En caso de presentar fuga, ésta debe eliminarse para asegurar la hermeticidad.  
8.4.8.  Filtros  
Se debe revisar cada 12 meses, dar mantenimiento a los elem entos filtrantes cuando se encuentren 
saturados y sustituir los elementos filtrantes cuando se encuentren dañados.  
8.4.9.  Mangueras flexibles  
Las mangueras flexibles deben ser r eemplazadas a los 5 años como máximo o cuando se encuentren 
dañadas, contados a  partir de su fecha de instalación o último reemplazo, indicando la fecha de reemplazo en 
la bitácora.  
8.4.10.  Dispositivo de conexión seca  
Se debe verificar su funcionamiento y hermeticidad cada 6 meses y cumplir su criterio de aceptación 
indicado en el p rocedimiento de mantenimiento.  
8.4.11.  Planta de emergencia de energía eléctrica y en su caso sistemas que aprovechen energías 
renovables o tecnologías alternativas  
En su caso, el mantenimiento de la planta de emergencia de energía eléctrica y/o sistemas q ue 
aprovechen energías renovables o tecnologías alternativas, se debe realizar conforme al programa de 
mantenimiento.  
8.4.12.  Extintores  
El mantenimiento de extintores se debe realizar conforme al programa de Mantenimiento y a las buenas 
prácticas de segur idad de la Estación de Servicio.  
8.4.13.  Paro de emergencia  
a. Comprobar mensualmente que el paro de emergencia esté disponible y funcional, y  
b. Comprobar que al activar los interruptores de emergencia se corte el suministro de energía eléctrica 
a todos l os circuitos de fuerza.  
8.4.14.  Tuberías  
El mantenimiento a las tuberías deberá cumplir:  
a. Pruebas de integridad mecánica  
 El Regulado debe establecer un plan de inspección, atendiendo lo establecido en Normas, códigos, 
mejores prácticas o estándares de i nspección aplicables, para determinar los mecanismos de 
corrosión externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la seguridad industrial.  
8.5. Mantenimiento a los elementos del sistema eléctrico  
El mantenimiento a los elementos del s istema eléctrico de la Estación de Servicio debe incluir como 
mínimo lo siguiente:  
a. Revisar que los conductores y canalizaciones eléctricas no presenten daño o desviación en su 
Diseño y/o instalación;  
b. Revisar que los Accesorios eléctricos (interruptor es; contactos, cajas de conexiones, sellos 
eléctricos, tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa, compuesto sellador y contratapa de 
protección firmemente colocada;  
c. Revisar el funcionamiento de interruptores de circuitos de fuerza e iluminación des de los tableros y  
corregir en caso de falla;  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
d. Revisar y asegurar la firme sujeción de tornillos y elementos susceptibles de vibración;  
e. Revisar que los sistemas de tierras cumplan con la continuidad y resistividad menor a 5 ohms.  
 Lo anterior debe ser realizado cada seis meses y cumplir el criterio de aceptación del programa  de 
mantenimiento.  
8.6. Mantenimiento a los elementos del Sistema contra incendio  
Se debe mantener disponible y operable el Sistema contra incendio. Se deben realizar pruebas 
funcio nales de acuerdo a su diseño para verificar sus variables de flujo y presión, como mínimo cada 15 días.  
Se debe realizar el registro en Bitácora de las pruebas funcionales del Sistema contra incendio y cumplir el 
criterio de aceptación del programa de mant enimiento.  
8.7. Dictamen de Operación y Mantenimiento  
El Regulado debe obtener anualmente un Dictamen de Operación y Mantenimiento que constate el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO, emitido 
por una  Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN; debe conservarlo y 
tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico. El Regulado debe presentar a la 
Agencia el Dictamen de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los 3 meses posteriores, una vez 
cumplido el primer año de operaciones . 
9. Cierre y desmantelamiento  
El Regulado debe elaborar y ejecutar un Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de protección al medio a mbiente, para la etapa de Cierre o de Desmantelamiento,  según 
corresponda.  
