MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  
 
 PROYECTO  
REGLAMENTO  TÉCNIC O 
 DGNTI -COPANIT 101:2017  
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (DGNTI)  
COMISIÓN PANAMEÑA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TÉCNICAS (COPANIT)  
Apartado Postal 9658 Zona 4, Rep. de Panamá  
E-mail: dgnti@mici.gob.pa  
 
Prohibida su reproducción  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ETIQUETADO EN ACONDICIONADORES DE AIRE 
TIPO CENTRAL, PAQUETE O DIVIDIDO .  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
PREFACIO  
 
 
La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI) es  el Organismo Nacional de Normalización encargado 
por el Estado del Proceso de Normalización Técnica, Evaluación de la Conformidad, 
Certificación de Calidad.  
 
La elaboración del presente  Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT responde a la 
necesidad de increm entar el ahorro de energía y la preservación de recursos 
energéticos; además de proteger al consumidor de productos de menor calidad y 
consumo excesivo de energía eléctrica que pudieran llegar al mercado nacional 
específicamente en acondicionadores de aire  tipo central, paquete o dividido.  
 
Este Reglamento Técnico tiene la finalidad de establecer el nivel mínimo de eficiencia 
energética que deben cumplir los acondicionadores de aire  tipo central, paquete o 
dividido  y define los requisitos que se deben inclu ir en la etiqueta de información al 
público para todos los equipos que se fabriquen, importen, distribuyan y comercialicen 
al país.  
 
La etiqueta de eficiencia energé tica especificada en este Reglamento Técnico tiene por 
objeto informar la eficiencia de los  equipos acondicionadores de aire tipo central, 
paquete o dividido de acuerdo a los parámetros y valores de ensayo, confo rme a lo 
dispuesto en este Reglamento Técnico  y sus normas asociadas . 
 
El Reglamento Técnico DGNTI -COPANIT 01 -2016 ha sido oficializado  por el Ministerio 
de Comercio e Industrias mediante Resolución N°_____ de  _______ de ___________ 
de 2016 y publicada en Gaceta Oficial N° _____________ del __________ de _______ 
2016.   
  
ÍNDICE  
 
1. OBJETO  ................................ ................................ ................................ ...................  1 
2. ALCANCE  ................................ ................................ ................................ .................  1 
3. REFERENCIAS  ................................ ................................ ................................ ........  1 
4. CLASIFICACIÓN  ................................ ................................ ................................ ...... 1 
5. ESPECIFICACIONES  ................................ ................................ ...............................  1 
6. MÉTODOS DE PRUEBA  ................................ ................................ ..........................  1 
7. ETIQUETADO  ................................ ................................ ................................ ..........  2 
7.1.  Permanencia de la Etiqueta  ................................ ................................ ...............  2 
7.2.  Superficie principal de exhibición  ................................ ................................ ....... 2 
7.3.  Información  ................................ ................................ ................................ ........  2 
7.4.  Dimensiones  ................................ ................................ ................................ ...... 3 
7.5.  Distribución de la información y de los colores  ................................ ..................  3 
8. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  ................................ ................................ ... 5 
9. VIGILANCIA ................................ ................................ ................................ ..............  5 
10. SANCIONES  ................................ ................................ ................................ .........  6 
11. BIBLIOGRAFÍA  ................................ ................................ ................................ ..... 6 
ANEXO A  ................................ ................................ ................................ ........................  8 
ANEXO B  ................................ ................................ ................................ ........................  9 
FACTORES DE CONVERSIÓN  ................................ ................................ ......................  9 
 
 
 
 
 PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 1 
 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ETIQUETADO EN ACONDICIONADORES DE AIRE 
TIPO CENTRAL, PAQUETE O DIVIDIDO .  
 
1. OBJETO  
 
El propósito de este Reglamento Técnico es establece r el nivel mínimo de Efi ciencia 
Energética que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo central , paquete o 
dividido ; y define los requisitos que se deben de incluir en la etiqueta de información al 
público para su fabricación, importación distribución y comercialización  dentro del 
territorio nacional.  
 
Asimismo, este Reglamento Técnico establece el procedimiento para evaluar la 
conformidad de los acondicionadores de aire tipo central  
 
2. ALCANCE  
 
Este Reglamento Técnico aplica para los acondicionadores de aire tipo central, t ipo 
paquete o tipo dividido, operados con energía eléctrica, en capacidades nominales de 
enfriamiento de 8  800 W hasta 19  050 W que funcionan por compresión mecánica y 
que incluyen un serpentín evaporador enfriador de aire, un compresor y un serpentín 
cond ensador enfriado por aire o por agua,  fabricados, importados, distribuidos y  
comer cializados en Panamá.  
 
