REGLAMENTO TÉCNICO           RTS 23.01.03 :15 
SALVADOREÑO  
 
 
 
 
 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.  ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 
DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. 
LÍMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.  
 
 
 
Correspondencia: Este Reglamento Técnico Salvadoreño tiene correspondencia parcial con 
la Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2010, Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, 
método de prueba y etiquetado.  
 
 
 
 
 
ICS 23.120                     RTS 23.01.03 :15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editada  por el Organismo  Salvadoreño de Reglamentación Técnica, ubicado en 1ª Calle 
Poniente, Final 41 Av. Norte, N° 18 San Salvador, Col. Flor Blanca. San Salvador, El 
Salvador. Teléfono (503) 2590 -5323 y (503) 2590 -5335. Correo electrónico: 
consultasreglamento@osartec.gob.sv  
 
 
Derechos Reservados. REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                     RTS 23.01.03:15  
  
INFORME  
 
 
 
Los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica conformados en el Organismo 
Salvadoreño de Reglamentación Técnica, son las instancias encargadas de la  elaboración de 
Reglamentos Técnicos Salvadoreños. Están integrados por representantes de la Empresa 
Privada, Gobierno, Defensoría del Consumidor y sector Académico  Universitario.  
 
Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyecto s elaborados por 
los Comités  Nacionales de Reglamentación Técnica se someten a un período de consulta 
pública nacional y notificación internacional, durante el cual cualquier parte interesada  
puede formular observaciones.  
 
El estudio elabo rado fue aprobad o como RTS 23.01.03 :15 EFICIENCIA ENERGÉTICA.  
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN 
CONDUCTOS DE AIRE. LÍMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO , por el 
Comité Nacional de Reglamentación Técnica. La oficialización del Reglamento conlleva  el 
Acuerdo Ejecutivo del Ministerio correspondiente de su vigilancia y aplicación.  
 
Este Reglamento Técnico Salvadoreño está sujeto a permanente revisión con el objeto de 
que responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica m oderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
 CONTENIDO  PÁG.  
 
1 OBJETO  1 
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN  1 
3 DEFINICIONES  1 
4 ABREVIATURAS  3 
5 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  4 
6 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  4 
7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  19 
8 BIBLIOGRAFIA  19 
9 VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  20 
10 VIGENCIA  20 
 ANEXO A  21 
 ANEXO B  23 
 ANEXO C  25 
 ANEXO D  28 
 ANEXO E  30 
 ANEXO F  31 
 ANEXO G 32 
 ANEXO H 33 
 ANEXO I 34 
 ANEXO J 37 
 ANEXO K 39 
 ANEXO L  41 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
1 
 1. OBJETO . 
 
Establecer la relación de Eficiencia Energética (REE) mínima que deben cumplir los 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (conocidos como 
minisplit y multisplit), de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (b omba de calor), que 
utilizan condensadores enfriados por aire. Además, establece r el método de prueba que debe 
aplicarse para verificar dicho cumplimiento y definir el etiquetado y su contenido . 
 
2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN . 
 
2.1.  Aplica a los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire 
(conocidos como minisplit y multisplit); de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba 
de calor), que utilizan condensadores enfriados por aire, operado s con energía eléctrica, en 
capacidades nominales de enfriamiento de 1 Wt hasta 19 050 Wt que funcionan por compresión 
mecánica.  
 
2.2.  Este Reglamento Técnico se limita a los sistemas que utilizan uno o varios circuitos 
simples de refrigeración con evapor ador y condensador, importados y/o comercializados en El 
Salvador.  
 
2.3. Se excluyen los siguientes aparatos  
a) Las bombas de calor a base de agua;  
b) Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales;  
c) Las unidades móviles (que no son de tipo  ventana) que tienen un conducto condensador de 
escape.  
d) Las unidades con compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante variable  
e) Las unidades con sistemas fotovoltaico integrados.  
 
3. DEFINICIONES . 
 
3.1. Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por do s 
cuerpos ( minisplit):  acondicionador de aire, constituido por dos cuerpos, uno al interior del 
cuarto, espacio o zona cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por tuberías. 
Está constituido por una fuente pr imaria de refrigeración para enfriamiento y/o 
deshumidificación y puede incluir medios para calefacción, circulación y limpieza del aire.  
 
3.2. Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más 
de dos cuerpos ( multisplit):  acondicionador de aire, constituido por más de dos cuerpos, dos o 
más al interior de los cuarto(s), espacio(s) o zona(s) cerrada (espacio acondicionado) y otro al 
exterior conectados por tuberías. Está constituido por una fuente primaria de refrigeración para 
enfriamiento y/o deshumidificación y puede incluir medios para calefacción, circulación y 
limpieza del aire. La suma de capacidades interiores debe ser igual a la de la unidad exterior.  
 
3.3. Aire de nivelación:  flujo de aire a través de la abertura de niv elación en la pared de 
partición de un calorímetro.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
2 
 3.4. Calorímetro de cuarto:  instalación utilizada para la determinación de la Relación de 
Eficiencia Energética (REE) en los aparatos objeto de este Reglamento Técnico, la cual consiste 
en un cuarto dividido por una pared en dos compartimentos, denominados lado interno y lado 
extern o. En dichos compartimentos se establecen las condiciones de temperatura y humedad que 
se requieren para la prueba. El calorímetro de cuarto puede ser tipo ambiente balanceado o 
calibrado.  
 
3.5. Capacidad sensible de enfriamiento:  cantidad de calor sensible que  puede remover el 
equipo del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido.  
 
3.6.  Capacidad latente de enfriamiento:  capacidad de deshumidificación del equipo, que 
equivale a la cantidad de calor latente que el equipo puede remover del espacio acondicionado en 
un intervalo de tiempo definido.  
 
3.7. Capacidad total de enfriamiento:  cantidad de calor sensible y latente que el equipo 
puede remover del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido.  
 
3.8. Coeficiente de calor sensible:  coeficiente de la capacidad sensible de enfriamiento en 
relación con la capacidad total de enfriamiento.  
 
3.9. Descarga de aire al interior:  flujo de aire que proviene del equipo y que se suministra al 
espacio acondicionado.  
 
3.10.  Desvío de aire al interior:  flujo de aire acondicionado que no pasa por el elemento 
enfriador.  
 
3.11.  Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire:  capacidad total 
disponible de un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, en W.  
 
3.12. Flujo de aire:  cantidad de aire acondicionado por unidad de tiempo.  
 
3.13.  Flujo de calor fugado:  flujo de calor que se transfiere a través de paredes, techos y pisos 
de los compartimentos del calorímetro, en W.  
 
3.14.  Frecuencia asignada:  frecuencia que se indica en la placa de datos del equipo en Hertz 
(Hz).  
 
3.15.  Igualador de presiones:  aparato cuya función es igualar las presiones en los 
compartimentos del calorímetro, haciendo fluir aire en la dirección necesaria para equilibrar la 
presión.  
 
3.16.  Ingreso de aire al equipo:  flujo de aire que proviene del espacio acondicionado y que 
ingresa al equipo.  
 
3.17.  Medio ambiente:  ambiente externo del calorímetro tipo calibrado.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
3 
 3.18.  Medio circundante:  medio que se encuentra en la cámara de aire que  rodea a los 
compartimentos del calorímetro tipo ambiente balanceado.  
 
3.19.  Operación continua:  operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones de 
descarga térmica adecuada durante un periodo ilimitado.  
 
3.20.  Operación intermitente:  operación de una serie de ciclos idénticos especificados, estando 
cada ciclo compuesto de un periodo de operación bajo carga normal, o de acuerdo con las 
condiciones de descarga térmica adecuada, seguido por un periodo de reposo con el aparato 
trabajando a  carga mínima o totalmente desconectado.  
 
3.21.  Potencia Efectiva de Entrada (PE):  suma de las potencias eléctricas de entrada al equipo 
en un intervalo de tiempo definido, que se obtiene a partir de:  
 La potencia de entrada por operación del compresor;  
 La potencia de entrada de todos los dispositivos de control y de seguridad del equipo;  
 La potencia de entrada de los dispositivos o medios de transporte de calor dentro del 
equipo (por ejemplo ventilador, bomba, entre otros .). 
 
3.22.  Potencia Total de Entrada (Pt):  potencia de entrada de todos los componentes del equipo 
tal y como se suministran.  
 
3.23. Relación de Eficiencia Energética (REE):  especifica la eficiencia energética de un 
acondicionador de aire y se determina dividiendo el valor de la capaci dad total de enfriamiento, 
en Wt, entre el valor de la potencia efectiva de entrada, en We, Donde We= Watt eléctrico y Wt= 
Watt térmico.  
 
3.24.  Tensión eléctrica asignada:  tensión eléctrica que se indica en la placa de datos del 
equipo.  
 
3.25.  Termostato:  dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación puede 
ser fija o ajustable y que en uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él 
dentro de ciertos límites, abriendo y  cerrando un circuito automáticamente.  
 
4. ABREVIATURAS . 
 
•  CNE  Consejo Nacional de Energía  
•  OCP  Organismo Certificador de Producto  
•  OSA  Organismo Salvadoreño de Acreditación  
•  RTS  Reglamento Técnico Salvadoreño  
•  SGC  Sistema de Gestión de Calidad  
•  REE  Relación de Eficiencia Energética  
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
4 
 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS . 
 
5.1. Clasificación  
 
5.1.1.  Los equipos acondicionadores de aire, incluidos en el número 2 de este RTS, deben ser 
clasificados según el número de componentes:  
a) Acondicionador de aire, constituido por dos partes ( minisplit).  
b) Acondicionador de aire, constituido por más de dos partes ( multisplit).  
 