El programa debe incluir por lo menos, lo siguiente:  
a. Los escenarios y recomendaciones del Análisis de Riesgos actualizado para la etapa de Cierre o 
Desmantelamiento según corres ponda, conforme a lo previsto en las disposiciones que emita  la 
Agencia;  
b. Lo previsto en la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de 
protección al medio ambiente, y  
c. Los términos y condicionantes en materia d e Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio 
ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto.  
Para la conclusión de las Etapas de Cierre o Desmantelamiento, el Regulado debe presentar a la Agencia 
el Reporte detallad o de cumplimiento de los programas de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de protección al medio ambiente de Cierre o Desmantelamiento, según corresponda; así como las 
actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de pro tección al medio ambiente, adicionales y en 
las condiciones en que queda la Instalación, en un plazo máximo de 10 días posterior a la conclusión del 
Cierre o del Desmantelamiento, según corresponda.  
El Regulado debe presentar a la Agencia la actualización del programa de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de protección al medio ambiente del Cierre o Desmantelamiento, según corresponda; si se 
requirió realizar actividades de Riesgos adicionales a los contemplados en el programa inicial.  
El programa a que se refiere el párrafo anterior debe ser conservado por el Regulado hasta la conclusión 
de la etapa de Abandono.  
10. Evaluación de la conformidad  
Este procedimiento de evaluación de la conformidad es aplicable al Diseño, Pre -arranque, Operación y 
Mant enimiento, según corresponda de las Estaciones de Servicio del llenado parcial o total de Recipientes 
Portátiles a presión.  
La evaluación de la conformidad del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana debe ser realizada por 
una Unidad de Verificación, p ara determinar su cumplimiento.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
10.1.  Diseño  
La Unidad de Verificación debe emitir un dictamen en el que conste que la Estación de Servicio, cumple 
con lo previsto en el capítulo 5. DISEÑO del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
10.2.  Pre-arranque  
La Unidad de Verificación debe emitir un dictamen, en el que conste que las instalaciones y los equipos 
cumplen con lo previsto en el numeral 6.6. Pre -arranque del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
10.3.  Operación y Mantenimiento  
La Unidad de V erificación debe emitir un dictamen, en el que conste que las instalaciones y los equipos 
cumplen con lo previsto en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.  
11. Grado de concordancia con normas naciona les o internacionales  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no concuerda con otras Normas nacionales o internacionales.  
12. Vigilancia de la norma  
La vigilancia del cumplimiento del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana corresponde a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
13. Autorización de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, 
procedimientos o tecnologías alternativas  
Cualquier Regulado podrá solicitar que se le autorice el uso de materiales, equipos, procesos, métodos de 
prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas para el cumplimiento de las especificaciones 
de la presente Norma, que sean distintos a los que resultan obligatorios por la misma , de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
TRANSITORIOS  
PRIMER O.- El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales 
posteriores a su publicación  en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUND O.- La Agencia podrá establecer mediante programas de evaluación los periodos en los que se 
deberán presentar los reportes técnicos de Operación y Mantenimiento. En tanto no se publiquen dichos 
programas, se es tará a los plazos establecidos en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
TERCERO .- Las Estaciones de Servicio que se encuentren en operación previo a la entrada en vigor del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, tendrán un periodo de 90 día s naturales, para adecuarse a lo 
establecido en los capítulos “7. OPERACIÓN” y “8. MANTENIMIENTO”.  
CUARTO. - El Dictamen de Operación y Mantenimiento que constate el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENT O, emitido por una Unidad de 
Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN; podrá ser presentado por el Regulado 
a la Agencia, de manera electrónica cuando se habilite la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), en los 3 
meses posterio res, una vez cumplido el primer año de operaciones.  
APÉNDICE NORMATIVO A: Señales y avisos  
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: ESTACIONAMIENTO  
 DIMENSIÓN:  25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Silueta: blanco.  
 Letras: blanco.  
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005).  
UBICACIÓN:  Áreas de estacionamiento.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil o similar.  
 Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA  
 DIMENSIÓN:  25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Silueta: blanco.  
 Fondo: azul ( PMS 3005 o RAL 
5005 ). 
UBICACIÓN:  Módulo de ab astecimiento, área 
de control, área de tanques de 
almacenamiento.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada  o 
similar.  
 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE  
 DIMENSIÓN:  60.0 X 80.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Silueta: negro.  
 Triángulo: contorno negro.  
 Relleno: amarillo (PMS 116 o 
RAL 1003).  
 Fondo: blanco.  
 Línea: negro.  
 Letras: negro.  
ACABADO:  Fondo blanco y amarillo 
reflejante.  
UBICACIÓN:  Área de tanques de 
almacenamiento, durante las 
maniobras de descarga de 
combustibles.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada  o 
similar.  
 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN RECIPIENTES CON FUGA  
 DIMENSIÓN:  60.0 X 80.0 cm Cota s en cm.  
COLORES:  Silueta: negro.  
 Triángulo: contorno negro.  
 Relleno: amarillo (PMS 116 o 
RAL 1003).  
 Fondo: blanco.  
 Línea: negro.  
 Letras: negro.  
ACABADO:  Fondo blanco y amarillo 
reflejante.  
UBICACIÓN:  Áreas de recipientes con fuga de 
Gas Licuado de Pe tróleo.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada  o 
similar.  
      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN ÁREA FUERA DE SERVICIO  
 DIMENSIÓN:  60.0 X 80.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Silueta: negro.  
 Rellen o: amarillo (PMS 116 o 
RAL 1003).  
 Fondo: blanco.  
 Línea: negro.  
 Letras: negro.  
ACABADO:  Fondo blanco y amarillo 
reflejante.  
UBICACIÓN:  Donde sea requerido.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre lámina pintro 
galvanizada o similar.  
 
SEÑA LIZACIÓN RESTRICTIVA: NO ESTACIONARSE  
 DIMENSIÓN:  30.0 X 30.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Letra: negro.  
 Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 
3001).  
 Fondo: blanco.  
ACABADO:  Fondo blanco y rojo reflejante.  
UBICACIÓN:  Área de tanques de 
almacenamiento.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada  o 
similar.  
 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: 10 KM./H. MÁXIMA  
 DIMENSIÓN:  45.0 X 60.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Números y Letras: negro.  
 Círculo: rojo ( PMS 186 o RAL 
3001 ). 
 Línea: negro.  
 Fondo: blanco.  
ACABADO:  Fondo blanco y rojo reflejante.  
UBICACIÓN:  Accesos y circulaciones internas.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
similar.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: PROHIBIDO EL USO DE CELUL AR 
 DIMENSIÓN:  18.0 X 25.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Números y Letras: negro.  
 Círculo: rojo ( PMS 186 o RAL 
3001 ). 
 Línea: negro.  
 Fondo: blanco.  
ACABADO:  Fondo blanco y rojo reflejante.  
UBICACIÓN:  Costados laterales del 
dispensario y en caso de no 
poders e ubicar en éstos, se 
pueden colocar en las columnas 
o en el lateral del gabinete 
envolvente del dispensario.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
similar.  
 
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: INDICADOR DE SENTIDO  
 DIMENSIÓ N: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Silueta: blanco.  
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005).  
UBICACIÓN:  Accesos.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada  o 
similar.  
 
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: APAGUE EL MOTOR  
 DIMENSIÓN:  25.0 X 25.0 cm Cotas en cm.  
COLORES:  Letras: negro.  
 Fondo: azul ( PMS 3005 o  RAL 
5005 ). 
 Fondo: blanco.  
UBICACIÓN:  Costados laterales del 
dispensario y en caso de no 
poderse ubicar en estos, se 
pueden colocar en las columnas 
o en el lateral del gabinete 
envolvente del dispensario.  
REPRODUCCIÓN:  Calcomanía autoadherible de 
vinil o similar.  