Este Reglamento Técnico aplica para los acondicionadores de aire indicados en el 
campo de aplicación de la  Norma Técnica DGNTI -COPANIT -506:2016.  
3. REFER ENCIAS  
Para la correcta aplicación de este Reglamento Técnico debe consultarse y aplicarse 
las Leyes, normas o reglamentos  técnicos siguientes o la que lo s sustituyan:  
 
 Ley 52 de 2007, “ Que regula las actividades metrológicas en la República de 
Panamá, y modifica el numeral 3 del artículo 97 y deroga el Capítulo V del Título 
II de la Ley 23 de 1997”.  
 
 Norma Técnica DGNTI -COPANIT -506:2016 . 
 
4. CLASIFICACIÓN  
 
Los equipos tipo central, inclu idos en el alcance de este Reglamento Técnico , se 
clasificarán según lo es establecido en la Norma Técnica DGNTI -COPANIT -506:2016  
 
5. ESPECIFICACIONES  
Límite de valor de Relación de Eficiencia Energética (REE ): Los equipos objeto de este 
Reglamento Técnico deben cumplir con el  valor de Relación de Eficiencia E nergética 
establecid o en la Norma Técnica DGNTI -COPANIT -506:2016  
6. MÉTODOS DE PRUEBA  
 PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 2 
 
 Los método s de prueba requeridos  para el cumplimiento de este Reglamento Técnico 
están especificados en capítulo  5 de la Norma Técnica DGNTI -COPANIT -506:2016 . 
  
7. ETIQUETADO  
 
Los aparatos objeto  de este Reglamento deben de llevar una etiqueta (véase anexo A ) 
que proporcione información relacionada con su  índice de eficiencia energética 
calculado según lo establecido en la NORMA DGNTI -COPANIT 000 -2016 , además de 
los requisitos de marcado que se es tablecen en el numeral 7.3  
 
El titular (fabricante, importador , distribuidor  o comercializado r) indicará  el valor de 
Relación de Eficiencia  Energética (REE), que presentará  en la etiqueta del modelo  o 
familia que desee certificar. Este valor a mostrarse p odrá ser igual o menor al valor 
determinado según el método de prueba de la Norma Técnica DGNTI -COPANIT -
506:2016 . 
 
En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales 
efectuadas en un  mismo aparato o en pruebas iguales efectu adas en diferentes 
aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud  de los instrumentos de medición, se debe 
aceptar una variación de : menos cinco por ciento ( - 5 %) de la Relación de Eficiencia  
Energética ;  ± 5 % de la capacidad de enfriamiento y ± 5 % la pot encia eléctrica; según 
lo marcado  en la etiqueta, siempre y cuando el valor no sea menor al establecido para 
según la  Norma Técnica DGNTI -COPANIT -506:2016 . 
 
7.1. Permanencia  de la Etiqueta  
La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto y empaque, ya sea  por 
medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la 
etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. 
En cualquiera de los casos no debe removerse del producto o empaque,  hasta 
después d e que éste haya sido adquirido por el consumidor final.  
7.2. Superficie principal de exhibición  
La etiqueta debe ir colocada en la superficie principal de exhibición y empaque del 
producto.  
7.3. Información  
La etiqueta de Relación de Eficiencia Energética de los aco ndicionadores de aire 
tipo central debe marcarse en forma legible e indeleble y debe contener la 
información que se lista a continuación y de acuerdo a la distribución que se 
muestra en el ejemplo de etiqueta en la figura 1  del A nexo  A de este Reglamento 
Técnico . Todas estas letras deberán ser tipo Arial. Se deberá colocar en negrita, lo 
que en el siguiente texto esté así:  
 
7.3.1.1.  La leyenda: " EFICIENCIA ENERG ÉTICA ", en letra tamaño 20, mayúscula 
cerrada y centrado.  
7.3.1.2.  La leyenda " Relación de Eficiencia Energética (R EE)", en letra tamaño 
12. 
7.3.1.3.  La leyenda " Determinad o como se establece en la NORM A-DGNTI -
COPANIT 506: 2016", en letra tamaño 12.  
7.3.1.4.  La leyenda “ Tipo: ” seguida del tipo de acondicionador de aire, en letra 
tamaño 10.  
7.3.1.5.  La leyenda " Marca: ” seguida de la marca del acon dicionador  de aire, en 
letra tamaño 10.  
7.3.1.6.  La leyenda " Modelo: ” seguida del modelo del acondicionador  de aire, en 
letra tamaño 10.  PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 3 
 
