PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO ELÉCTRICO  
 
 
PROTOCOLO  : PE Nº3/05 :2017  
 
FECHA  : 29 de Junio  de 2017  
 
PRODUCTO  : Tuberías y accesorios no metálicos 
rígidos para instalaciones eléctric as. 
 
CATEGORIA  : Materiales de baja tensión  
 
 
NORMAS DE REFERENCIAS  : IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) Sistemas de 
tubos para la conducción de cables 
Parte 1: Requisitos generales e IEC 
61386 -21 ed1.0 (2002 -02) Sistemas de 
tubos para la conducción de cables 
Parte 21: Requisitos particulares 
Sistemas de tubos rígidos.  
 
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
 
  DS Nº  298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
   
  R.E. Nº XX de fecha x x.xx.2017 del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
   
APROBADO POR  : RE Nº                   de fecha      
 
 
CAPITULO I .- ALCANCE Y CAMPO DE A PLICACIÓN . 
 
El presente protocolo establece el procedimiento para la certificación de las tuberías y  
accesorios no metálicos rígidos para instalaciones eléctricas, de acuerdo al alcance y 
campo de aplicación de las normas  IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) e IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02). Se consideran las tuberías que el fabricante clasifique como libre de 
halógenos .  
 
 
CAPITULO II .- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
TABLA  A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Subcláusula  Clasificación de 
los defectos   
Notas  
1 Clasificación  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 6 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4 y 6.5  Mayor   
(1) y (2) 
2 Marcado y 
documentación  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) 7 7.1, 7.2, 7.3 
7.5, y 7.6  Menor  
(3) y (6) PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 
3 Dimensiones  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) IEC 61386 -
1 ed2.0 (2008 -02) 8 8.1 y 8.2  Mayor   
(4) 
4 Construcción  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002-02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 9 9.1, 9.5 y 9.6  Mayor   
 
5 Propiedades 
mecánicas  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 10 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 
10.6, 10.7 y 
10.8(5) Crítico   
(5) 
6 Propiedades 
eléctricas  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 11 11.1, 11.3  Crítico   
7 Propiedades 
térmicas  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 12 12.1, 12.2 y 
12.3 Mayor   
8 Riesgos del 
fuego  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 13 13.1.3  Crític o  
9 Influencias 
externas  IEC 61386 -21 ed1.0 
(2002 -02 
IEC 61386 -1 ed2.0 
(2008 -02) 14 14.1 Mayor   
 
Notas : TABLA A  
(1) Al final de la Tabla 1 de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), rango de temperaturas bajas, se  debe considerar la 
clasificación 1ª cifra 6X,  para una temperatura no inferior a 0°C . 
(2) En Chile no se permite el uso de tuberías propagadoras de la llama  (punto 8.2.8.1, NCH  Elec. 4-2003  o la disposición 
que la reemplace.  
(3) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el  Capítulo IV del presente 
Protocolo .  
(4) Alternativamente, se pueden utilizar las dimensiones  de acuerdo con ISO 228 (partes 1 y 2) e ISO 7 (partes 1 y 2) y 
las  que se establecen en las tablas del capítulo 8, de la  norma  NCh2018/2.Of2009 . 
(5) Se aplica esta cláu sula de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), en caso que el fabricante declare la tubería como 
adecuada para cargas suspendidas.  
(6) El color naranja es permitido, siempre que se informe que el producto es no propagador de llama.  
(7) Los productos que el fabrican te clasifique como libre de halógenos deberán ser ensayados de acuerdo a las Normas 
IEC 60754 -1 e IEC 60754 -2 o UNE -EN 50267 -2-1 y UNE -EN 50267 -2-2 respectivamente, y sus resultados cumplir 
con los requisitos señalados en la tabla siguiente:  
  
Tabla Nota 5 ). Método de ensayos y requisitos para compuestos libres de halógenos  
 
Método de ensayo  Requisito  
Ensayo emisión de gases ácidos (IEC60754 -1) 
Contenido de bromo y cloro (expresados como HCI) 
máximo   
0.5%  
Ensayo de PH y conductividad (IEC60754 -2) 
PH Mínim o 
Conductividad máxima   
    4.3 
10 
uS/mm  
 