 
APÉNDICE NORMATIVO B: Planos       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
Los planos se presentan doblados a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 90.00 cm de largo X 
60.00 cm de ancho, 110.00 cm de largo X 70.00 cm de ancho o 120.00 cm de largo X 90.00 cm de ancho, con 
1.00 cm de margen excepto del lado izquierdo que debe ser de 2.00 cm.  
La escala a utilizar en los planos debe ser la necesaria para acomodar todas las instala ciones, dentro del 
siguiente rango: 1:25 hasta 1:200, pudiendo utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan colocar 
todas las instalaciones del proyecto.  
Al pie de plano debe tener espacios, para el cuadro de descripción de revisiones, sellos de  revisión, 
actualización y/o aprobación, fecha de elaboración, razón social, domicilio y tipo de Estación de Servicio; son 
opcionales los logotipos del constructor, contratista y/o Regulado.  
Se debe reservar un apartado adyacente al margen derecho del plan o para notas generales y  simbología 
utilizada.  
Plano  
 
 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental  
De conformidad con los artículos 28, fracción II y 31 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; 5o., inciso D), fracci ón VIII y 29, fracción I de su Reglamento en materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental y, con la finalidad de simplificar el trámite en materia de evaluación del 
impacto ambiental para las Estaciones de Servicio, y en los casos de aquellas Estaciones de Servicio con Fin 
Específico para Expendio de Gas Licuado del Petróleo a vehículos automotores y Plantas de Distribución que 
cuenten con evaluación de impacto ambiental vigente, que modifiquen sus instalaciones para trasvasar Gas 
Licuado de Petróleo a Estac iones de Servicio con Fin Específico para el llenado parcial o total de Recipientes 
portátiles a presión, podrán presentar y someter a consideración de la Agencia para su procedencia, un 
informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental cuando  existan normas oficiales mexicanas u 
otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 
general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
1. El Regulad o en el estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento, tomando en cuenta la ubicación y 
características de las Estaciones de Servicio, debe cumplir con lo siguiente:  
a. Manejar los residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y los residuos de manejo especial 
generados en las diversas etapas del desarrollo de la Estación de Servicio con Fin Específico 
para el Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo c onforme a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a las Disposiciones administrativas de carácter 
general en la materia, que emita la Agencia.  
b. En caso de que durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto se gene ren, Aguas 
residuales, las descargas deben cumplir con la NOM -001-SEMARNAT -1996, Que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales y NOM -002-SEMARNAT -1996, que establece los lím ites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano 
o municipal, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.  
c. Indicar las acciones a implementar para cumplir con los límites máximos permi sibles de emisión 
de ruido de conformidad con lo establecido en la NOM -081-SEMARNAT -1994, Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición, vigente, o aquella que la modifique o sustituya.  
d. Durante la etapa construcción, remodelación o modificación en caso de que se requiera instalar 
instalaciones temporales, tales como campamentos, almacenes, oficinas, patios de maniobra u 
otras, éstas deben ubicarse en zonas ya perturbadas, preferentemente al edañas a la zona 
urbana, considerando lo siguiente:  
1. Instalar en las etapas de preparación y construcción del proyecto, sanitarios portátiles en 
cantidad suficiente para todo el personal, además de contratar los servicios del personal 
especializado que l es dé mantenimiento periódico y haga una adecuada disposición a los 
residuos generados.  
2. Una vez concluida la obra, se deben desmantelar las instalaciones temporales, restaurar el 
área según corresponda.  
e. Para la realización de las obras o actividades en cualquiera de las etapas del proyecto se debe  
usar agua tratada y/o adquirida (No potable).  
f. En caso de que el suelo resulte contaminado, debido a los trabajos en cualquiera de las etapas 
del proyecto, se debe proceder a su remediación en conformidad con la  NOM -138-
SEMARNAT/SSA1 -2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 
lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, o 
aquella que la modifique o sustituya.  