5.1.2.   Los intervalos de la capacidad de enfriamiento de l a clasificació n del número 5.1.1 será 
de acuerdo  a lo descrito en la Tabla C del Anexo G.  
 
5.2. Requisitos  
 
5.2.1.  Límites  de valor de Relación de Eficiencia Energética (REE)  
 
5.2.1.1.  La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de este RTS, se 
especifica por su valor de la Relación de Eficiencia Energética (REE).  
 
5.2.1.2.  Los aparatos sujetos al cumplimiento de este RTS, deben tener un valor de REE mayor 
o igual que los valores especificados en la Tabla 1.  
El fabricante debe marcar en la etiqueta el valor de la REE en W t/We, el cual no debe ser menor 
del valor especificado  en la Tabla 1 correspondiente a la clase del aparato.  
 
Tabla 1. - Nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética (REE), en acondicionadores 
de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire (tipo minisplit y multisplit).  
Capacidad de Enfriamiento  Relación de Eficiencia Energética  
Watts  BTU/h  Wt/We BTU/Wh  
Menor o igual a 19 050  De 3 413 hasta 65 001  2,72 9,3 
Fuente: Norma  Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.  
 
Nota 1: W e= Watt eléctrico y W t= Watt térmico  
 
5.2.2.  Determinación de los valores de RE E. 
Para determinar los valores de REE de los acondicionadores de aire objeto de este RTS, se debe 
aplicar únicamente el método de prueba descrito en el número 6.2. 
 
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  DE LA CONFORMIDAD . 
 
6.1. Muestreo  
 
6.1.1 . Selección de la muestra  
Se aplicará lo descrito en los números 6.1.1.1 al 6.1.1.3 , para cada modelo o familia según el 
anexo G.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
5 
 6.1.1.1 . Se debe seleccionar de manera aleatoria una sola muestra de un  aparato con opción a una 
muestra testigo.  
 
6.1.1.2 . Toma de muestra, cuando el producto se encuentra en El Salvador.   
El OCP tomará muestras de acuerdo a la clasificación por familias del anexo G. 
 
6.1.1.3.  Toma de muestra, cuando el producto no se encuentra en El Salvador . 
El OCP realizará la toma de muestra en el país de origen donde se encuentre el producto de 
acuerdo a la clasificación por familias del anexo G.  
 
6.1.2 . Designación del laboratorio   
a) El OCP establecerá el laboratorio apropiado para los ensayos/pruebas que se requieran 
realizar para la certificación del producto, y se le comunicará al cliente.  
b) Si el cliente de productos a certificar posee laboratorios para los ensayos/prueba que se 
requieren, el OCP solamente realizará las pruebas en estos, con atestiguamientos de un 
evaluador del OCP.  
c) El fabricante deberá generar documentación técnica descrita en el anexo H, la cual deberá 
incluir:  
 La documentación técnica del aire acondicionado  con la  descripción general de todas las 
familias que quiera certificar.  
 Procedimientos de fabricación  
 La dirección y lugares de fabricación y almacenamiento.  
 Nombre y dirección del fabricante y del representante autorizado o importador.  
d) Las muestras, represent ativa s de la producción de acuerdo a este RTS se tomar án de acuerdo 
a lo descrito en l as letras  anteriores. El Organismo de Evaluación de la Conformidad debe 
examinar la documentación, comprobar las muestras, efectuar o hacer efectuar los ensayos, 
acordar con fabricante lugar dónde se hacen los ensayos. El OCP debe elaborar un informe 
de evaluación donde recoja las actividades realizadas.  
 
6.2. Criterios de aceptación  
 
6.2.1.  Certificación  
 
6.2.1.1.  El resultado de prueba de la muestra a evaluar debe ser mayor o igual al nivel mínimo 
de Relación de Eficiencia Energética (REE) establecido en la Tabla 1.  
 
6.2.1.2.  En caso de no cumplirse el requisito anterior, se permite repetir la prueba a una segunda 
muestra. Si esta segunda muestra no satisface las condiciones especificadas, el  modelo no 
cumple con este RTS. 
 
6.2.2.  Etiqueta .  
El titular (fabricante, importador o comercializador) es quien propone el valor de Relación de 
Eficiencia Energética que debe utilizarse en la etiqueta del modelo o familia que desee certificar; 
y este valor debe  cumplir con las siguientes condiciones:  
a) Ser siempre igual o mayor al nivel mínimo de Relación de Eficiencia Energética (REE) 
establecido en la Tabla 1.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
6 
 b) En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales 
efectuadas en un mis mo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del 
mismo modelo y a la exactitud de los instrumentos de medición, se debe aceptar una variación de 
-5% de la Relación de Eficiencia Energética obtenida en pruebas con respecto a la marcada en la 
etiqueta, siempre y cuando este valor no sea menor al establecido en la Tabla 1 del número 5.2.1 
de este RTS. 
c) El valor del Efecto Neto de Enfriamiento obtenido en pruebas no debe ser menor en un 95% 
al valor indicado en la etiqueta.  
 
6.3. Método s de prueba  
 
6.3.1.  Eficiencia energética  
El método de prueba tiene por objeto la determinación de la Relación de Eficiencia Energética 
(REE) de acondicionadores de aire.  
 
6.3.2.  Instrumentos de medición y equipo de prueba  
 
6.3.2.1 . La prueba de eficiencia energética se lleva a cabo en un calorímetro de cuarto en donde 
los compartimentos deben tener dimensiones interiores mínimas de 2,7 m por lado y una 
distancia de la parte alta del aparato al techo de no menos de 1 m, para evitar restricciones d e 
flujo de aire en los puntos de admisión y descarga del acondicionador sometido a prueba. El 
calorímetro puede ser tipo calibrado o ambiente balanceado, conforme con la s especificaciones 
del Anexo A. 
 
6.3.2.2.  El registro, descripción y exactitud de los i nstrumentos, así como las magnitudes que se 
miden en la prueba, se especifican en los A nexos  C y D. Las variaciones permisibles para las 
lecturas de las magnitudes de operación del calorímetro, realizadas durante la prueba, deben 
permanecer dentro de los l ímites establecidos en la Tabla B del Anexo D. 
 
6.3.3. Instalación  del equipo  
 
6.3.3.1.  El equipo bajo prueba debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, 
utilizando los procedimientos y accesorios de instalación recomendados. Si el equipo puede 
instalarse de distintas maneras, las pruebas deben realizarse utilizando la co ndición más 
desfavorable. En todos los casos, deben seguirse las recomendaciones del fabricante en relación a 
las distancias desde los muros adyacentes, cantidades de extensiones a través de los muros, entre 
otros . 
 
6.3.3.2.  No deben existir alteraciones al equipo, con excepción de las sujeciones que requieren 
los aparatos e instrumentos de prueba en ciertas condiciones.  
 
6.3.3.3.  Cuando es necesario, el equipo debe evacuarse y cargarse con el tipo y la cantidad de 
refrigerante que se especifique en las in strucciones del fabricante.  
 
6.3.3.4.  Las unidades evaporadoras  y condensadora deben de conectarse con una tubería de 5 m 
+ 0,05 m de longitud.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
7 
 6.3.3.5.  Para los equipos en donde el condensador y el evaporador son dos ensambles separados, 
se deben probar con la longitud de los tubos de refrigeración, en cada línea, aislado 
térmicamente. En los equipos en los que los tubos de interconexión se equipan como una parte 
integral de la unidad y en los que no se recomienda cortarlos a cierta longitud, deben probar se 
con la longitud completa del tubo con que se equipan. A menos que sea una restricción del 
diseño, como mínimo la mitad del tubo de interconexión deba exponerse a las condiciones 
exteriores y el resto del tubo expuesto a condiciones internas. Los diámetr os de las líneas, 
aislamiento, detalles de instalación, evacuación y carga deben estar de acuerdo con las 
recomendaciones que se especifican por el fabricante. Con respecto a los equipos 
acondicionadores de aire, de descarga libre sin conductos de aire, co nstituido p or más de dos 
partes (llamados m ultisplit), se instalan todos los evaporadores en el cuarto lado interior y se 
interconectan a la condensadora la cual se encuentra instalada en el cuarto lado exterior.  
 
6.3.3.6.  La prueba se efectúa con todos lo s sistemas funcionando a la vez, es decir, se obtiene la 
capacidad y eficiencia de todo el sistema.  
 
6.3.3.7.  Para instalar hasta 3 unidades evaporadoras en el cuarto interior, se instala una unidad 
en la pared divisora de los cuartos, y las otras unidades  en 2 estantes, colocados a los lados del 
cuarto interior, sin encontrarse los flujos de aire.  
 
6.3.4.  Condiciones de prueba  
 
6.3.4.1.  Para efectuar la prueba, el aparato se instala dentro del calorímetro de cuarto en la pared 
divisoria, con todos sus accesorios funcionando; asimismo, se sellan todos los huecos con material 
aislante térmico para evitar la transferencia de calor entre el lado interno y externo del calorímetro.  
 
6.3.4.2.  Las puertas de acceso en el calorímetro deben de cerrarse herméticamente, después de 
instalar y poner a funcionar el aparato y calorímetro.  
 
6.3.4.3.  Antes de iniciar las pruebas, el equipo debe ser instalado de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante.  
 
6.3.4.4.  La prueba se lleva a cabo en las condiciones especificadas en la Tabla 2 y a la máxima 
capacidad de operación del equipo bajo prueba, las cuales deben mantenerse dentro de un intervalo 
de variación permisible por lo menos una hora antes de iniciar la prueba y durante la misma.  
 