 7.3.1.7.  La leyenda " Capacidad de  enfriamiento :" seguid a del valor del efecto 
neto de enfriamiento del acondicionador  de aire, expresado  en W y en 
(BTU/h), escrito éste último entre paréntesis, en letra tamaño 10.  
7.3.1.8.  La leyenda " Potencia eléctrica :" seguida del valor de la potencia eléctrica 
del acondicionador de aire, expresada en W, en letra tamaño 10.  
7.3.1.9.  La leyenda “ Compare el ahorro de energí a de este equipo con otros 
del mismo tipo antes de comprar ”, en letra tamaño 10 y centrado.  
7.3.1.10.  La leyenda " REE establecida en la norma (W t/We)" seguida del valor de 
la REE mínima del acondicionador de aire tipo central, paquete o dividido 
de acuerdo a su tipo  establecida en la norma DGNTI COPANIT 000-
2016 ., utilizando letra tamaño 13.  
7.3.1.11.  El valor de REE mínima del acondicionador de aire tipo central, paquete o 
dividido en (BTU/Wh), escrito entre paréntesis, en letra tamaño 10.  
7.3.1.12.  La leyenda " REE de este equipo ( Wt/We)" seguida de l valor de  la REE 
del acondicionador de aire tipo central, paquete o dividido expresada en 
Wt/We. El valor de la relación de eficiencia energética del aparato debe 
ser definido por el fabricante . Este escrito debe ser en letra tamaño 13.  
7.3.1.13.  El valor de REE de acondicionador de aire tipo central, paquete o dividido 
expresado en (BTU/Wh), escrito entre paréntesis, en letra tamaño 10.  
7.3.1.14.  La leyenda “ AHORRO DE ENERGÍA DE ESTE EQUIPO ”, en letra tamaño 
10, mayúscula cerrada y centrado.  
7.3.1.15.  Una barra horizonta l de tonos crecientes, del claro hasta el negro, 
indicando el por ciento de ahorro de ener gía, de 0% al 50% de 10% en 
10%. De bajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda " Menor 
ahorro " y abajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda " Mayor 
ahorro ". Ambas leyendas van en letra tamaño 10, al igual que los 
números dentro de la barra horizontal de tonos crecientes.  
7.3.1.16.  Se debe colocar una flecha que indique el porcentaje de ahorro de 
energía que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo:  
 
 
 
 
Esta flecha debe colocarse de tal manera que coincidan su punta y los tonos de la 
barra que están descritos en el numeral  6.1.2.15. , en que el ahorro de energía se 
represente gráficamente.  
 
7.3.1.17.  La leyenda “ IMPORTANTE ”, en letra tamaño 12, mayúscula cerrada y 
centrado.  
7.3.1.18.  La leyenda “ El ahorro de energía real dependerá de los hábitos de uso del 
usuario , así como la localización del equipo ”, escrito en letra tamaño 10.  
7.3.1.19.  La leyenda “ La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya  sido 
adquirido por el consumid or final ”, escrito en letra tamaño 10.  
7.4. Dimensiones  
Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:  
Alto: 
  
Ancho: 
  
7.5. Distribución de la información y de los colores  
 
La distri bución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al 
ejemplo de la figura 1 del Anexo A . 
 
La distribución de los colores se realiza de la siguiente manera:  
Texto y escala:                 negro  PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 4 
 
 Fondo de la etiqueta:       amarillo  
 
Toda la  información descrita en el numeral  10.3, así como las líneas y el contorno de la 
flecha deben ser de color negro. El resto de la etiqueta debe ser de color amarillo.  PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 5 
 
  
8. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
Para la fabr icación , impo rtación , distribución y comercia lización de acondicionadores de 
aire tipo central, paquete o dividido , las empresas interesadas deben contar con el 
Certificado de Conformidad  de Producto  o Certificado de Reconocimiento expedido por 
un organismo de certificación de producto acreditado o d esignado en el país, o por 
aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 
con el país, conforme a lo siguiente:  
 
a) Para productos importados: Certificado de Reconocimiento  o Certificado de 
Conformidad de Producto con el a lcance de este Reglamento Técnico, emitido 
por un organismo de certificación de producto acreditado, cuya acreditación sea 
reconocida por el Ministerio de Comercio e Industrias.  
 
b) Para productos fabricados a nivel nacional. Certificado de Conformidad de 
Producto emitido por un organismo de certificación de producto acreditado y/o 
autorizado.  
 