2. El Regulado durante la prepa ración del sitio y Construcción debe de atender lo siguiente:  
a. Cuando se realicen actividades de despalme y deshierbe éstas deben realizarse únicamente 
dentro del predio autorizado para el proyecto y, en caso necesario, del camino de acceso. En 
estas act ividades no se pueden utilizar agroquímicos y/o fuego;  
b. Se deben utilizar los caminos de acceso ya existentes. En el caso que se requiera la apertura de  
nuevos caminos de acceso, se deben construir de forma que no se modifiquen los patrones 
originales de  escurrimiento y trayectoria del agua, para evitar la erosión y hundimiento de suelo;  
c. Si durante los trabajos de preparación del sitio se encuentran evidencias de suelo contaminado, 
se debe actuar de conformidad a la Ley General para la Prevención y Ges tión Integral de los 
Residuos y a las Disposiciones administrativas de carácter general en la materia, que emita la 
Agencia;  
d. No se permite el mantenimiento de vehículos y maquinaria dentro del predio destinado para la 
construcción;  
e. Para los materiale s producto de la excavación que permanezcan en la obra se deben aplicar las 
medidas necesarias para evitar la dispersión de polvos;  
f. Se deben tomar las medidas preventivas en el uso de soldaduras, solventes, aditivos y 
materiales de limpieza, para que no  se contamine el agua y/o suelo;  
g. En el caso del material excedente en el sitio, producto de las excavaciones y construcción, éste 
debe ser manejado y dispuesto de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión      (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
Integral de los Residuos y a las Dis posiciones administrativas de carácter general en la materia, 
que emita la Agencia, y  
h. Al terminar la construcción del proyecto y antes de iniciar la operación, las instalaciones deben 
quedar libres de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo esp ecial.  
3. El regulado durante las etapas de Operación y Mantenimiento debe atender lo siguiente:  
a. Cumplir con las disposiciones de los programas de contingencias ambientales atmosféricas, que  
al efecto establezcan las autoridades en la materia;  
b. Al ter minar las actividades de mantenimiento, las instalaciones deben quedar libres de residuos 
peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial;  
c. En caso de tener descargas de aguas residuales, éstas deben cumplir con las normas 
ambientales NOM -001-SEMARNAT -1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y  NOM -002-
SEMARNAT -1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residua les a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, o aquellas 
que las modifiquen o sustituyan.  
4. El regulado durante las etapas de Cierre y Desmantelamiento debe atender lo siguiente:  
a. Deberán tomarse las medidas necesarias para el retiro seguro d el Gas Licuado de Petróleo 
remanente en Recipiente de almacenamiento, tuberías, u otros equipos de la Estación de 
Servicio, evitando la liberación de Gas Licuado de Petróleo a la atmósfera.  
b. Presentar ante la Agencia la caracterización del sitio y en su caso la propuesta de remediación 
del mismo conforme a lo establecido en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, su reglamento y a la NOM -138-SEMARNAT/SSA1 -2012, Límites máximos permisibles 
de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y 
especificaciones para la remediación, o aquella que la modifique o sustituya.  
c. En tanto la Agencia establece Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
Cierre, Desmantelamiento y Abandono, el Regulado deberá cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos de conformidad 
con las condicionantes que en su caso se hayan establecido en la autorización en materia de 
impacto ambiental.  
5. No será procedente la presentación de un Informe Preventivo (IP) y será necesaria la presentación 
de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la modalidad que corresponda, si el proyecto del 
Regulado encuadra en alguno de los supuestos siguientes:  
a. Si está ubicado dentro de áreas naturales protegidas o sitios RAMSAR;  
b. Si está ubicado en áreas que requieran de la remoción de vegetación forestal o preferentemente 
forestal, o en zonas donde existan bosques, desiertos, sistemas ribereños y lagunares;  
c. Si está ubicado en áreas que sean hábitat de especies sujetas a protección especial, 
amenazadas, en peligro de extinción o probablemente extintas en el medio silvestre, y  
d. Si está ubicado en áreas adyacentes a la Zona Federal Marítimo Terrestre.  