Tabla 2. Condiciones de prueba . 
No Magnitud  Valor  
Temperatura del lado interno  
1 bulbo seco *  27°C  
2 bulbo húmedo  19°C  
Temperatura del lado externo  
3 bulbo seco *  35°C  
4 Tensión  ** 
5 Frecuencia  60 Hz  
Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
8 
  
Nota 2: Ver equivalencia de unidades inglesas en la Tabla B del Anexo  F. 
Nota 3: Las variaciones permisibles se establecen en la Tabla B del Anexo  D. 
Nota 4: *  Este valor apli ca también para el medio circundante.  
Nota 5: **  Para unidades con tensión dual debe usarse la tensión más baja durante la prueba.  
Nota 6: Para unidades con tensión simple se puede usar una tensión de 115 V o 230 V durante la prueba.  
 
6.3.5.  Procedimiento  
 
6.3.5.1.  Se debe registrar de forma continua los valores de las temperaturas fijadas en la Tabla 2, 
cuando se alcancen las condiciones establecidas se verifica que se mantengan dentro de las 
variaciones permisibles durante una hora; al cumplirse este requisito, se ini cia la medición de las 
magnitudes que son aplicadas al cálculo del efecto neto de enfriamiento, al menos cada 10 minutos 
durante 1 hora.  
 
6.3.5.2.  Con los valores registrados cada vez, se calcula el efecto neto de enfriamiento de ambos 
lados del calorímetro conform e a los  números  6.2.5 y 6. 2.6; los cuales deben coincidir dentro de un 
4%, utilizando la siguiente ecuación:  
 
 
 
Dónde : 
ti   Es el efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, calculado en el  número  6.2.5, en W.  
te  Es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, calculado en el número  6.2.6, en W.  
La prueba no es válida si no se cumplen estas condiciones.  
 
6.3.5.3.  Se determina el promedio de los siete valores de cada magnitud, que son aplicados para 
calcular el efecto neto total de enfriamiento tanto en el lado interno como en el externo y la REE, 
conforme a los procedimientos establecidos en los número s 6.2.5, 6. 2.6 y 6. 2.7. 
 
6.3.6.  Cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno  del calorímetro.  
 
Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado interno, se utiliza la siguiente 
ecuación:  
 
 (1) 
Dónde:  
ti  es el efecto neto total de enfriamiento del lado interno, corregido en consideración de la 
altitud, a la cual se encuentra el laboratorio de pruebas, en W t. 
Pi  es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que 
conforman el equipo de reacondicionamiento de aire del lado interno, en W e. 
qmi  es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación, 
en kg/s. En caso que no se suministre agua durante la prueba, qm i es la ca ntidad de 
agua evaporada en el humidificador.  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
9 
 hqm1  es la entalpía del agua que se suministra durante la prueba al lado interno para 
humidificación, en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqm1 = tqm1 Cpqm1 
Dónde:  
tqm1  es la temperatura del agua suministrada durante la prueba. En caso de que no se 
suministre agua durante la prueba, t qm1 debe ser la temperatura del agua en el 
tanque del humidificador, en °C.  
Cpqm1 es el calor específico del agua correspondiente a t qm 1 y 101 325  Pa de presión, 
en kJ/kg°C.  
hqm2  es la entalpía de la humedad del aire que se condensa en el acondicionador del 
lado interno en kJ/kg. Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
 hqm2 = tbhs Cpqm2 
 
Dónde:  
tbhs es la temperatura de bulbo húmedo del aire que está saliendo del acondicionador 
en el lado interno1, en °C.  
Cpqm2 es el calor específico del agua correspondiente a t bhs y 101 325 Pa de presión, 
en kJ/kg°C.  
1p  es el flujo de calor fugado del lado externo que ingresa al lado interno a través de la 
pared divisoria ya que la temperatura en el lado externo es mayor que la del lado 
interno, en W. 1p se calcula haciendo uso  de la ecuación (4) del Anexo  B. 
1r  es el flujo de calor fugado del medio que circunda al lado interno, que ingresa a través 
de sus paredes, techos y pisos, excepto la pared divisoria, en caso que la temperatura en 
el lado interno sea menor que la del medio que circunda al mismo, en W. 1r  se calcula 
haciendo uso de la ecuación (5) del A nexo  B. 
 
 
Dónde:  
pbl presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa.  
 
6.3.7.  Calculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo del calorímetro.  
 
Para el cálculo del efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, se utiliza la siguiente 
ecuación:  
                                                                 
 
Nota: (1)  Debido a que el punto de medición de la temperatura del condensado es inaccesible, se 
utiliza como referencia el valor  de tbhs.  
 
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
10 
  (2) 
Dónde:  
c = qms (hqms2 - hqms1)  
te  es el efecto neto total de enfriamiento en el lado externo, corregido en consideración de la 
altitud, a la cual se encuentre el laboratorio de pruebas, en W.  
c es el flujo de calor rechazado hacia el exterior por el serpentín de enfriamiento del equipo 
de reacondicionamiento de aire del lado externo, en W.  
qms es el flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del lado externo, en kg/s.  
hqms1  es la entalpía del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. 
Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqms1 = tqms1 Cpqms1 
Dónde:  
tqms1 es la temperatura del agua a la entrada del serpentín de enfriamiento, en °C.  
Cpqms1 es el calor específico del agua correspondiente a t qms1 y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg°C.  
hqms2 es la entalpía del agua a la salida del serpentín de enfriamiento del lado externo, en kJ/kg. 
Este valor se determina mediante la siguiente ecuación:  
hqms2 = tqms2 Cpqms2 
Dónde:  
tqms 2 es la temperatura del agua a la salida del serpentín de enfriamiento, en °C.  
 Cpqms2  es el calor específico del agua en correspondiente a t qms2  y 101 325 Pa de 
presión, en kJ/kg° C. 
 
Pe es la suma de las potencias eléctricas de entrada a los diferentes aparatos que conforman el 
equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, así como también al igualador de 
presiones, en W.  
P  es la potencia eléctrica total de entrada al aparato sometido a prueba, en W.  
qmi  es el flujo de agua suministrada durante la prueba al lado interno para humidificación; 
determinado en el número  6.2.5, en kg/s.  
hqm3  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el serpentín de enfriamiento del 
equipo de reacondicionamiento de aire del lado externo, en kJ/kg. Este valor se determina 
mediante la siguiente ecuación:  
 hqm3 = tqm3 Cpqm3 
Donde: 
tqm3 es la temperatura del condensado en °C.  
 Cpqm3 es el calor  específico del agua correspondiente a t qm3 y 101 325 Pa de presión, en 
kJ/kg°C.  
hqm2  es la entalpía de la humedad del aire que condensa en el aparato del lado interno, calculado 
en el  número  6.2.5, en kJ/kg.  
1p es el flujo de calor fugado, calculado en el número  6.2.5, conforme a la ecuación (4) del 
Anexo  B, en W.  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
11 
 1o  es el flujo de calor fugado del lado externo que se pierde a través del resto de paredes, 
techos y pisos, en caso de que la temperatura en el lado externo sea mayor que la del 
medio que c ircunda al mismo, 1o se calcula haciendo uso de la ecuación (6) del 
Anexo  B, en W.  
 
 
Es el factor de corrección por altitud en  condensación del lugar donde se realiza la prueba, del 
número  6.2.5. 
 
Dónde:  
Pbl: presión barométrica que tiene el lugar en donde se realiza la prueba, en Pa.  
 
6.3.8.  Cálculo de la Relación de Eficiencia Energética (REE)  
 
La Relación de Eficiencia Energética (REE) del aparato en prueba, se obtiene con la siguiente 
expresión:  
   (3) 
Dónde:  
ti es el efecto neto total de enfriamiento determinado en el lado interno calculado en el  
número  6.2.5, en W.  
P  es el promedio de las siete mediciones de potencia eléctrica total de entrada al 
acondicionador de aire, tomadas durante la prueba, en W.  
 
6.3.9.  Datos a registrar  
Los datos a registrar para las pruebas de capacidad por el método del calorímetro se establecen 
en la Tabla 3. Las tablas identifican la información general necesaria pero no tienen como 
finalidad limitar la  obtención de datos. Los valore s eléctricos de entrada que se utilizan con la 
finalidad de determinar las capacidades deben corresponder con aquellos que se miden durante la 
prueba de capacidad.  
 
Tabla 3. Datos a registrar para las pruebas de capacidad de enfriamiento por el método 
del calorímetro . 
No. Datos  
1 Fecha  
2 Observadores  
3 Presión barométrica  
4 Velocidad del abanico(s) de enfriamiento del equipo.  
5 Tensión aplicada  
6 Frecuencia  
7 Potencia total de entrada al equipo 1)  
8 Corriente total de entrada al equipo  
Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.  
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
12 
 Tabla 3. Datos a registrar para las pruebas de capacidad de enfriamiento por el método del 
calorímetro (Continuación).  
No. Datos  
9 Temperatura del control del aire para el bulbo seco y bulbo húmedo (compartimiento del lado 
interior del calorímetro)  
10 Temperatura del control del aire para el bulbo seco y bulbo húmedo (compartimiento del lado 
exterior del calorímetro)  
11 Temperatura promedio del aire afuera del calorímetro (tipo cuarto -calibrado)  
12 Potencia total de entrada en los lados internos y e xternos del compartimiento  
13 Cantidad de agua evaporada en el humidificador  
14 Temperatura del agua del humidificador entrante al compartimiento interior y exterior (si se 
utiliza) o en el tanque del humidificador.  
15 Índice del flujo de agua de enfriamiento a través del compartimiento exterior, del serpentín 
expulsor de calor.  
16 Temperatura del agua de enfriamiento entrando al compartimiento exterior, del serpentín 
expulsor de calor.  
17 Temperatura del agua de enf riamiento saliendo del compartimiento exterior, del serpentín 
expulsor de calor.  
18 Masa del agua del equipo que es condensada en el equipo de reacondicionamiento 2) 
19 Temperatura del agua condensada, saliendo del compartimiento exterior  
20 Volumen de flujo de aire a través de la tobera de medición, de la división de los 
compartimientos.  
21 Diferencia de la presión estática del aire a través de la división, de los compartimentos del 
calorímetro.  
1) La potencia total del equipo, excepto si se proporciona más de una conexión externa con el equipo, 
se registra a cada conexión por separado.  
2) Para los equipos que evaporan el condensado en el serpentín exterior.  
Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.  
 
6.4. Etiquetado  
Los aparatos objeto de este RTS que se comercialicen en El Salvador, deben llevar en cada una 
de las unidades que conformen el sistema, una etiqueta que proporcione información relacionada 
con su REE además de los modelos tanto de la unidad exterior como de la(s) unidad(es) 
interior(es)  que los integren en cada caso.  
 
6.4.1.  Permanencia   
La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto o empaque, ya sea por medio de un 
engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la 
rigidez suficiente para que no  se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe 
removerse del producto o empaque, hasta después de que éste haya sido adquirido por el 
consumidor final.  
 
6.4.2.  Información  
 
6.4.2.1. La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se 
lista a continuación, en forma legible e indeleble:  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
13 
 6.4.2.2. El nombre de  la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGÉ TICA”.  
 
6.4.2.3. La leyenda “Relación de Eficiencia Energética (REE) determinada como se establece  en 
este RTS”. 
 
6.4.2.4. La leyenda con las iniciales REE con el signo de igualdad y seguido de la relación: 
“Efecto neto de enfriamiento (W t)” entre “Potencia eléctrica (W e)”. 
 
6.4.2.5. La leyenda “Marca” seguida de la marca del acondicionador de aire.  
 
6.4.2.6.  La leyenda “Modelo” seguida del modelo del acondicionador de aire.  
 
6.4.2.7. La leyenda “Potencia eléctrica” seguida del valor de la potencia eléctrica del 
acondicionador de aire, expresada en W.  
 
6.4.2.8. La leyenda “Efecto neto de enfriamiento” seguida del valor del efecto neto de 
enfriamiento del acondicionador de aire, expresado en W.  
 
6.4.2.9.  La leyenda “REE establecida en este RTS en (W t/We)” seguida del valor de Relación 
de Eficiencia Energética (REE) mínima del acondicionador de aire expresada en W t/We, de 
acuerdo a su tipo y clase establecida en la Tabla 1 del número  5.2.1 de este RTS. 
 
6.4.2.10.  La leyenda “REE de este aparato en (W t/We)” seguida del valor de la Relación de 
Eficiencia Energética (REE) del acondicionador de aire expresada en W t/We. El valor de la 
relación de eficiencia energética del aparato debe ser definido por el fabricante.  
 
6.4.2.11.  La leyenda “Ahorro de energía de este aparato” de manera horizontal centrada.  
 
6.4.2.12.  Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta  el negro, indicando el por 
ciento de ahorro de energía de 0% al 50%.  
 
6.4.2.13.  Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda “Menor ahorro” y debajo de la 
barra en 50% debe colocarse la leyenda “Mayor ahorro”.  
 
6.4.2.14.  Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro 
de energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo:  
 
 
 
6.4.2.15.  La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y 
localización del  aparato”.  
 
6.4.2.16.  La leyenda “IMPORTANTE”.  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
14 
 6.4.2.17.  La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido por 
el consumidor final”.  
 
6.4.3. Dimensiones  
Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:  
Alto 14 cm ± 1 cm  
Ancho  10 cm ± 1 cm  
 
6.4.4. Distribución de la información y colores  
 
6.4.4.1.  La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al 
ejemplo dado en el A nexo  E. 
 
6.4.4.2. La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma:  
• Texto y escala: negro  
• Fondo de la etiqueta: Amarillo  
 
6.5.  Obtención del Certificado por un Organismo de Certificación de Producto  
 
6.5.1.  Para obtener el certificado por un organismo de certificación de productos, el interesado 
deberá:  
a) Requerir al organismo de certificación de producto, el paquete informativo que debe 
contener el formato de solicitud de certificación de producto y la relación de documentos 
requeridos conforme al anexo G y H. 
b) El interesado entregará toda la información solicitada en el literal a), en original al 
organismo de certificación para productos acreditado s, y éste revisará la documentación 
presentada y, en caso de estar incompleta la misma, se devolverá al interesado la solicitud y sus 
anexos, junto con una cons tancia en la que indique con claridad lo que el solicitante debe 
corregir.  
c) Los organismos de certificación mantendrán permanentemente la información de los 
certificados y de los dictámenes de producto para fabricante nacional o extranjero que expidan, 
así como de las verificaciones que realicen.  
d) Las solicitudes de los fabricantes ante los organismos de certificación para productos, 
deberán acompañarse de una declaración jurada, por la que el solicitante manifieste que el 
producto que presenta es nuevo.  
e) Los certificados que emitan los  organismos de certificación para productos, también deberán 
indicar en forma expresa a cuál de las categorías mencionadas corresponde el producto 
certificado.  
f) El certificado sólo es válido para el solicitante del certificado.  
g) La vigencia del certificado de producto para fabricante nacional o extranjero, será de tres 
años a partir  de la fecha de su emisión.  
 
6.5.2.  Excepto en el siguiente caso  
Los certificados por lote sólo ampararán la cantidad de producto que se fabrique, comercialice, 
importe o exporte.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
15 
 6.6.  Esquemas de certificación  
 
6.6.1.  Esquema de certificación  
El interesado podrá obtener el certificado conforme a las siguientes modalidades  
  
6.6.1.1. Con verificación por lote : certificación mediante ejecución de ensayos, el 
cumplimiento de uno o varios lotes de producto con respecto a  los requisitos establecido en este 
RTS. El interesado deberá presentar la documentación con la información técnica requerida, de 
conformidad con  lo dispuesto en el anexo  G y H, Los certificados que se expidan conforme a 
este número , podrán ser usados directamente por su titular.  
Coordinar con el OCP la toma de muestra y designación del laboratorio de pruebas de acuerdo a 
lo establecido en los número s 6.1.1 y 6.1.2 . 
 
6.6.1.2. Con verificación de producción total , en donde la estructura organizativa del 
fabricante del producto incluye responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos previstos 
por él para asegurar que dicho producto cumpla c on los requisitos de desempeño energético y 
etiquetado establecidos por este RTS.  
 
6.6.1.2.1.  Para obtener el certificado con verificación mediante el sistema de calidad de la línea 
de producción, deberán realizar ante el organismo de certificación de producto, los siguientes 
pasos:  
a) Elaborar una documentación completa de los productos y familias que desea certificar según 
el anexo G, para que el OCP pueda evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de  este 
RTS.  
b) El fabricante deberá gestionar el SGC para la fabricación, la inspe cción del producto, 
acabado, ensayos, y estará sujeto a la supervisión del OCP.  
c) De igual manera en la solicitud al OCP debe de incluir una declaración de que no ha 
solicitado evaluación a otro OCP.  
d) El fabricante deberá entregar al OCP toda la documentación  relativa al sistema de calidad, 
junto con la documentación técnica.  
e) El Sistema de Gestión de la Calidad del fabricante debe garantizar la conformidad de los 
aires acondicionados tipo dividido, descarga libre y sin conductos  con los requisitos desempeño 
energético de este RTS, el cual deberá de incluir:  
 Los objetivos de calidad, el organigrama y las responsabilidades y líneas de autoridad del 
personal de gestión en lo que se refiere a la calidad del producto;  
 Las correspondientes técnicas, procesos y acciones sistemáticas de fabricación, control y 
aseguramiento de la calidad que se utilizaran;  
 Los exámenes y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación y su 
frecuencia;  
 Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspe cción, los datos sobre ensayos y 
calibración, los informes sobre la cualificación del  personal involucrado en el SGC  
 
6.6.1.2.2. La decisión se notificará al fabricante. La notificación incluirá  las conclusiones de la 
auditoria y la decisión de evaluació n. El fabricante debe de comprometerse a cumplir las 
obligaciones que se deriven del SGC tal como esté aprobado y a mantenerlo de forma que siga 
resultando adecuado y eficaz.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
16 
  
6.6.1.2.3.  El OCP vigilará que se cumpla debidamente las obligaciones del fabric ante impuestas 
por el SGC. Para la vigilancia y  realizar la evaluación, el fabricante permitirá la entrada del 
OCP en los locales de fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento.  
 
6.6.1.2.4.  El OCP hará auditorías anuales.  
 
6.6.1.2.5.  El fabricante entregará al OCP:  
a) La documentación relativa al sistema de calidad;  
b) La documentación técnica  
c) Los expedientes de calidad, tales como los informes de inspección, los datos sobre ensayos y 
calibración, los informes sobre la cualificaci ón del personal afectado, entre otros.  
 
6.7. Ampliación del certificado  
 
6.7.1. La ampliación de certificados se expedirá por separado y procederá para ampliar los 
sufijos del modelo de los productos indicados en el certificado que correspondan a la misma 
familia, conforme a los criterios indicados en el anexo G y H. 
 
6.7.2. Para obt ener la ampliación de certificado deberán presentarse los documentos siguientes:  
a) Copia del certificado del cual se desea la ampliación.  
b) Manifiesto del solicitante, bajo protesta de decir la verdad, que indique los países de origen 
y procedencia que se desean ampliar en el certificado o Manifiesto del fabricante, en el que se 
indiquen los modelos que integran una familia, sus diferencias, cuál es el modelo representativo 
de la línea de producción y su justificación.  
c) La ampliación procederá únicamente par a aquellos modelos que justifiquen pertenecer a la 
misma familia.  
 
6.7.3. El OCP, evaluar á por medio de fotografías del producto y del informe de ensayo que 
ampara el certificado del producto, la validez de la correspondencia de la agrupación de familia 
descritas en el anexo G y que no representan cambios en las características técnicas del equipo 
(desempeñ o energético).  
 
6.8. Obligaciones  
 
6.8.1.  Obligaciones de los fabricantes  
 
a) Cuando introduzcan sus productos en el mercado, los fabricantes se asegurarán de que estos 
cumplan con los rangos de desempeño energético y etiquetado de conformidad con los 
requisitos establecidos en e ste RTS.  
b) Los fabricantes elaborarán la documentación técnica requerida y aplicarán el esquema de 
evaluación de la conformidad pertinente.  
c) Los fabricantes conservarán la documentación técnica del modelo a certificar durante tres 
años, posteriores a la entrada en vigencia del certificado emitido por el organismo de evaluación 
de la conformidad.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
17 
 d) Los fabricantes se asegurarán de que existen procedimientos para que la producción en serie 
mantenga su conformidad. Deberán tomarse debida mente en consideración los cambios en el 
diseño o las características del producto y los cambios en los RT de acuerdo a los cuales se 
declara la conformidad de un producto.  
e) Mantendrán un registro de reclamos de los productos no conformes y los retirados, y  
mantendrán informados a los distribuidores de todo seguimiento.  
f) Los fabricantes se asegurarán de que sus productos llevan un número de tipo, lote o serie o 
cualquier otro elemento que permita su identificación.  
g) Los fabricantes indicarán su nombre, su nom bre comercial registrado o marca comercial 
registrada.  
h) Los fabricantes garantizarán que el producto vaya acompañado, en idioma español, de las 
instrucciones y la información relativa a la seguridad.  
i) Sobre la base de una solicitud del CNE, los fabricantes f acilitarán toda la información y 
documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto. Cooperarán con dicha 
autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los riesgos que plantean los 
productos que han introducido en el m ercado.  
j) El fabricante deberá proporcionar todas las facilidades de documentos, de personal y  de los 
registros necesarios durante el proceso de certificación.  
 
6.8.2.  Obligaciones de los r epresentantes autorizados  
 
6.8.2.1. Los fabricantes podrán designar,  mediante escrito notariado, un representante autorizado.  
 
6.8.2.2. Los representantes autorizados efectuarán las tareas especificadas en el mandato recibido 
del fabricante. El mandato deberá permitir al representante autorizado realizar como mínimo las 
tareas siguientes:  
 Tener los documentos de certificación del producto y la documentación técnica a 
disposición del CNE durante tres años. Notificar cualquier cambio de estatus de 
certificación del producto al CNE.  
 Sobre la base de una solicitud del CNE , facilitar a dicha autoridad toda la información y 
documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto en idioma español.  
 Cooperar con las autoridades nacionales competentes, a petición de estas, en cualquier 
acción destinada a eliminar los ri esgos que planteen los productos objeto de su mandato.  
 
6.8.3. Obligaciones de los importadores  
a) Los importadores solo introducirán en el mercado productos conformes al RTS.  
b) Antes de introducir un producto en el mercado los importadores se asegurarán de que el 
fabricante ha llevado a cabo la debida evaluación de conformidad. Garantizarán que el fabricante 
ha elaborado la documentación técnica y ha respetado los requisitos enun ciados en los anexo G y 
H. 
c) Los importadores indicarán en la documentación su nombre, su nombre comercial registrado 
o marca comercial registrada y su dirección de contacto.  
d) Los importadores garantizarán que el producto vaya acompañado de las instrucciones y la 
información relativa a la seguridad en idioma español.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
18 
 e) Durante un período de tres años, los importadores mantendrán una copia del certificado del 
producto a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado y se asegurarán de que, 
previa petici ón, dichas autoridades reciban una copia de la documentación técnica.  
Notificar cualquier cambio de estatus de certificación del producto al CNE.  
f) Sobre la base de una solicitud motivada del CNE, los importadores le facilitarán toda la 
información y documen tación necesarias para demostrar la conformidad del producto en idioma 
español.  
g) Cooperarán con dicha autoridad, a petición suya, en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que plantean los productos que han introducido en el mercado.  
 
6.9. Autorización para importación de modelo de aires acondicionados tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire . 
 
6.9.1. Registro y aprobación del producto  
 
6.9.1.1. Para el cumplimiento de  este reglamento, el Organismo de Certificación de Producto 
debe estar acreditado por un Organismo de Acreditación miembro signatario del MLA (Acuerdo 
de Reconocimiento Multilateral por sus siglas en Ingles) de la Cooperación Interamericana de 
Acreditación  (IAAC) para Organismos de Certificación de Productos y ser reconocido por el 
Organismo Salvadoreño de Acreditación de acuerdo al procedimiento definido por dicho 
Organismo.  
 
6.9.1.2. El interesado deberá presentar al CNE solicitud para registrar el produc to según anexo I, 
además de la documentación siguiente:  
a) Documento de reconocimiento emitido por OSA.  
b) La documentación descrita en el anexo H. 
c) Cuando la certificación emitida por el OCP no es conforme al RTS, el interesado deberá 
solicitar al CNE que realice un estudio para determinar la equivalencia del documento normativo 
con el respectivo RTS, además de presentar toda la documentación descrita en el anexo I. Dicha 
solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos de respaldo:  
 El doc umento normativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que 
corresponda (se deben aportar los documentos de requisitos y de métodos de ensayo o de 
pruebas).  
 Un cuadro o matriz comparativa entre el RTS y el documento normativo de origen sobre los 
que se desea demostrar equivalencia.  
 Después de recibir la solicitud, la Dirección de Eficiencia Energética del CNE, se encargará 
de evaluar si el documento normativo de origen es equivalente al RTS.  
 En caso que los métodos de ensayo o de prueba difier an a los establecidos en el RTS bajo 
análisis, los interesados deben presentar una sustentación técnica que permita una vez 
analizada por el CNE, concluir la equivalencia.  
 El CNE, elaborará un informe de revisión, para lo cual podrá realizar consultas técn icas a 
sus homólogos en el exterior, a laboratorios de ensayos o pruebas, expertos, especialistas u 
otros organismos que cuenten con competencia técnica para ello.  
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
19 
 6.9.1.3. El CNE verificará, en 15 días hábiles después de la recepción de la solicitud completa, la 
conformidad de la información presentada contra los requisitos del RTS 23.01.03:15 Eficiencia 
energética. Aire acondicionado tipo dividido, descarga libre y sin con ductos de aire . Límites, 
métodos de prueba y etiquetado.  
 
6.9.1.4. Si la información presentada por el interesado permite verificar la conformidad del 
producto con lo establecido en el RTS 23.01.03:15, el CNE emitirá “Autorización para 
importación de modelo de aire acondicionado tipo dividido, descarga libre y sin conductos de 
aire según el RTS 23.01.03:15” (Anexo H); caso  contrario el CNE devolverá la aplicación 
indicando las razones por las cuales no se pudo verificar la conformidad del producto. Una vez 
subsanada las observaciones, el interesado podrá presentar una nueva solicitud.  
 
6.9.1.5. La vigencia de la autorización de importación de modelos de aire acondicionado tipo 
dividido, descarga libre y sin conductos de aire  será de tres años para los productos que cuentan 
con una certificación de producto según el número 6.5.1.2 .  
 
6.9.1.6. Los productos que cuentan con una certificación de producto según lo establecido el 
número 6.5.1.1, deben solicitar al CNE la autorización para importación de modelo de aire 
acondicionado tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire , cada vez que  ingrese al país.  
 
6.9.2. Importación  de equipo  
El fabricante o importador deberá presentar “La autorización para  importación del modelo de 
aire acondicionado tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire según RTS 23.01.03:15” 
en la Dirección General de Aduanas, quien verificará la validez de la autorización en la base de 
datos del CNE.  
 
6.10 Vigilancia  
La verificación de lo establecido en los números del 6.3.1 al 6.3. 4 lo realizar á la Defensoría del 
Consumidor a través de sus planes de inspección en los puntos de comercialización. El resultado 
del desarrollo de los planes deberá  ser informado al CNE.  
 
7. DOCUMENTOS  DE REFERENCIA . 
 
 Norma Oficial Mexicana NOM -023-ENER -2010, Eficiencia  energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, 
método de prueba y etiquetado.  
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA.  
 
 NSO 01.08.02 :97 METROLOGÍ A. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. Cuarta  
revisión.  
 
• Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, editada en diciembre de 2013, 
http://www.osartec.gob.sv/jdownloads/PDF/Gu%C3%ADa%20de%20BPR%2011%20dicie
mbre%202013_COMPLETO.pdf  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
20 
  
 
 
 
 
9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN . 
 
9.1. La vigilancia y verificación del cumplimiento de este RTS Salvadoreño le corresponde al 
Consejo Nacional de Energía, Defensoría del Consumidor en lo relacionado a etiquetado, y a la 
Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda en relación a la veracidad de la 
autorización para el modelo de la comercialización, esto de conformidad con las atribuciones 
establecidas en su legislación.  
 
9.2. Para las sanciones relativas al incumplimiento de este RTS, se sujetará a la legislación 
vigente.  
 
10. VIGENC IA.  
Este RTS entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación en el Diario Oficial . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
21 
 ANEXO A  
(Normativo)  
 
TIPOS DE CALORÍMETROS  
 
A.1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado  
 
La característica de este calorímetro es que el lado interno y externo se encuentra  rodeado por el 
medio circundante, y que tiene por objeto reducir el flujo de calor fugado.  
 
En la figura 1 se muestran sus características y equipos requeridos para la prueba.  
 
El espacio libre entre las paredes, techos y pisos del cuarto y las paredes, techos y pisos de la 
cámara de aire, deben ser de por lo menos 0,30 m.  
 
 
 
Figura 1. Calorímetro de cuarto tipo ambiente balanceado  
 
 
 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
22 
 A.2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado  
 
En este caso el medio circundante es el medio ambiente en donde se encuentra el calorímetro, el 
cual se debe controlar.  
 
En la figura 2 se muestran sus características.  
 
Los dos calorímetros cuentan con un igualador de presiones, el cual debe garantizar que durante 
la calibración del calorímetro y en el desarrollo de la prueba se mantenga una presión diferencial 
estática entre los dos compartimentos no mayor a 1,25 Pa.  
 
 
 
Figura 2. Calorímetro de cuarto tipo calibrado  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
23 
 ANEXO B  
(Normativo)  
 
CALIBRACIÓN DEL CALORÍMETRO  
 
La calibración del calorímetro tiene por objeto determinar los valores del flujo de calor por 
unidad de temperatura (K = /t; W/°C) a través de la pared divisoria y del resto de paredes, 
techos y pisos que separan a cada lado del calorímetro, del medio ambiente o del medio 
circundante (flujo de calor fugado), para un determinado diferencial de temperatura.  
 
Este valor de calo r que se fuga a través de paredes, techo y piso se considera en el cálculo del 
efecto neto total de enfriamiento del aparato sometido a prueba. La calibración del calorímetro se 
realiza por lo menos una vez cada dos años o cada vez que se hagan cambios en la instalación.  
 
La calibración del calorímetro de cuarto tipo calibrado o tipo ambiente balanceado, consta de los 
siguientes pasos:  
a) Se cierra el lado interno y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta obtener 
una temperatura de por l o menos 11°C por encima de la temperatura del medio ambiente, del 
medio circundante y del lado externo. La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C 
durante una hora previa al inicio de mediciones y durante las mediciones.  
b) Se mide la potenci a eléctrica del calentador eléctrico.  
c) Se cierra el lado externo y se calienta haciendo uso de un calentador eléctrico, hasta que su 
temperatura se iguale a la temperatura del lado interno, manteniendo aquí también un diferencial 
de temperatura de por lo  menos 11°C respecto al medio ambiente o al medio circundante.  
La variación de las temperaturas no debe exceder en ±1°C durante una hora previa al inicio de 
mediciones y durante las mediciones.  
d) Se mide la potencia eléctrica del calentador del lado interno y la del calentador del lado 
externo del cuarto.  
e) Se determina el flujo de calor a través de la pared divisoria entre ambos lados del calorímetro, 
restando las potencias eléctricas registrada s en el calentador del lado interno en la primera y 
segunda medición ( a). 
f) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), 
techo y piso del lado interno, el cual es igual a la potencia eléctrica del calentad or del lado 
interno obtenida en la segunda medición ( b). 
g) Se determina el flujo de calor a través del resto de paredes (excluyendo la pared divisoria), 
techo y piso del lado externo, el cual es igual a la potencia eléctrica medida en el calentador del 
lado externo del calorímetro ( c). 
h) Se determina el valor d e las razones de calor fugado por unidad de temperatura (K; W/°C), 
para cada una de las tres secciones mencionadas en l as letras  e, f y g, las cuales se denominan K a, 
Kb, Kc, respectivamente, dividiendo su valor correspondiente de calor fugado entre 11°C.  
i)  Ka = a /11 (1) 
 Kb = b/11 (2) 
 Kc = c/11 (3) REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
24 
 La calibración del calorímetro concluye con la determinación de los valores de K a, K b y K c. Los 
valores de calor fugado en las pruebas de eficiencia, se deberán calcular haciendo uso de las 
siguientes ecuaciones:  
 1p = Ka t1p (4) 
 1r = Kb t1r (5) 
 1o = Kc t1o (6) 
Dónde:  
1p  es el flujo de calor a través de la pared divisoria durante la prueba de eficiencia, en W.  
1r  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared divisoria)      
            del lado interno, durante la prueba de eficiencia, en W.  
1o  es el flujo de calor a través de las paredes, techo y piso (excluyendo la pared diviso ria)  
            del lado externo durante la prueba de eficiencia, en W.  
Ka..c  son las razones del flujo de calor por unidad de temperatura determinadas en la  
            calibración del calorímetro, en W/°C.  
Y en donde los valores de t corresponden a los siguientes diferenciales de temperatura que se 
presenten en el calorímetro durante la prueba:  
t1p = tbs2 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y externo durante la 
prueba de eficiencia, en °C.  
t1r = tbs3 - tbs1 es el diferencial de temperatura entre el lado interno y el medio ambiente o                    
                                    el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C.  
t1o = tbs2 - tbs3 es el diferencial de temperatura entre el lado externo y el medio ambiente  
                                    o el medio circundante durante la prueba de eficiencia, en °C.  
 
Este procedimiento de calibración es válido para cualquiera de los dos tipos de calorímetros de 
cuarto, aunque para el tipo ambiente balanceado, solamente tiene importancia el calor fugado a 
través de la pared divisoria ( 1p). La calibración del calorímetro puede realizarse también 
invirtiendo el orden de calentamiento de los cuartos.  También puede calibrarse el calorímetro 
enfriando los cuartos 11°C por debajo de la temperatura del medio ambiente o circundante y 
usando una metodología de calibración similar a la del calentamiento.  
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
25 
 ANEXO C  
(Normativo)  
 
NOMENCLATURA DE MAGNITUDES A REGISTRARSE DURANTE LA PRUEBA  
 
Varios  
pbar Presión barométrica, en Pa.  
 
En la Pared Divisoria  
 
p12 Diferencia de presión estática del aire entre los lados del calorímetro, en Pa.  
qmI2 Flujo de aire a través del igualador de presiones, en kg/s.  
PI2 Potencia eléctrica de entrada al dispositivo igualador de las presiones del lado 
interno y externo.  
 
En el Lado Interno del Calorímetro  
 
qmI Flujo de agua de entrada al humidificador o cantidad de agua evaporada en el 
tanque en el equipo de reacondicionami ento, en kg/s.  
PC1 Potencia eléctrica de entrada al calentador del equipo de reacondicionamiento, en 
W. 
PH1 Potencia eléctrica de entrada al humidificador del equipo de reacondicionamiento, 
en W.  
PT1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo de medición de 
temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W.  
PV1 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en 
W. 
tqm1 Temperatura del agua de entrada al humidificador o la del tanque del equipo de 
reacondiciona miento, en °C.  
tbh1 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  
tbs1 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, 
en °C.  
tbhs Temperatura de bulbo húmedo del aire que sale del acondicionador del lado interno, 
ver figuras C1 y C2, en °C.  
 
En el Lado Externo del Calorímetro  
 
PC2 Potencia eléctrica de entrada al recalentador del equipo de reacondicionamiento, en 
W. 
PT2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del dispositivo  de medición de 
temperaturas de bulbo húmedo y seco, en W.  
PV2 Potencia eléctrica de entrada al ventilador del equipo de reacondicionamiento, en 
W. REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
26 
 tqms1 Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del serpentín del equipo de 
reacondicionamiento, en °C. 
tqms2 Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del serpentín del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  
tbh2 Temperatura de bulbo húmedo del aire a la salida del equipo de 
reacondicionamiento, en °C.  
tbs2 Temperatura de bulbo seco del aire a la salida del equipo de reacondicionamiento, 
en °C.  
qms Flujo de agua de enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, 
en kg/s.  
tqm3 Temperatura del condensado en el serpentín del equipo de reacondicionamiento, en 
°C. 
 
En el Aparato Sometido  a Prueba  
 
I Corriente eléctrica de entrada del acondicionador, en A.  
P Potencia eléctrica total de entrada del acondicionador, en W.  
V Tensión aplicada al acondicionador, en V.  
 
En el Medio Ambiente o Circundante  
 
tbs31 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado interno, en °C (promedio 
de las temperaturas de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento interno 
en el calorímetro).  
tbs32 Temperatura de bulbo seco del aire que circunda al lado externo, en °C (promedio 
de las temperaturas  de las paredes de la cámara que rodea al compartimiento 
externo en el calorímetro).  
 
Nota:  Las potencias eléctricas de entrada a los diferentes equipos pueden también ser 
medidas en conjunto. Para ello se registra, por un lado, la potencia eléctrica total  de 
entrada al lado interno del cuarto, siendo este valor equivalente al término Pi. Por 
otro lado, la potencia eléctrica total de medida a la entrada del lado externo, es 
equivalente al término Pe. 
 
 
Figura C.1  Dispositivo de toma de muestra de aire para la unidad de prueba o el equipo de 
reacondicionamiento.  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
27 
  
DETALLE “A”  
 
 
 
Figura C.2 Dispositivo para toma de temperatura de bulbo húmedo  
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
28 
 ANEXO D  
(Normativo)  
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y VARIACIONES PERMISIBLES  
 
Tabla A. - Instrumentos de medición y grado de exactitud  
INSTRUMENTOS, MAGNITUDES Y PUNTOS DE MEDICION  EXACTITUD  
Temperatura  
Instrumentos : termopares, termómetros de resistencia eléctrica.  
 
Puntos de medición : Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco del aire 
reacondicionado en ambos lados del calorímetro y temperatura del agua de 
enfriamiento en el serpentín del equipo de reacondicionamiento.  
 
Temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco para el medio circundante.  
 
