ICS 75.060  
E 24 
      GGBB  
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 
 
GB 17820 -20xx  
代替 GB 17820 -2012  
 
天  然  气 
 
Natural gas  
 
（报批稿）  
 
 
 
 
 
 
 
201×-××-××发布                                        201×-××-××实施 
      国家质量监督检验检疫总局   发布  
中国国家标准化管理委员会   
 
 
 
GB 17820 -20xx  
2 
  
 
 
前    言 
 
 
本标准的技术内容是强制的。  
本标准依据 GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 17820 -2012《天然气》。本标准与 GB 17820 -2012相比的主要技术变化如
下：  
——修改了一类气和二类气发热量、总硫、硫化氢和二氧化碳的质量指标，进入长输管道的天
然气高位发热量由 31.4 MJ/m3修改为 34.0 MJ/m3，总硫由 200 mg/m3修改为 20 mg/m3，硫化氢由
20 mg/m3修改为 6 mg/m3（见表 1）；  
——删除了水露点的技术指标，在 “5 输送和使用 ”中，增加了 “在天然气交接点的压力和温
度条件下，天然气中应不存在液态水和液态烃 ”的表述（见5.1）；  
——增加了天然气试验方法 GB/T 11060.2 、GB/T 11060.5 、GB/T 11060.8 、GB/T 11060.10 、 GB/T 
27894.1至GB/T 27894.6 ，并将天然气中总硫含量的仲裁方法由 GB/T 11060.4 变更为 GB/T 11060.8
（见4.2）；  
——增加了规范性引用文件 GB/T 30490 ，GB/Z 33440 和GB 50494 ，删除了 GB 50028 ； 
——增加了资料性附录 A欧美部分国家和地区对天然气中硫含量的质量要求 （见附录 A）；  
——删除了 2012版关于烃露点和燃气互换性的资料性附录 A和附录 B。  
 
本标准由国家能源局归口。  
本标准起草单位：中国石油 天然气股份有限公司 西南油气田分公司天然气研究院、 中国石油化
工股份有限公司油田勘探开发事业部、中海石油气电集团有限责任公司、中国石油天然气股份有限
公司勘探与生产分公司、中海石油有限公司原油与天然气销售部、中海石油有限公司科技发展部、
中国市政工程华北设计研究院、西南石油大学、 中国石油工程建设有限公司西南分公司 、中国石油
化工股份有限公司中原油田普光分公司、中海石油有限公司开发生产部 。 
本标准主要起草人：  黄维和、唐蒙、常宏岗、石兴春、邱健勇、汤林、樊中海、吴韬、罗勤、
李广月、夏芳、吴洪松、张烈辉、汤晓勇、商剑峰、余淼冰、付敬强、 陈运强、 李殊平、范锐、宋
彬、周理、周代兵、李克、蔡黎。  
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：  
—— GB 17820 -1999，GB 17820 -2012。 
  
 
 
GB 17820 -20xx  
1 
 天然气  
 
1 范围  
    本标准规定了天然气的质量要求、试验方法和检验规则。  
    本标准适用于经过处理的、通过管道输送的商品天然气。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日 期的版本适用于本
文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 11060.1 天然气  含硫化合物的测定  第1部分  用碘量法测定硫化氢含量  
GB/T 11060.2 天然气  含硫化合物的测定  第2部分  用亚甲蓝法测定硫化氢含量    
GB/T 11060.3 天然气  含硫化合物的测定  第3部分  用乙酸铅反应速率双光路检测法测定硫
化氢含量   
GB/T 11060.4 天然气  含硫化合物的测定  第4部分  用氧化微库仑法测定总硫含量  
GB/T 11060.5 天然气  含硫化合物 的测定  第5部分  用氢解 -速率计比色法 测定总硫含量  
GB/T 11060.8 天然气  含硫化合物的测定  第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量  
GB/T 11060.10 天然气  含硫化合物的测定  第10部分：用 气相色谱法 测定硫化合物  
GB/T 11062 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法  
GB/T 13609 天然气取样导则  
GB/T 13610 天然气的组成分析  气相色谱法  
GB/T 27894 （所有部分 ） 天然气  在一定不确定度下用气相色谱法测定组成  
GB/T 30490 天然气自动取样方 法  
GB/Z 33440 进入长输管网天然气互换性一般要求  
GB 50494 城镇燃气技术规范  
3 分类和质量要求  
3.1 天然气按高位发热量、总硫、硫化氢和二氧化碳含量分为一类和二类。  
3.2 天然气的质量要求应符合表 1的规定。  
3.3 欧美部分国家和地区对天然气中硫含量的质量要求参见附录 A。 
 
表1 天然气质量要求  
项  目 一类  二类  
高位发热量a，b/(MJ/m3)                            ≥ 34.0 31.4 
总硫 (以硫计 )a/（mg/m3）                            ≤ 20 100 
硫化氢a/（mg/m3 ）                                   ≤ 6 20 
二氧化碳摩尔分数 /（%）                  ≤ 3.0 4.0 
a 本标准中使用的标准参比条件是 101.325 kPa ，20℃； 
b 高位发热量以干基计。  
4 试验方法和检验规则  
4.1 天然气高位发热量的计算应按 GB/T 11062 执行，其所依据的天然气组成的测定 按GB/T 13610
或GB/T 27894 执行，仲裁试验应以 GB/T 13610 为准。  
4.2 天然气中总硫含量的测定 按GB/T 11060.4 、GB/T 11060.5 、GB/T 11060.8 或GB/T 11060.10 执
行，仲裁试验应以 GB/T 11060.8 为准。   
 