APÉND ICE NORMATIVO D: Expediente de integridad  
El Expediente de Integridad del recipiente de almacenamiento deberá contener lo siguiente:  
1. El número de serie o único de identificación, o de registro de acuerdo al Código, la clave del equipo o 
número de identi ficación (TAG);  
2. La descripción con datos técnicos que incluya:  
a. Presión de diseño;  
b. Capacidad de almacenamiento;  
c. Fecha de inicio de operación;  
d. Espesores de pared de cuerpo y/o casquetes;  
e. Diámetro y longitud;  
f. Peso (TARA);  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
g. Temperatura d e diseño;  
h. Dispositivos, instrumentos y accesorios de control y seguridad, incluyendo sus datos de 
calibración, y  
i. Accesorios.  
3. El año de fabricación;  
4. El Código o Norma de Diseño y Construcción;  
5. El fluido manejado;  
6. Copia simple del informe d e las pruebas al Recipiente de almacenamiento y del reporte de la prueba 
integral de hermeticidad, cuando apliquen;  
7. El documento que avale cumplimiento con la norma de fabricación aplicable;  
8. La ubicación del recipiente de almacenamiento (plano de loc alización o croquis), cuando se cuente 
con éste;  
9. Las especificaciones técnicas de los instrumentos y dispositivos de seguridad;  
10. El documento que avale el cumplimiento de pruebas del recipiente de almacenamiento, posterior a su 
puesta en operación;  
11. El documento que avale el cumplimiento del mantenimiento de los instrumentos de control;  
12. El documento que avale el remplazo de los dispositivos de seguridad;  
13. Planos de diseño del recipiente de almacenamiento que contengan como mínimo:  
a. Los cor tes; 
b. Las dimensiones;  
c. La ubicación de boquillas;  
d. Ubicación de los instrumentos, dispositivos de control y de seguridad;  
e. Arreglo básico de soporte o cimentación, y  
f. Placa de identificación del recipiente de almacenamiento.  
14. El documento que  avale el cumplimiento normativo de la evaluación, al recipiente de almacenamiento 
en términos de la LFMN, realizada a los 10 años del inicio de operaciones y posteriormente cada 5 
años, para Estaciones de Servicio tipo 1;  
15. Registro de las modificacione s realizadas al recipiente de almacenamiento, y  
16. Información técnica disponible proporcionada por proveedores (catálogos, manuales, etc.);  
BIBLIOGRAFÍA  
• LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE L EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.  
• LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.  
• LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.  
• REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO. 
• DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplica bles a las actividades de 
Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y 
de Petrolíferos.  
• NOM -001-SESH -2014, Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones 
seguras en su operaci ón. 
• NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
• NOM -002-STPS -2010, Condiciones de seguridad -Prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo.  
• NOM -003-SEDG -2004, Estaciones de Gas L. P. para carburación. Diseño y const rucción.  
• NOM -005-STPS -1998, “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
para el manejo, transporte y almacenamiento de substancias químicas peligrosas”. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 1998.  
• NOM -008-SESH/SCFI -2010, Recipientes transportables para contener Gas L.P. Especificaciones de 
fabricación, materiales y métodos de prueba.  
• NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
• NOM -009-SESH -2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transport able. Especificaciones y 
métodos de prueba.  
• NOM -11/1-SEDG -1999, Condiciones de seguridad de los Recipientes Portátiles para contener Gas 
L.P. en Uso.  
• NOM -013-SEDG -2002, Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando el método 
de pulso -eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P. en uso.  
• NOM -018-STPS -2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Secretaría del Trab ajo y Previsión Social, 
Enero de 2001.  
• NOM -020-STPS -2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor 
o calderas -Funcionamiento -Condiciones de Seguridad.  
• NOM -026-STPS -2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e i dentificación de riesgos por 
fluidos conducidos en tuberías.  
• NOM -028-STPS -2004, “Organización del trabajo -Seguridad en los procesos de sustancias químicas”. 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enero de 2005.  
• NOM -093-SCFI -1994, Válvulas de relevo  de presión (Seguridad, seguridad -Alivio y alivio), operadas 
por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce.  