Para estos ensayos, los Organismos de Certificación podrán aceptar los resultados de los 
ensayos de origen, mediante un Certificado, emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado por un Organismo de Acredit ación signatario del acuerdo multilateral de PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 reconocimiento del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y su respectivo Informe de 
ensayos, emitido por un Laboratorio de Ensayos acreditado por un Organismo de 
Acreditación signatario del acuerdo multilater al de reconocimiento de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), para cuyo efecto el Organismo de 
Certificación nacional deberá verificar que los Certificados e Informes de ensayos 
extranjero se encuentren vigentes y que corresp ondan al producto presentado, en caso de 
no presentar ambos documentos, el Organismo de Certificación podrá aceptar el informe 
de ensayos indicado anteriormente. Además de requerir la Declaración del Anexo A.  
 
 
CAPITULO III.- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN . 
 
Para los efectos de ensayos se considerará que una unidad equivale a 3 m de tubería.  
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia , 
aquellos grupos de tuberías  del mismo diámetro  o accesorios que se distinguen por 
características técnicas y de diseño similares, de los materiales, componentes y/o método 
de fabricación.  
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo m ás representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Sobre 10 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representativos  
e. Y así sucesivamente.  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL R EGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias pa ra realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en las cláusulas  1, 2, 3, 5, 7 y 8 , indicados en la TABLA A, 
del Capítulo II, del presente Protocolo. Sin perjuicio, y más allá de la inspección 
visual y d ocumental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán 
requerir al momento de plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas 
declaraciones por parte del importador o fabricante hacia la Superintendencia de 
Electricidad y Combustib les, indicando que la producción o partida siguen siendo 
conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el anexo A  (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación) . No obstante , los 
Organismos de Certificación mantienen su s responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 Nota 1.2.1.1 : De no ser presentado el documento descrito en el anexo A, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y niv el de aceptación.   
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla B.  
 
 
 
 
TABLA B  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
 
Notas TABLA B:  
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de a cuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
(2) Periodicidad de la inspección:  Si no hay producción durante algún período, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la  primera producción siguiente a dicho periodo   
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en C hile 
 
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de  aceptación de cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
 
TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
 
Nota  TABLA C : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
   PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importa ción 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá apli car lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección 
una muestra igual  al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del presente Protoc olo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificac ión procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACI ÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D.  
TABLA D  
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (*)  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
   
 
Notas TABLA D:  
 
(1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.   
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rec hazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá aplicar lo 
establec ido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección 
una muestra igual al doble de la  extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del presente Protocolo.  
En el Cer tificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a  
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Me rcado  
Se deberá cada seis meses verificar en el mercado una muestra unitaria del 
producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito  a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización  
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o E nsayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.  
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
3.1.2  Planes d e muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la norma NCh 
44.Of 2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acept a con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
 
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el im portador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraig a en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros  Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, s e deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
 
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo  II del presente Protocolo.   
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del De creto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPE CIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgad o por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente . 
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señ alado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E.  
 
TABLA E  
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota TABLA E:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
  
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representad o por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará in strucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá en viar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
 
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtenci ón del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá v erificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
1.1 Marcado normativo, de acuerdo a l o dispuesto  en la Cláusula 7  de la TABLA A, del 
presente protocolo . 
 
1.2 Marc ado nacional.  
a) Marcado de acuerdo a lo dispuesto en el punto 4  de la TABLA A, del presente 
protocolo.  
b) Número del certificado de aprobación en el contorno exterior del mismo con tinta 
indeleble permanente de color blanco.  
c) País de fabricación.  
d) Clasificación d el producto de acuerdo a norma.  
e) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia .  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechaz ar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/ CVD /cvd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE  ENSAYOS DE PRODUCTO EL ÉCTRICO  PE N°3/05:2017  
 
 Anexo A  
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓ N DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------- ----------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante