(Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 24 de abril d e 2018  
SECRETARIA DE SALUD  
PROYECTO de N orma Oficial Mexicana PROY -NOM -179-SSA1 -2017, Agua para uso y consumo humano. 
Control de la calidad del agua distribuida por los sistemas de abastecimiento de agua.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Salud.  
JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización  de Regulación y Fomento Sanitario, 
con fundamento en los artículos 39, de la Ley Orgánic a de la Administración Pública Federal; 4, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; 3o ., fracción XIII, 13, apartado A, fracción I, 17 bis, fracciones II y III, 
116, 118, fracción II y 119, fracción II, de la Ley General de Salud; 38, fracción II , 40, fracción I, 43 y 47, 
fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 209 a 213, 214, fracción I, II, III y V, 215 a 225 y 227, del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; 3, 
fracciones I, incisos n, o y s, y II, así como 10, fracción IV, del Reglamento de la Comisión Federal para  la 
Protección contra Riesgos Sanitarios; he tenido a bien ordenar la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -179-SSA1 -2017,  AGUA PARA USO Y 
CONSUMO HUMANO. CONTROL DE LA CALIDAD DEL  AGUA DISTRIBUIDA POR LOS SIS TEMAS  DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
El pre sente Proyecto de Norma se publica a efecto de que los interesados, dentro de los siguientes 60 
días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presenten sus 
comentarios por escrito, en medio magnético, en idio ma español y con el sustento técnico correspondiente 
ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, sito en Oklahoma 
número 14, planta baja, colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, teléfono 50805200, 
extensión 1333, correo electrónico rfs@cofepris.gob.mx.  
Durante el plazo mencionado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 47, fracción I, de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los documentos que sirvieron de base para la ela boración del 
presente Proyecto y su Manifestación de Impacto Regulatorio, estarán a disposición del público para su 
consulta en el domicilio del mencionado Comité.  
PREFACIO  
En la elaboración de esta Norma participaron las siguientes instituciones y organis mos:  
Secretaría de Salud  
 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  
Secretaria de Energía  
 Comisión Nacional de Seg uridad Nuclear y Salvaguardias  
Sistema de Aguas de la Ciudad de México  
 Subdirección de Control de la Calidad del Agua  
Comisión del Agua del Estado de México  
 Departamento del Laboratorio del Agua  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D.  
 Laboratori o Central de Calidad de Aguas  
Organización Mundial de la Salud  Martes 24 de abril de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
 Organización Panamericana de la Salud  
Universidad Nacional Autónoma de México  
 Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, Instituto de Ecología  
Instituto Politécnico Nacional  
 Escu ela Nacional de Ciencias Biológicas  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
 Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud  
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos  Mexicanos  
Confederación Patronal de la República Mexicana  
Cámara N acional de la Industria de Transformación  
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C.  
Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S.A. de C.V.  
Laboratorios de Especialidades Inmunológicas, S.A. de C.V.  
ÍNDICE DEL CONTENIDO  
0. Introducción  
1. Objetivo y campo de aplicación  
2. Referencias normativas  
3. Términos y  definiciones  
4. Símbolos y abreviaturas  
5. Disposiciones sanitarias  
6. Concordancia con normas internacionales y mexicanas  
7. Procedimiento de evaluación de la confor midad  
8. Bibliografía  
9. Observancia de la Norma  
10. Vigencia  
0. Introducción  
El control sanitario del agua que se abastece para uso y consumo humano, debe estar basado en un 
modelo de riesgos, priorizando un esquema de caracterización y vigilancia de pará metros de control, con la 
finalidad de proteger la salud de la población y prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y 
parasitarias, así como las derivadas de la ingestión de sustancias tóxicas que puede contener el agua.  
1. Objetivo y campo de a plicación  
1.1 Esta Norma establece las disposiciones sanitarias que deben observar los organismos responsables, a 
fin de mantener la calidad del agua para uso y consumo humano en los sistemas de abastecimiento de agua.  
1.2 Esta Norma es de observancia obli gatoria en todo el territorio nacional para los organismos 
responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano.  
2. Referencias normativas  
Los siguientes documentos referidos o los que los sustituyan, son indispensables para la aplicación de 
esta Norma:  
2.1 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1 -1994, Salud Ambiental. Agua para uso y 
consumo humano. Límites permisibles de calidad del agua y tratamientos a que debe someterse el agua para 
su potabilización.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 24 de abril d e 2018  
2.2 Norma  Oficial Mexicana NOM -230-SSA1 -2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. 
Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el 
manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.  
3. Términos y definiciones  
Para los propósitos de esta Norma, se aplican los términos y definiciones siguientes : 
3.1 Agua para uso y consumo humano , a toda aqu ella que no causa efectos nocivos a la salud y que no 
presenta propiedades objetables o contaminan tes en concentraciones fuera de los límites permisibles y que 
no proviene de aguas residuales tratadas.  
3.2 Agua subterránea , a la que se encuentra situada por debajo de la superficie del suelo, en sus 
espacios porosos, en las fracturas de las formaciones rocosas, en arenas y sedimentos.  
3.3 Agua superficial , a la que fluye sobre la superficie del suelo a través de arroyos, canales y ríos, o que 
se almacene en lagos o embalses, ya sean naturales o artificiales.  
3.4 Caracterización , a la determinación de las  especificaciones sanitarias del agua, al inicio de la red de 
distribución, contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1 -1994  (ver numeral 2.1, de esta Norma) 
a lo largo de un año con la frecuencia establecida para cada tipo de fuente.  
3.5 Emergenc ia, a cualquier incidente o accidente en los componentes del sistema de abastecimiento de 
agua, que dé lugar a alteraciones en la calidad del agua que represente un riesgo a la salud de la población.  
3.6 Fuente de abastecimiento , a todo cuerpo de agua supe rficial o subterráneo que es o puede ser 
utilizado para proveer agua para uso y consumo humano.  
3.7 Organismo responsable , a la instancia encargada de operar, mantener y administrar el sistema de 
abastecimiento de agua con el fin de asegurar y preservar la  calidad del agua que se entrega al consumidor 
por los sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados, estableciendo un eficaz control sanitario del 
agua sometiéndola a tratamientos de potabilización a efecto de hacerla y mantenerla apta para uso y  
consumo humano.  
3.8 Parámetros de control , a aqu ellos que cuando son monitoreados pueden indicar deterioro de la 
calidad del agua.  
3.9 Potabilización , al conjunto de operaciones y procesos, físicos, químicos y biológicos que se aplican al 
agua en los sist emas de abastecimiento de agua, a fin de hacerla apta para uso y consumo humano.  
3.10 Registro , al conjunto de información electrónica o física, que incluye datos, textos, números o 
gráficos que es creada, actualizada, mantenida y archivada.  
3.11 Sistema d e abastecimiento de agua , al conjunto intercomunicado o interconectado de fuentes de 
abastecimiento, obras de captación, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y regulación, líneas 
de conducción y distribución, incluyendo vehículos cisterna, qu e abastece de agua para uso  y consumo 
humano.  
4. Símbolos y abreviaturas  
4.1 % Por ciento  
4.2 < menor que  
4.3 + mas 
4.4 > mayor que  
4.5 / por cada  
4.6 LR levo-rotativo  
5. Disposiciones sanitarias  
El organismo responsable del sistema de abastecimiento debe : 
5.1 Someter el agua al proceso de potabilización que resulte necesario conforme a los resultados de la 
caracterización y las pruebas de tratabilidad llevadas a cabo que incluyan la desinfección.  
5.2 Contar con la caracterización del agua, la cual consist e en determinar los parámetros comprendidos en 
la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1 -1994 (ver numeral 2.1, de esta Norma), de la siguiente manera:  
5.2.1  Cuando el agua proviene de fuentes de abastecimiento superficiales o de fuentes de abastecimiento 
mixtas (superficial y subterránea), deberán determinarse los parámetros comprendidos en la Norma Oficial Martes 24 de abril de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
Mexicana NOM -127-SSA1 -1994 (ver numeral 2.1, de esta Norma), por lo menos de manera trimestral a lo 
largo de un año.  
5.2.2 Cuando el agua proviene de fuen tes de abastecimiento subterráneas deberán determinarse los 
parámetros comprendidos en la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1 -1994 (ver numeral 2.1, de esta 
Norma), de manera semestral a lo largo de un año.  
5.2.3  Cuando se adicionen, sustituyan o eliminen una o más fuentes de abastecimiento de agua del 
sistema o cuando se modifique el proceso de potabilización se debe realizar nuevamente la caracterización, y  
5.2.4  La caracterización tendrá una vigencia de tres años para fuentes de abastecimiento superficia les y 
fuentes mixtas, así como de cinco años para fuentes de abastecimiento subterráneas.  
5.3 Contar con el diagrama de flujo del sistema de abastecimiento de agua, el cual represente de manera 
gráfica sus elementos.  
5.4 Establecer y documentar un procedim iento de operación, el cual describa de manera detallada como 
se realiza cada una de las operaciones aplicadas para la potabilización, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de esta Norma.  
5.5 Establecer y documentar un programa de control analítico de l a calidad del agua, el cual señale los 
sitios de muestreo, los parámetros de control, la frecuencia de su monitoreo y análisis.  
5.5.1  Los parámetros de control serán aquellos que una vez analizados en la caracterización, se 
encuentren dentro del 10% por de bajo, igual o por arriba del límite permisible establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM -127-SSA1 -1994 (ver numeral 2.1, de esta Norma) . 
5.5.2 Para parámetros de control que se encuentren dentro del 10% por abajo o igual al límite permisible, 
la frecuen cia de monitoreo a la entrada del sistema de abastecimiento debe ser mensual para fuentes de 
abastecimiento superficiales y semestral para fuentes de abastecimiento subterráneas.  
5.5.3  Para parámetros de control que rebasen el valor límite permisible, debe  realizarse el tratamiento 
correspondiente para su remoción y la frecuencia de monitoreo debe ser mensual en todos los casos.  
5.5.4 Para residuales de la desinfección y disposiciones microbiológicas, la frecuencia de monitoreo en 
toma domiciliaria o en red  de distribución debe realizarse en función del número de habitantes que reciben 
agua de un mismo sistema de abastecimiento, conforme a la Tabla 1, de esta Norma.  
Tabla 1 - Frecuencia de monitoreo para residuales de la desinfección y microbiológicas en toma  
domiciliaria o en red de distribución en función del número de habitantes que reciben agua de un mismo 
sistema de abastecimiento  
Monitoreo de cloro, plata total o yodo residual libre  
Población abastecida (número de 
habitantes)  Muestras por número de 
habitantes  Frecuencia  
<5,000  1 Semanal  
5,001 a 50,000  1/5,000  Semanal  
50,001 a 500,000  1/10,000 + 10 muestras 
adicionales  Semanal  
>500,000  1/50,000  Diaria  
Monitoreo de Escherichia coli , coliformes fecales u organismos termotolerantes  
Población abastecida  (número de 
habitantes)  Muestras por número de 
habitantes  Frecuencia  
<50,000  1 Semanal  
50,001 a 500,000  1/50,000  Semanal  
>500,000  1/250,000  Diaria  
 
5.5.5 Para microcistina -LR, deberá monitorearse mensualmente a la entrada del sistema de tratamiento y 
en caso de que rebase el límite permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1 -1994 
(ver numeral 2.1, de esta Norma) el monitoreo deberá realizarse adicionalmente después del proceso de 
tratamiento con la misma frecuencia.       (Primera Sección)  DIARIO OFICIAL  Martes 24 de abril d e 2018  
5.5.6  En el caso  de Giardia lamblia , deberá monitorearse mensualmente después del proceso de 
tratamiento.  
5.5.7  En todos los casos, incluyendo la caracterización y el monitoreo de los parámetros de control, los 
resultados analíticos de los parámetros determinados deben es tar expresados en las unidades establecidas 
en la Norma Oficial Mexicana NOM -127-SSA1 -1994 (ver numeral 2.1, de esta Norma) . 
5.6 Establecer y documentar un programa de inspección y mantenimiento de instalaciones hidráulicas, de 
acuerdo con lo siguiente:  
5.6.1 Realizar mínimo una visita semestral de conformidad con la Norma Oficial Mexicana  NOM -230-
SSA1 -2002 (ver numeral 2.2, de esta Norma), a cada una de las instalaciones hidráulicas que conforman al 
sistema de abastecimiento de agua y contar con los regis tros correspondientes, así como los riesgos 
identificados y las acciones correctivas que se deriven de la inspección.  