• NOM -EM-004-ASEA -2017, Especificaciones y requisitos en materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio ambiente pa ra el diseño, construcción, pre -arranque, 
operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de Estaciones de Servicio con Fin Específico 
para el expendio al público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de 
recipientes portátil es a presión.  
• NOM -EM-005-ASEA -2017, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 
Especial del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de 
los mismos, así como los elementos y procedimient os para la formulación de los Planes de Manejo 
de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos.  
• NMX -X-020-SCFI -2013, Industria del gas –Dispositivo de llenado de desconexión seca para uso en 
trasiego, entre recipientes no transportabl es–Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la 
NMX -X-020-SCFI -2007).  
• NMX -X-023-SCFI -2013, Industria del gas –Acoplamiento de llenado de desconexión seca para carga 
y descarga de los vehículos que transportan Gas L.P. – Especificaciones y métodos de prueba 
(cancela a la NMX -X-023-SCFI -2007).  
• NMX -AA-009-1993 -SCFI, Contaminación Atmosférica -fuentes fijas -determinación de flujo de gases 
en un conducto por medio de tubo pitot.  
• NMX -B-482-1991, Capacitación, calificación y certificación de personal de e nsayos no destructivos.  
• NMX -R-019-SCFI -2011, Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los 
productos químicos (Globally harmonized system).  
• Manual de Obras Civiles Estructuras, Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Inve stigaciones 
Eléctricas.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
• EC0252 -2012, Estándar de competencia, Respuesta a emergencias que involucran materiales 
peligrosos.  
• EC0290 -2012, Estándar de competencia, Atención de incendios que involucran materiales, productos 
y sustancias químicas.  
• EC0291 -2012, Estándar de competencia, Implementación de acciones de respuesta a emergencias 
en plantas industriales.  
• Guía para la aplicación del estándar de competencia laboral: Implementación de la metodología para 
la gestión de perfiles y mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la organización. 
Basada en la metodología de la OIT de trabajo seguro (safework).  
• Lineamientos para la operación del Programa de Apoyo para la Productividad, 2012  
• ISO-12944 -1-8:1998, Corrosion protection of steel stru ctures by protective paint systems.  
• ISO 7010, 2011, Graphical symbols --Safety colours and safety signs --Registered safety signs.  
• ISO 9712, 2012, Non -destructive testing --Qualification and certification of NDT personnel.  
• ISO 31000 :2009, Risk manageme nt--Principles and guidelines.  
• ISO 10628 -1:2014; Diagrams for the chemical and petrochemical industry —Part 1: Specification of 
diagrams.  
• ISO 10628 -2:2012; Diagrams for the chemical and petrochemical industry -Part 2: Graphical symbols.  
• IEC 60079 -10-1, Explosive atmospheres –Part 10 -1: Classification of areas –Explosive Gas 
atmospheres, 2008.  
• IEC 61131 -3:2003. Programmable Controllers –Part 1 -3. 
• IEC 61508 -1-7: 2010 Electronic Functional safety systems.  
• IEC 61511 -1-3:2016 Functional safety -Safety inst rumented systems for the process industry sector -
Part 1 -3. 
• Procedimientos de PEMEX:  
a. Permisos de Trabajo.  
b. PXR-PC-01-2012 Entrada segura a espacios confinados.  
c. PXR-PC-02-2012 Protección contra incendio  
d. PXR-PC-04-2012 Prevención de caídas.  
e. PXR-PC-05-2012 Seguridad eléctrica.  
f. PXR-PC-06-2012 Bloqueo de energía y materiales peligrosos.  
g. PXR-PC-07-2012 Delimitación de áreas de riesgo (peligrosas).  
h. PXR-PC-08-2012 Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso.  
• ASME B16.34, 2013, Valves -Flanged, Threaded, and Welding End.  
• ASME Section V, 2017, Nondestructive Examination.  
• ASME Section VIII Division I, 2017, Rules for Construction of Pressure Vessels.  
• ASME B31.3 -2016, PROCESS PIPING.  
• API 510, 2014, Pressure Vessel Inspection Code: I n-Service Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration.  