Todas las demás temperaturas2, incluyendo las del agua en el humidificador del lado interno del 
calorímetro y condensado del lado externo del calorímetro, así como la temperatura de bulbo húmedo del 
aire que sale del acondicionador de aire en el lado interno del calorímetro.   
 
 
± 0,05°C  
 
 
 
± 0,5°C  
 
± 0,2°C  
 
 
Presión  
Instrumentos : Manómetros de columna líquida, transductores de presión.  
Puntos de medición:  Todos.  
 
Igualador de presión  ± 10 Pa  
 
 
± 1Pa  
Parámetros Eléctricos  
Instrumentos:  Vóltmetros, amperímetros , Medidor de factor de potencia,  wáttmetros.  
Puntos de medición : Todos.   
± 0,5%  
Flujo  
Instrumentos : Placas de orificio calibrado, tubos Venturi , toberas, rotámetros, 
medidores de flujo externos magnéticos.  
 
Punto de medición : 
Flujo de agua en el serpentín de enfriamiento del equipo de reacondicionamiento de 
aire. 
 
Cantidad (ya  sea en masa o volumen) o flujo de agua en el humidificador y 
deshumidificador.   
 
 
 
± 2%  
 
 
± 5%  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
2 Ver Anexo  C en donde se da información acerca de las magnitudes a medir y su ubicación dentro del calorímetro.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
29 
  
 
Tabla B. - Variaciones permisibles en las lecturas de las magnitudes de operación del 
calorímetro . 
 Magnitud de operación  Variación  
Tipo A  Variación  
Tipo B  
Aire  Temperaturas en ambos lados del cuarto  
bulbo seco  
bulbo húmedo  
Temperaturas en el ambiente balanceado circundante  
bulbo seco  
bulbo húmedo  
Flujo de aire   
± 0,3°C  
± 0,2°C  
 
± 0,6°C  
± 0,3°C  
± 5%   
± 0,6°C  
± 0,4°C  
 
± 1°C  
± 0,6°C  
± 10%  
Agua  Serpentín de enfriamiento  
Temperatura  
Flujo de agua   
± 0,1°C  
± 1%   
± 0,2°C  
± 2%  
Otros  Tensión eléctrica  
Frecuencia  
Diferencia de presiones estáticas  ± 1%  
± 0,8%  
± 0,5 Pa  ± 2%  
± 0,8%  
± 1 Pa  
 
Variación Tipo A:  
Variación del promedio aritmético respecto a la condición especificada.  
Variación Tipo B:  
Variación máxima de valores individuales respecto a la condición especificada.  
En ningún caso las divisiones mínimas de la escala de los instrumentos de medición de 
temperatura deben exceder al doble de la exactitud especificada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
30 
 ANEXO E  
(Normativo)  
 
ETIQUETA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
31 
 ANEXO F  
(Informativo)  
 
Tabla A. - Equivalencias de unidades para los intervalos de la capacidad de enfriamiento . 
1 758 W  equivale a   5 999 BTU/h  
rango de 1 759 a 2 343 W  equivale a   6 000 a 7 999 BTU/h  
rango de 2 344 a 4 101 W  equivale a   8 000 a 13 999 BTU/h  
rango de 4 102 a 5 859 W  equivale a  14 000 a 19 999 BTU/h  
rango de 5 860 a 10 600 W  equivale a  20 000 a 36 000 BTU/h  
 
 
 
Tabla B. - Equivalencias de unidades para los valores de temperatura para las condiciones 
de prueba en el calorímetro . 
Parámetro  Valor  
Temperatura del lado interno  
Bulbo seco  
Bulbo húmedo   
27ºC (80,6ºF)  
19ºC (66,2ºF)  
Temperatura del lado externo  
Bulbo seco   
35ºC (95ºF)  
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
32 
 ANEXO  G 
(Normativo)  
 
CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DE FAMILIAS EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN 
CONDUCTOS DE AIRE. LÍMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO . 
 
Familia de productos.  
Es el conjunto de modelos del mismo tipo de producto, que presentan características comunes y 
cuyas variantes entre ellos, cumplen con las especificaciones establecidas en este RTS y criterios 
de certificación correspondientes, permitiéndose con ello el agruparlos  dentro de un certificado 
de conformidad, facilitando así el proceso de certificación.  
 
Dos o más productos o modelos pueden ser considerados como una misma familia, si cumplen 
con lo establecido en la tabla C de este procedimiento y los requisitos mencionados a 
continuación:  
1. Contar con una Relación de Eficiencia Energética (REE), mayor o igu al al valor mínimo 
establecido por el reglamento de referencia.  
2. Se acepta agrupación de familia de aparatos de solo enfriamiento, enfriamiento y calefacción 
con bomba de calor y enfriamiento y calefacción con resistencia eléctrica.  
3. Los modelos pertenecient es a una misma familia pueden presentar en sus etiquetas de 
eficiencia energética un valor de REE distinto entre sí, siempre y cuando éste no se 
encuentre por debajo del valor REE requerido por este RTS en su Tabla 1.  
 
Tabla C. Agrupación por familia.  
Tipo  Capacidad de enfriamiento  Familia  Muestra  
Watts  BTU/h  
Minisplit  Menor o igual a     
3 516  Menor o igual a  
12 000  1 1 
3 517 a 5 275  12 001 a 18 000  2 1 
5 276 a 7 033  18 001 a 24 000  3 1 
7 034 a 10 550  24 001 a 36 000  4 1 
10 551 a 19 050  36 001  a 65 001  5 1 
Multisplit  Menor o igual a    
3 516  Menor o igual a  
12 000  6 1 
3 517 a 5 275  12 001 a 18 000  7 1 
5 276 a 7 033  18 001 a 24 000  8 1 
7 034 a 10 550  24 001 a 36 000  9 1 
10 551 a 19 050  36 001 a 65 001  10 1 
Fuente: elabora do por el CNE,  basado en la capacidad de enfriamiento comercial.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
33 
 ANEXO H  
(Normativo ) 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA A REQUERIR PARA OBTENER EL CERTIFICADO POR 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO . 
 
Cuando el trámite se realice ante un organismo de certificación de producto, se deberán 
presentar, la documentación e información técnica que adelante se especifica : 
I) RTS 23.01.03:15  EFICIENCIA ENERGÉTICA. ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 
DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE. LÍMITES, MÉTODO DE 
PRUEBA Y ETIQUETADO . 
 
II) Se deberán presentar los siguientes documentos:  
- Instructivos y manuales de operación y servicio.  
- Folletos o fotografías de los productos.  
- Hoja de especificaciones técnicas.  
- Diagrama eléctrico.  
- Etiqueta de eficiencia energética.  
- Hoja de identificación de muestras (anexa a la solicitud de certificación).  
 
III) Asimismo, se deberá proporcionar la siguiente información:  
- Tensión nominal en volts.  
- Frecuencia o intervalos de frecuencias nominales en hertz.  
- Símbolo para el tipo de  alimentación.  
- Potencia nominal en watts o corriente nominal en amper ios. 
- Datos y especificaciones del compresor, marca, modelo y capacidad.  
- Especificaciones de instalación.  
- Datos técnicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
34 
 ANEXO I  
(Normativo)  
 
SOLICITUD PARA REGISTRO DE PRODUCTO.  
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud para Registro de acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire según RTS 23.01.03:15 Eficiencia 
energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.   
FECHA:  
No. DE SOLICITUD:  
(Asignado por el CNE)  
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (FABRICANTE/IMPORTADOR)  
Nombre del representante de la empresa:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
2. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE (COMPLETAR EN CASO QUE EL SOLICITANTE NO SEA 
EL FABRICANTE)  
Nombre del fabricante del producto:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
3. INFORMACIÓN DEL TRAMITADOR  
Nombre:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
 
Teléfonos:  e-mail:  
 
4. INFORMACIÓN TÉCNICA  
Modelo Base del Producto:  
Sufijos del Modelo1): 
Versiones del Modelo2): 
 
 
 
  
FECHA:  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
35 
  
 
 
 
 
 
Solicitud para Registro de acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire según RTS 23.01.03:15 
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba  y 
etiquetado.  No. DE SOLICITUD:  
(Asignado por el CNE)  
Potencia eléctrica (W):  
 Efecto neto de enfriamiento (W):  Ahorro (%) de energía según etiqueta:  
Relación de eficiencia energética (REE) según RTS:  
 Relación de eficiencia energética (REE)  de este aparato:  
 
Nombre del Laboratorio Acreditado que ampara el informe de los métodos de ensayo del producto:  
 
Dirección de l Laboratorio:  
 
No. de Informe de Laboratorio:  
 Fechas de realización de las pruebas de Laboratorio:  
Tipo de Producto a registrar:  
Certificación de producto emitida por:  
 
País de procedencia del organismo de certificación:  
 
Tipo de certificación:  
LOTE                        □        
PRODUCCION TOTAL □  
 
Número de Certificado (Adjuntar copia del certificado emitido para el producto a registrar):  
 
Número de Registro de Acreditación del Organismo Certificador de Producto (Adjuntar copia del certificado de 
acreditación y su respectivo alcance, del Organismo de Certificación de Producto):  
 
 
Número de Registro del Reconocimi ento de la Acreditación, emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación (Adjuntar copia del documento de reconocimiento emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación):  
 
5. REGISTRO DE PRODUCTO POR EVALUACIÓN DE INFORME DE ANÁLISIS DE 
LABORATORIO  DE ENSAYO  
Tipo de Producto a registrar:  
 
Análisis  (Ensayo) de Laboratorio realizado por:  
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
36 
  
 
 
 
 
 
Solicitud para Registro de acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire según RTS 23.01.03:15 
Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y 
etiquetado.   
FECHA:  
No. DE SOLICITUD:  
(Asignado por el CNE)  
País de procedencia del Laboratorio de Ensayo:  
 
Normas bajo las cuales se desarrolló  el análisis:  
 
Número de Informe de Ensayo de Laboratorio (Adjuntar copia del informe de ensayo emitido para el producto a 
registrar):  
 
Número de Registro de Acreditación del Laboratorio de Ensayo (Adjuntar copia del certificado de acreditación 
y su resp ectivo alcance, del Laboratorio de Ensayo):  
 
Número de Registro del Reconocimiento de la Acreditación, emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación (Adjuntar copia del documento de reconocimiento emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditació n): 
 
6. DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA SOLICITUD  
 
 -Certificado del producto, otorgado por el Organismo de Certificación (copia autenticada)  
 -Diseño y contenido de la etiqueta del producto, conforme los requisitos establecidos en el RTS 23.01.03:15  
 -Resultados de las pruebas realizadas en los parámetros que definen desempeño de Eficiencia energética y etiquetado, los         
   cuales deben cumplir el RTS 23.01.03:15 y deberán ser realizados por laboratorio acreditado, el cual será verificado    
   por CNE.  
-  Hoja técnica del producto  
-  Fotografía del producto  
-  Copia de los documentos legales de la empresa (NIT, NRC, escritura de constitución, credencial) y representante legal.  
 