5.6.2  Contar con un calendario para las acciones de mantenimiento preventivo, y  
5.6.3  Registrar todas las acciones de mantenimiento preven tivo y correctivo efectuadas al sistema.  
5.7 Establecer y documentar un programa para la atención de emergencias, que considere:  
5.7.1  Coordinación entre las diferentes instancias que tengan injerencia en el tema, e  
5.7.2  Inventario actualizado de los equi pos y recursos, así como los procedimientos con los que cuenta el 
organismo responsable para la atención de este tipo de eventos.  
5.8 Establecer y documentar un programa de capacitación a todo el personal involucrado en la operación 
del sistema de abasteci miento de agua, que incluya:  
5.8.1  Documentación que constate la conformación de planes y programas de capacitación y 
adiestramiento de conformidad con las disposiciones aplicables que rigen las relaciones de trabajo, y  
5.8.2  Documento que avale la imparti ción de capacitación en apoyo a la aplicación y cumplimiento de la 
presente Norma y de aquellas disposiciones descritas en el Capítulo 5. Disposiciones sanitarias; así como de 
aquellos que acorde al numeral 5.8.1, de esta Norma, sean encaminados para refor zar el conocimiento en la 
aplicación de acciones para mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de abastecimiento de agua y 
otros aspectos relacionados con las actividades del personal para garantizar la calidad del agua.  
5.9 Los registros document ales de los resultados analíticos del agua dispuestos en el numeral 5.2, de esta 
Norma, así como los señalados en los numerales 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8, de esta Norma, deberán 
resguardarlos y mantenerlos a disposición de la Comisión Federal para la P rotección contra Riesgos 
Sanitarios y de las áreas estatales de protección contra riesgos sanitarios por un mínimo de cinco años y de 
conformidad con las disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información  y 
protección de datos p ersonales.  
5.10 Notificar inmediatamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y/o a las 
áreas estatales de protección contra riesgos sanitarios en caso de emergencia.  
5.11 Establecer un mecanismo pertinente que permita comunic ar de forma inmediata a la población, las 
restricciones del abastecimiento de agua, y  
5.12 En caso de alguna emergencia la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y/o 
las áreas estatales de protección contra riesgos sanitarios definir án las acciones a seguir.  
6. Concordancia con normas internacionales y mexicanas  
Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna Norma Internacional, ni Mexicana, por no 
existir estas últimas al momento de elaborar la Norma.  
7. Procedimiento de e valuación de la conformidad  
La evaluación de la conformidad podrá ser solicitada a instancia de parte, por el responsable sanitario, el 
representante legal o la persona del organismo responsable que tenga las facultades para ello, ante la 
autoridad compete nte o las personas acreditadas y aprobadas para tales efectos.  
8. Bibliografía  
8.1 American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment 
Federation. Standard Methods for examination of water and wastewater. 22nd ed. Washin gton: American 
Public Health Association; 2012.  
8.2 American Water Works Association (2000). Water Quality and Treatment: A Handbook of Community 
Water Supplies, 5th Edition, McGraw Hill Inc, USA.  Martes 24 de abril de 2018  DIARIO OFICIAL  (Primera Sección)       
8.3 Comisión Nacional del Agua (2015). Manual de Agua Potab le, Alcantarillado y Saneamiento (Mapas).  
8.4 Environmental Protection Agency (2015). Guidelines for Design of Small Public Ground Water 
Systems. Fourth Edition. Division of drinking and groundwater. Ohio. La cual puede ser consultada en la liga 
electrónic a: http://epa.ohio.gov/portals/28/documents/engineering/greenbook.pdf.  
8.5 Ley de Aguas Nacionales.  
8.6 World Health Organization (2011). Guidelines for Drinking -Water Quality. 4th E dition, Vol. 1. Potable 
water -standards. Switzerland.  
9. Observancia de la  Norma  
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, en sus respectivos ámbitos de compe tencia.  
10. Vigencia  
Esta Norma entrará en vigor a los 360 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
TRANSITORIOS  
ÚNICO. - La entrada en vigor de la presente Norma, deja sin efecto a la Norma  Oficial Mexicana  NOM -
179-SSA1 -1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, 
distribuida por sistemas de abastecimiento público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
septiembre de 2001.  
Ciudad  de México , a 12 de febrero de 2018. - El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario , 
Julio Salvador Sánchez y Tépoz .- Rúbrica.