• API Standard 520 -Part I, 2014, Sizing, Selection, and Installation of Pressure -relieving Devices,  Part 
I—Sizing and Selection.  
• API Standard 526, 2012, Flanged Steel Pressure Relief Valves.  
• API 57 0: 2016, Piping Inspection Code: In -service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping 
Systems.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Lunes 26 de noviembre de 2018  
• API-RP-572, 2016, Inspection of Pressure Vessels.  
• API RP 574, 2009 Inspection Practices for Piping System Components.  
• API-579-1/ASME FFS -1, 2007 , Fitness -For-Service.  
• API-580: 2016, Risk -Based Inspection.  
• API Standard 608 -2009, Metal Ball Valves -Flanged, Threaded and Welding End.  
• API 2510, 8th Edition -2001, Design and Construction of LPG Installations.  
• Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition Volumes I & II.  
• Fire Safety Analysis Manual for LP -Gas Storage Facilities, 2011, Propane Education & Research 
Council.  
• NFPA 13, 2013, Standard for the Installation of Sprinkler System.  
• NFPA 14, 2013, Standard for the Installation of Standpipe  and Hose Systems.  
• NFPA 15, 2015, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.  
• NFPA 20, 2013, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.  
• NFPA 24, 2013, Standard for the Installation of Private Fire Service M ains and Their Appurtenances.  
• NFPA 30, 2012, Flammable and Combustible Liquids Code.  
• NFPA 58, 2014, Liquefied Petroleum Gas Code; National Fire Protection Association.  
• NFPA 72, 2013, National Fire Alarm Code.  
• NFPA 25: 2011, Standard for the Inspect ion, Testing, and Maintenance of Water -Based Fire 
Protection Systems.  
• US EPA Method 2, Determination of Gas Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S Pitot Tube) 
February 2000.  
• US EPA Method 2A, Direct Measurement of Gas Volume Through Pipes and Small Ducts February 
2000.  
• US EPA Method 2B, Determination of Exhaust Gas Volume Flow rate From Gasoline Vapor 
Incinerators February, 2000.  
• US EPA Method 3A, Determination of Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations in Emissions from 
Stationary Sources (Inst rumental Analyzer Procedure) 11/6/08.  
• US EPA Method 6C, Determination of Sulfur Dioxide Emissions From Stationary Sources 
(Instrumental Analyzer Procedure) 11/6/08.  
• US EPA Method 7E, Determination of Nitrogen Oxides Emissions From Stationary Sources 
(Instrumental Analyzer Procedure) 6/2/09.  
• US EPA Method 10, Determination of carbon monoxide emissions from stationary sources 8/14/06.  
• US EPA Method 21, Determination of volatile organic compound leaks February 2000.  
• US EPA Method 25A, Determination o f total gaseous organic concentration using a flame ionization 
analyzer February 2000.  
• US EPA Method 25B, Determination of total gaseous organic concentration using a nondispersive 
infared analyzer February 2000.  
• ISGOTT, International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals.  
• ISA-84.00.01 -2004 Functional safety –safety instrumented systems for the process industry sector.  
• Impact of Gasoline Blended with Ethanol on the Long -Term Structural Integrity of Liquid Petroleum 
Storage Systems and Components : 2003.  
• Guidelines for Engineering Design for Process Safety, 2nd Edition CCPS.  
• Inherently Safer Chemical Processes: A Life Cycle Approach, 2nd Edition. (CCPS)  
• Continuous Monitoring for Hazardous Material Releases, March 2009 CCPS.  Lunes 26 de noviembre de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
• United States Co de of Federal Regulations, 33 CFR, Chapter I, Subchapter or Part 154, 156  
• Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment, October 2001. (CCPS).  
• Guidelines for Initiating Events and Independent Protection Layers in Layer of Protection Analysis, 
February 2015. (CCPS).  
• Guidelines for Enabling Conditions and Conditional Modifiers in Layers of Protection Analysis, 
November 2013.  (CCPS).  
__________________________