Nota: Toda la documentación debe de estar en idioma castellano o traducción firmada por el representante legal de la empresa . 
 
 
DECLARO:                             - Toda la información proporcionada es verídica  
 
 
__________________________                         __________  
                                           Firma del Representante Legal                              Sello  
 
 
1) Estas casillas se podrán llenar para diferentes sufijos o versiones de un modelo base, cuando, al momento de solicitar 
dictamen para el modelo base se desea incluir los sufijos o versiones de dicho modelo que presentan cambios en 
características físicas o externas, que no afectan las características técnicas del equipo. Para los equipos que 
corresponden a un sufijo o versión que conlleva cambios de las características técnicas de un modelo b ase, se llenará el 
presente formulario para cada sufijo o versión del modelo base, acompañada de la documentación de apoyo respectiva.  
 
2) Para los modelos de diferente sufijo o versión de un modelo base, que no representan cambios en las características 
técnicas del equipo (desempeño energético y otros), la certificación o sello de conformidad, así como los resultados 
de las pruebas de laboratorio del modelo base, ampara a las diferentes versiones de este modelo y se requiere la 
documentación de apoyo res pectiva.  
 
 
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
37 
 ANEXO J  
(Normativo)  
 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRODUCTO SEGÚN RTS 23.01.03:15.  
 
 
Verificación de documentación de acondicionadores de aire tipo 
dividido, descarga libre y sin conductos de aire según RTS 
23.01.03:15 Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo 
dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de 
prueba y etiquetado.  
 
FECHA:  
 
 INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (FABRICANTE/IMPORTADOR)  
Nombre del representante de la empresa:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u 
Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
 INFORMACIÓN DEL FABRICANTE (COMPLETAR EN CASO QUE EL SOLICITANTE NO 
SEA EL FABRICANTE)  
Nombre del fabricante del producto:  
 
Dirección Física:  
 
 
Teléfonos:  
 e-mail:  
 INFORMACIÓN DEL TRAMITADOR  
Nombre:  
 
Tipo de Documento (DUI, Pasaporte u 
Otro):  Número de Documento:  
Empresa:  
Teléfonos:  e-mail:  
 
 INFORMACIÓN TÉCNICA  
De acuerdo con su tipo o familia:  Validado:  Si □   No □  
 
Indica la clasificación según la Tabla 1 del RTS 23.01.03:15 Eficiencia energética. Acondicionadores de aire 
tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado :  
Validado:  Si □   No □  
Potencia  según etiqueta   (W):  Efecto neto de enfriamiento 
(W):  Ahorro (%) de energía según etiqueta:  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
38 
 Validado:  Si □   No □ Validado:  Si □   No □ Validado:  Si □   No □ 
Potencia  según informe de laboratorio 
(W):  
Validado:  Si □   No □ 
 Relación de eficiencia energética (REE) de este aparato, según informe de 
laboratorio  
Validado:  Si □   No □ 
 DICTAMEN DE VALIDEZ DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  
DOCUMENTOS PRESENTADOS  
 
Certificación de producto emitido por un organismo de certificación de producto reconocido por el Organismo 
Salvadoreño de Acreditación:  
Validado:  Si □   No □ 
Informe de Análisis de laboratorio emitido por un laboratorio de ensayo reconocido por el Organismo 
Salvadoreño de Acreditación:  
Validado:  Si □   No □ 
En caso de no cumplimiento, detallar las razones por las cuales no se pudo verificar la conformidad del 
producto:  
 
DICTAMEN DE APROBACIÓN DE DESEMPEÑO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ETIQUETADO  
 
Diseño y Contenido del Etiquetado del Producto  
Cumplimiento de acuerdo al RTS 23.01.03:15 Eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado :  
 Si □   No □ 
Desempeño de Eficiencia Energética  
Cumplimiento de acuerdo al RTS 23.01.03:15 eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado :  
 Si □   No □ 
En caso de no cumplimiento, detallar las razones por las cuales no se pudo verificar la conformidad del 
producto:  
 
 
 APROBACIÓN DEL PRODUCTO  
Tipo de Producto a registrar:  
 
 
Cumplimiento de acuerdo al RTS 23.01.03:15 eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado :  
 Si □   No □ 
Nombre y Cargo del Responsable:  
 
Firma del Responsable  Sello:  
 
 
Fecha de Emisión:  
Fecha de Expiración:  
 
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
39 
 ANEXO K  
(Normativo)  
 
 
 
AUTORIZACION PARA IMPORTACION DE MODELO  
DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO,  
DESCARGA LIBRE Y SIN CONDUCTOS DE AIRE  
 
 
PEE -EE-MN 01/16  v1 
 
El Consejo Nacional de Energía (CNE)  
Otorga la presente autorización a:  
 
EMPRESA DE EFICIENCIA ENERGETICA S.A DE C.V  
Dirección:  ________________________________________  
 
Con el cual se declara que el producto descrito a continuación es conforme con el RTS 23.01.03:15 
eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. 
Límites, método de prueba y etiquetado , con base al (ce rtificado o informe de laboratorio) N° XXXXX, 
emitido por el laboratorio XXXXXXXXXX  
 
Descripción del producto:  
 
Clasificación:   
Marca:   
Modelo Base:   
Familia de sufijo de modelo 
Base:   
Potencia eléctrica:   
Efecto neto de enfriamiento:   
REE de este aparato:   
Ahorro de Energía de:   
 
De conformidad con el RTS 23.01.03:15 eficiencia energética. Acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado , para el uso que el Titular 
estime conveniente y al amparo delas cláusulas indicadas al final del documento, se extiende la presente 
autorización.  
 
Fecha de Autorización: 11/11/2016     Fecha de Caducidad: 11/11/2017  
 
 
 
 
Director de Eficiencia Energética  
Consejo Nacional de Energía  
 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
40 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA  
 
Cláusulas:  
 
 Vigencia de la autorización: Depende del esquema de certificación.  
 El uso de la autorización es responsabilidad únicamente del Titular.  
 El titular de la autorización debe de garantizar que el modelo autorizado para la importación en 
este documento, cumple con las especificaciones establecidas en este RTS  Salvadoreño 
aplicable.  
 La autorización no sustituye en ningún caso la garantía del cumplimiento del producto en los 
términos de la legislación y los reglamentos aplicables en vigor.  
 La autorización para la importación podrá cancelar el dictamen de acuerdo a las siguientes 
causas:  
• Las especificaciones técnicas en las que se basa el dictamen dejan de ser aplicables.  
• Se incurra en mal uso del dictamen  
• Se incurra en un incumplimiento con el reglamento aplicable durante el plazo de vigencia 
establecido en el dictamen.  
• Sea solicitado por escrito, por parte del titular del dictamen.  
• Por uso indebido del dictamen, ya sea por parte de titular o de un tercero, lo  cual dará 
derecho a una acción legal por parte del CNE.  
• Cuando al momento de la comercialización, el Organismo de Inspección detecte 
incumplimiento a lo establecido en el RTS 23.01.03:15 Eficiencia energética. 
Acondicionadores de aire tipo dividido, desca rga libre y sin conductos de aire. Límites, 
método de prueba y etiquetado.  
  
REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                              RTS 23.01.03:15  
 
41 
 ANEXO L  
(Normativo)  
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 
1. Copia del certificado de acreditación del Organismo de Certificación de Producto.  
2. Copia del alcance de acreditación del Organismo de Certificación de Producto.  
3. Copia del certificado de acreditación del laboratorio de ensayo.  
4. Copia del alcance de acreditación del laboratorio de ensayo.  
5. Informe de análisis del laboratorio de las pruebas realizadas en los parámetros que 
definen  el desempeño de eficiencia energética y etiquetado, realizados por laboratorio 
acreditado.  
6. Diseño y contenido de la etiqueta del producto.  
7. Hoja técnica del Producto.  
8. Fotografía del Producto.  
9. Copia de NIT de la Empresa importadora.  
10. Copia de NRC de la Empresa  importadora.  
11. Copia de la Escritura de Constitución de la Empresa importadora.  
12. Copia de la Credencial Vigente de la Empresa importadora.  
13. Documentación en idioma español o traducción firmada por el Representante Legal , SI 
APLICA   
 
 
 
 
 
 
 
 
-FIN DEL REGLAMENTO  TÉCNICO -