 
 
GB 17820 -20xx  
2 
 4.3 天然气中硫化氢含量的测定 按GB/T 11060.1 、GB/T 11060.2 、GB/T 11060.3 或GB/T 11060.10
执行，仲裁试验应以 GB/T 11060.1 为准。  
4.4 天然气中 二氧化碳含量的测定 按GB/T 13610 或GB/T 27894 执行，仲裁试验应以 GB/T 13610
为准。  
4.5 天然气的取样应按 GB/T 13609 或GB/T 30490 执行，取样点应在合同规定的天然气交接点。  
4.6 对于一类气， 如果总硫含量或硫化氢含量测定瞬时值不符合表 1的规定，应对总硫含量和硫化
氢含量进行连续监测，总硫含量和硫化氢含量的瞬时值应分别不大于 30 mg/m3和10 mg/m3，并且
总硫含量和硫化氢含量任意连续 24 h测定平均值应分别不大于 20 mg/m3和6 mg/m3。 
5 输送和使用  
5.1 在天然气交接点的压力和温度条件下，天然气中应不存在液态水和液态烃。  
5.2 天然气中固体颗粒应不影响天然气的输送和利用。  
5.3 作为民用燃气的天然气，应具有可以察觉的臭味。民用燃气的加臭应符合 GB 50494 的规定。  
5.4 作为燃气的天然气，应符合 GB/Z 33440 对于燃气互换性的要求。  
5.5 进入长输管道的天然气应符合一类气的质量要求。  
5.6 对于本标准规定之外的天然气，在满足国家有关安全、环保和卫生等标准的前提下，供需双方
可用合同来约定其具体要求。  
5.7 天然气在输送和使用的过 程中，应遵守国家和当地的安全法规。  
6 标准的实施  
本标准按发布时的实施日期执行。进入长输管道的天然气，对高位发热量、总硫、硫化氢和二
氧化碳引入过渡期的要求，见表 2，其中，天然气贸易交接执行 本标准 2012版一类气的按质量指
标1过渡，执行 本标准 2012版二类气的按质量指标 2过渡，过渡期至 2020年12月31日。  
表2  过渡期进入长输管道天然气的质量要求  
项  目 质量指标 1a 质量指标 2b 
高位发热量 /（MJ/m3）                               ≥ 36.0 31.4 
总硫(以硫计 )/（mg/m3）                             ≤ 60 200 
硫化氢 /（mg/m3）                                     ≤ 6 20 
二氧化碳摩尔分数 /（%）                   ≤ 2.0 3.0 
a 质量指标 1指本标准 2012版的一类气；  
b 质量指标 2指本标准 2012版的二类气。 
  
 
 
GB 17820 -20xx  
3 
  
附录 A 
（资料性附录）  
 
欧美部分国家和地区对天然气中硫含量的质量要求  
 
A.1 欧美部分国家和地区相关标准中对天 然气中硫含量的质量要求  
欧洲标准 EN 16726 -2016《燃气基础设施  气体质量  H组》 、 德国燃气和水工业协会标准 DVGW 
G 260 -2013《气体质量》、美国燃气协会标准 AGA 4A -2009《天然气合同  计量和质量条款》和俄
罗斯国家标准 GOST 5524 -2014《工业和公共生活用可燃天然气 》给出了天然气中硫含量的质量要
求，具体数值见表 A.1。 
表A.1  欧美部分国家燃气相关标准中对硫含量的质量要求  
标准  总硫（以硫计）  硫醇（以硫计）  硫化氢  
EN 16726 -2016  20 mg/m3（不包括加臭剂）  
30 mg/m3（包括加臭剂）  6 mg/m3  硫化氢 +羰基硫（以硫计）  
5 mg/m3  
DVGW G 260 -2013  6 mg/m3 （不包括加臭剂）  
8 mg/m3 （包括加臭剂）  6 mg/m3 硫化氢 +羰基硫（以硫计）  
5 mg/m3 
AGA 4A -2009a （11.5 ~ 460）mg/m3 
（0.5 ~ 20）grains/1 00 scf （4.6 ~ 46）mg/m3 
（0.20 ~ 2.0）grains/ 100 scf 硫化氢（ 5.7 ~ 23）mg/m3 
（0.25 ~ 1）grains/1 00 scf 
GOST 5524 -2014  未规定  0.036 g/m3 硫化氢 0.020 g/m3 
a 标准规定的单位是英制， SI制是换算值。  
 
A.2 燃气硫含量指标的比较和发展趋势  
比较目前欧美各国对天然气中总硫含量的要求，可以看出，目前德国 DVGW天然气中硫含量
的指标要求最严，欧洲标准次之。本标准的一类气参考 EN 16726 -2016，对总硫和硫化氢分别规定
为20 mg/m3和6 mg/m3，体现了控制总量和控制关键组分的技术思路。随着技术和经济的发展，我
国将进一步降 低天然气中总硫含量，中长期的目标是将总硫控制为 8 mg/m3。 
 
 
 
 
——————————