Los importadores deben presentar ante la Autoridad Nacional de Aduanas fiel copia del 
original o copia autenticada por Notario Público autorizado del Certificado de 
Reconocimiento o Certificado de Conformidad de Producto, emitido por el Ministerio de 
Comercio e Industrias o por un Organismo Certificador autorizado por el Ministerio de 
Comercio e Industrias, que avale que la evaluación de la conformidad del aparato se 
realizó con base en las especificaciones de la NORMA DGNTI -COPANIT 000 -2016.  
 
El Organismo Certificador, en caso de ser un ente público o privado diferente al 
Ministerio de Comercio e Industrias, deberá cumplir con l a Ley 23 de 15 de julio de 
1997 y la Ley 69  de 12 de octubre de 2012, y deberá suministrar toda la información 
relacionada a sus labores, a las autoridades competentes encargadas de la 
verificación, fiscalización, seguimiento y control del cumplimiento de este Reglamento 
Técnico.  
9. VIGILANCIA  
 
La Aut oridad Nacional de Aduana s debe verificar y fiscalizar  que los equipos, 
máquinas, materiales y repuestos que utilizan y/o  requieran energía para su 
funcionamiento que ingresen al territorio de la República de Panamá , porten una 
etiqueta indicando como mín imo su relación de eficiencia energética en condiciones 
normales de operación. Dicha verificación se llevará a cabo, según el procedimiento 
aduanero.   
 
La Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la Competencia deberá 
verificar y fiscalizar que l os equipos, máquinas, materiales y repuestos que utilizan y/o  
requieran energía para su funcionamiento, porten la etiqueta con el contenido aprobado 
en el presente Reglamento Técnico.  
 
Todos los fabricantes, importadores, comercializadores y distribuidore s de 
acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido  que ingresen sus equipos al 
territorio nacional para su comercialización, deberán demostrar ante la A utoridad 
Nacional de Aduanas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Comp etencia , que cumplen con el presente Reglamento Técnico.  
  PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 6 
 
 La Secretar ía Nacional de Energía establecerá el procedimiento de monitoreo, revisión 
y verificación  correspondiente, para los equipos que se fabriquen, importen, 
comercialicen o distribuyan, en te rritorio nacional, cumplan con las especificaciones 
técnicas establecidas en este Reglamento  Técnico .  
 
10. SANCIONES  
 
El incumplimiento de este  Reglamento Técnico será  sancionado conforme a lo 
dispuesto en la  Ley 69 de 12 de octubre de 2012, reglamentada me diante  el Decreto  
Ejecutivo  N.°398 de 19 de Junio de 2013; Ley 45 de 31 de octubre de  2007 ; Decreto 
12 de 19 de abril del 2016 y Ley 26 de 17 de abril del 2013 , Ley 23 de 15 de julio de 
1997  y aquellas que le sean aplicables.  
BIBLIOGRAFÍA  
 
 Ley 69 de 12 de  octubre de 2012 que establece los lineamientos generales de la 
política nacional para el uso racional y eficiente de la energía en el territorio 
nacional.  
 Ley 23 del 15 de julio 1997, Titulo II “Disposiciones sobre Normalización Técnica, 
Evaluación de la Conformidad, Acreditación, Certificación de Calidad. Metrología 
y Conversión al Sistema Internacional de Unidades.  
 Ley 52 de 2007, “Que regula las actividades metrológicas en la República de 
Panamá, y modifica el numeral 3 del artículo 97 y deroga el Capít ulo V del Título 
II de la Ley 23 de 1997”.  
 NORMA Oficial Mexicana NOM -011-ENER -2006, Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado.   
 NORMA INTECO 28 -01-13:2015. “Eficiencia Ener gética. Acondicionadores de 
Aire tipo Ventana, Dividido y Paquete. Requisitos”  
 
Este Reglamento Técnico ha sido oficializado  por el Ministerio de Comercio e Industrias 
mediante  Resolución N°______ de ______ de 2016, y publicada en Gaceta Oficial 
N°________ _ del ________ de ________ de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 7 
 
  
 
 
 PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 8 
 
 ANEXO  A 
 
ETIQUETA  
 
 
 
FIGURA 1. Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo central .  PROYECTO REGLAMENT O TÉCNICO DGNTI -COPANIT 101:2017  pág. 9 
 
 ANEXO  B 
FACTORES DE CONVERSIÓ N 
 
Las unidades en el sistema inglés que se pueden utilizar para la aplicación de los 
métodos de prueba de la norma son:  
1. La unidad de flujo térmico (capacidad del acondicionador) BTU/h:  
 
 
2. La relación de eficiencia energética estacional REEE en el sistema inglés 
tiene como unidades 
  y tiene la siguiente relación:  
 
 
3. Presión:     1 en columna de H 2O 
  
 en columna d e H 2O  
4. Temperatura: