RESOLUCIÓN  NO.   18  XX                             DE 2013  
 
G/TBT/N/COL/20/Add.9  
 
 
  
ANEXO GENERAL  
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE INST ALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) 
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN  ............................................................................................................................... ..............  8 
CAPÍTULO 1  ............................................................................................................................... .....................  9 
DISPOSICIONES GENERALES  .....................................................................................................................  9 
ARTÍCULO 1º.  OBJETO  ............................................................................................................................... . 9 
ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN  ..................................................................................................  10 
2.1 INSTALACIONES  ...............................................................................................................................  10 
2.2 PERSONAS  ............................................................................................................................... ......... 11 
2.3 PRODUCTOS  ............................................................................................................................... ...... 11 
2.4 EXCEPCIONES  ............................................................................................................................... ... 19 
ARTÍCULO 3º. DEFINICIONES  ....................................................................................................................  20 
ARTÍCULO 4º. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS  ......................................................................  35 
ARTÍCULO 5º.  SISTEMA DE UNIDADES  ..................................................................................................  36 
ARTÍCULO 6º.  SÍMBOLOGÍA Y SEÑALIZACIÓN  .....................................................................................  38 
6.1 SÍMBOLOS ELÉCTRICOS  ................................................................................................................  38 
6.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  ....................................................................................................  39 
6.3 CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES  ...........................................................................  41 
ARTÍCULO 7º.  COMUNICACIONES  PARA COORDINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS  ........... 42 
ARTÍCULO 8º.  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  .......................................................................  43 
CAPÍTULO 2  ............................................................................................................................... ...................  44 
REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES  ....................................................................................................  44 
ARTÍCULO 9º. ANÁLISIS DE RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO  .........................................................  44 
9.1 ELECTROPATOLOGÍA  .....................................................................................................................  44 
9.2 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO  ..........................................................................................  46 
9.3 FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICO MÁS COMUNES  ...............................................................  48 
9.4 MEDIDAS A TOMAR EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO  ........................................................  50 
9.5 NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES  ...................................................................................................  50 
ARTÍCULO 10º. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  ............ 50 
10.1 DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  ........................................................................  50 
10.2 INTERVENCIÓN DE PERSONAS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  ....................  52 
10.3 PRODUCTOS USADOS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  ..............................................  54 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
2 
 10.4 ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERAC IÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  .................  54 
10.5 CONFORMIDAD CON EL PRESENTE REGLAMENTO  .................................................................  55 
10.6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  INSTALACION ES ELÉCTRICAS .....................................  55 
10.7 PERDIDAS TÉCNICAS ACEPTADAS  ..............................................................................................  56 
ARTÍCULO 11º. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  ...................................................................  56 
ARTÍCULO 12º. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN  ........................................................  56 
ARTÍCULO 13º.  DISTANCIAS DE SEGURIDAD  .......................................................................................  57 
13.1 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES  ......................  58 
13.2 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES LUGARES Y SITUACIONES  ... 59 
13.3 DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE CONDUCTORES EN LA MISMA ESTRUCTURA  .....................  61 
13.4 DISTANCIAS MÍNIMAS PARA TRABAJOS EN O CERCA DE PARTES ENERGIZADAS  .......... 62 
ARTÍCULO 14º.  CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  ...............................................................................  64 
14.1 CAMPO ELÉCTRICO  .........................................................................................................................  64 
14.2 CAMPO MAGNÉTICO  .......................................................................................................................  65 
14.3 VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN  A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  ............................  65 
14.4 CÁLCULO Y MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  ................................................  65 
ARTÍCULO 15º. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  ...................................................................................  66 
15.1 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  ...........................................  66 
15.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  ............................................................................  68 
15.3 MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  .........................................................  68 
15.4 VALORES DE REFERENCIA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA  ...................................  71 
15.5 MEDICIONES PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  .............................................................  72 
15.6 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA  ...........................................................  73 
15.7 PUESTAS A TIERRA TEMPORALES  ..............................................................................................  74 
ARTÍCULO 16º.  PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ....................................................................................  75 
16.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO FRENTE A RAYOS  .........................................................  75 
16.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS  ........... 75 
16.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS  .......................................  76 
16.4 RECOMENDACIONES DE COMPORTAMIENTO FRENTE A RAYOS  .........................................  78 
ARTÍCULO 17º.  ILUMINACIÓN  ...................................................................................................................  78 
17.1 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD  .......................................................................................................  79 
ARTÍCULO 18º. TRABAJOS EN  REDES DESENERGIZADAS  ................................................................  80 
18.1 REGLAS DE ORO  ..............................................................................................................................  80 
18.2 MANIOBRAS  ............................................................................................................................... ....... 81 
18.3 VERIFICACIÓN EN EL  LUGAR DE TRABAJO  ...............................................................................  81 
18.4 TRABAJOS EN ALTURA  ..................................................................................................................  81 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
3 
 18.5 TRABAJOS CERCA DE CIRCUITOS AÉREOS ENERGIZADOS  ..................................................  82 
18.6 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN CONDICIONES DE ALTO RIESGO  ............. 83 
18.7 APERTURA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y SECCIONADORES  .......................  83 
ARTÍCULO 19º.  TRABAJOS EN TENSIÓN O CON REDES ENERGIZADAS  ........................................  83 
19.1 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  .....................................................................................................  83 
19.2 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN  ..............................................................................................  84 
CAPÍTULO 3  ............................................................................................................................... ...................  86 
REQUISITOS DE PRODUCTOS  ..................................................................................................................  86 
ARTÍCULO 20º.  REQUERIMIENT OS PARA LOS  PRODUCTOS  ............................................................  86 
20.1 AISLADORES ELÉCTRICOS  ............................................................................................................  87 
20.2 ALAMBRES Y CABLES PA RA USO ELÉCTRICO  .........................................................................  89 
20.3 BANDEJAS PORTACABLES  ...........................................................................................................  97 
20.4 BÓVEDAS PUERTAS CORTAFUEGO, COMPUERTAS DE VENTILACIÓN Y SELLOS 
CORTAFUEGO.  ............................................................................................................................... ..............  98 
20.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)  ...........................................................................  99 
20.6 CANALIZACIONES  ..........................................................................................................................  100 
20.6.1 TUBOS O TUBERÍAS  ......................................................................................................................  101 
20.6.2 CANALIZACIONES SUPERFICIALES METÁLICAS Y NO METÁLICAS (CANALETAS)  ......... 103 
20.6.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS O ELECTRODUCTOS  .........................  104 
20.6.4 OTRAS CANALIZACIONES  ............................................................................................................  106 
20.7 CARGADORES DE BATERÍAS PA RA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  ...........................................  106 
20.8 CERCAS ELÉCTRICAS  ...................................................................................................................  108 
20.9 CINTAS AISLANTES ELÉCTRICAS  ..............................................................................................  109 
20.10 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES  .............................................................................................  110 
20.11 CONDENSADORES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN  ..................................................................  112 
20.12 CONECTORES, TERMINALES Y EMPALMES  PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS  ...... 113 
20.13 CONTACTORES  ...........................................................................................................................  113 
20.14 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRAN SITORIAS  (DPS)  114 
20.15 DUCHAS ELÉCTRICAS Y CALENTADORES DE PASO  ..........................................................  115 
20.16 EQUIPOS DE CORTE Y SECCIONAMIENTO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN  ........................  116 
20.16.1  CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN  ....................................................................................  116 
20.16.2  INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN ..................................................................................  117 
20.16.3   INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN .......................................................................................  118 
20.16.4   INTERRUPTORES , RECONECTADORES Y SECCIONADORES DE MEDIA TENSIÓN ......................................  120 
20.17 ESTRUCTURAS,  POSTES Y CRUCETAS  PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN  ....................  120 
20.18 EXTENSIONES Y MULTITOMAS  ................................................................................................  123 
20.19 FUSIBLES  ............................................................................................................................... ...... 124 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
4 
 20.20 HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANSMI SIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN  ..........................  124 
20.21 MOTORES Y GENERA DORES ELÉCTRICOS  ..........................................................................  125 
20.22 PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS  ..................................................................................  127 
20.23 CELDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS  ......................................................................................  127 
20.23.1   TABLEROS DE BAJA TENSIÓN ....................................................................................................................  127 
20.23.2  CELDAS DE MEDIA TENSIÓN .......................................................................................................................  130 
20.24 TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS  .........................................................................................  132 
20.25 TRANSFORMADOR ES ELÉCTRICOS  .......................................................................................  132 
20.26 UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)  .............................................................  134 
20.27 UNIDADES DE  TENSIÓN REGULADA (REGULADORES DE TENSIÓN)  .............................  134 
20.28 PRODUCTOS UTILIZADOS EN  INSTALACIONES ESPECIALES  ..........................................  135 
20.29 PORTALÁMPARAS O PORTABOMBILLAS.  ............................................................................  135 
CAPITULO 4  ............................................................................................................................... .................  137 
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE GENERACIÓN  ..........................................................................  137 
ARTÍCULO 21º.  PRESC RIPCIONES GENERALES  ................................................................................  137 
21.1 EDIFICACIONES  ..............................................................................................................................  137 
21.2 DISTANCIAS DE SEGURIDAD  .......................................................................................................  139 
21.3 PUESTAS A TIERRA  .......................................................................................................................  139 
21.4 VALORES DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO  ...........................................................................  139 
21.5 SUBESTACIONES ASOCIADAS A CENTRALES DE GENERACIÓN  ........................................  139 
CAPÍTULO 5  ............................................................................................................................... .................  140 
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN  .........................................................................  140 
ARTÍCULO 22º PRESCRIPCIONES GENERALES  ..................................................................................  140 
22.1 DISEÑOS  ............................................................................................................................... ........... 140 
22.2 ZONAS DE SERVIDUMBRE  ...........................................................................................................  141 
22.3 REQUISITOS MECÁNICOS EN ESTRUCTURAS O APOYOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 142 
22.4 CONDUCTORES Y CABLES DE GUARDA  ...................................................................................  144 
22.5 DISTANCIAS DE SEGURIDAD  .......................................................................................................  144 
22.6 PUESTAS A TIERRA  .......................................................................................................................  144 
22.7 CIMENTACIONES  ............................................................................................................................  144 
22.8 HERRAJES  ............................................................................................................................... ........ 144 
22.9 SEÑALES DE AERONAVEGACIÓN  ..............................................................................................  144 
22.10 AISLAMIENTO  ..............................................................................................................................  145 
22.11 USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  ............................................................................................  146 
22.12 LÍNEAS SUBTERRÁNEAS  ..........................................................................................................  146 
22.13 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD A PERSONAS CERCANAS  A LA LÍNEA  .........................  146 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
5 
 CAPÍTULO 6  ............................................................................................................................... .................  147 
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN (SUBESTACIONES)  ............................  147 
ARTÍCULO 23º.  ASPECTOS  GENE RALES DE LAS SUBESTACIONES.  ...........................................  147 
23.1 REQUISITOS GENERALES DE SUBESTACIONES  .....................................................................  147 
23.2 DISTANCIAS  DE SEGURIDAD EN   SUBESTACIONES EXTERIORES  .....................................  149 
23.3 DISTANCIAS DE SEGURIDAD  EN SUBESTACIONES INTERIORES  .......................................  151 
23.4 SALAS DE OPERACIONES, MANDO Y CONTROL  .....................................................................  151 
ARTICULO 24º. REQUISITOS ESPECÍFIC OS SEGÚN EL TIPO DE SUBESTACIÓN  ..........................  152 
24.1 SUBESTACIONES DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN  ............................................................  152 
24.2 SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN TIPO INTERIOR O EN EDIFICACIONES  ..................  152 
24.3 SUBESTACIONES TIPO POSTE  ....................................................................................................  152 
24.4 SUBESTACIONES TIPO PEDESTAL O TIPO JARDÍN  ................................................................  153 
24.5 CERTIFICACIÓN SUBESTACIONES PARA INSTALACIONES DE USO FINAL  .......................  154 
CAPÍTULO 7  ............................................................................................................................... .................  155 
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN  ........................................................................  155 
ARTÍCULO 25º  PRESCRIPCIONES GENERALES  .................................................................................  155 
25.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  .............................................................................  155 
25.2 REQUISITOS BÁSICOS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  .................................................  155 
25.3 PUESTAS A TIERRA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  ...........................................................  156 
25.4 ESTRUCTURAS DE SOPORTE  ......................................................................................................  156 
25.5 HERRAJES  ............................................................................................................................... ........ 157 
25.6 AISLAMIENTO  ............................................................................................................................... .. 157 
25.7 CONDUCTORES, CABLES DE GUARDA Y CABLES DE RETENSIÓN  .....................................  158 
ARTÍCULO 26º. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO Y PÚBLICO EN GENERAL  160 
26.1 CARTILLA DE SEGURIDAD  ...........................................................................................................  160 
26.2 INFORMACIÓN PERIÓDICA  ...........................................................................................................  161 
CAPÍTULO 8  ............................................................................................................................... .................  162 
REQUISITOS PARA INSTALACIONES DE USO FINAL  .........................................................................  162 
ARTÍCULO 27º. REQUISITOS  GENERALES PARA LAS INSTALACIONES DE USO FINAL  ............ 162 
27.1 APLICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS  ........................................................................................  162 
27.2 RÉGIMEN DE CONEXIÓN A TIERRA (RCT)  .................................................................................  163 
27.3 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL  .........................................................  164 
27.4 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PARA USO FINAL  ...................  165 
27.5 ACOMETIDAS  ............................................................................................................................... ... 165 
27.6 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO FINAL  .....................................................  166 
ARTÍCULO 28O REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN  EL TIPO DE INSTALACIÓN  ............................  166 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
6 
 28.1 INSTALACIONES BÁSICAS  ...........................................................................................................  166 
28.2 INSTALACIONES PROVISIONALES  .............................................................................................  167 
28.3 INSTALACIONES ESPECIALES  ....................................................................................................  168 
28.3.1   REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS  EN LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS  .......... 168 
28.3.2   INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA ......................................................................................................  171 
28.3.3   LUGARES CON ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS  ...............................................................................  174 
28.3.4   EDIFICACIONES PREFABRICADAS  ................................................................................................................  175 
28.3.5   EDIFICIOS PARA USOS AGRÍCOLAS O PECUARIOS  .......................................................................................  175 
28.3.6   VIVIENDAS MÓVILES , VEHÍCULOS RECREATIVOS , REMOLQUES ESTACIONADOS  .........................................  175 
28.3.7   CASAS FLOTANTES Y PALAFÍTICAS  ...............................................................................................................  175 
28.3.8   INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES  .......................................................................................................  175 
28.3.9   PISCINAS , FUENTES E INTALACIONES SIMILARES  .........................................................................................  175 
28.3.10   SISTEMAS INTEGRADOS Y DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICO  ..........................................................  175 
28.3.11   SISTEMAS CONTRA INCENDIO  ....................................................................................................................  176 
28.3.12   SISTEMAS DE EMERGENCIA  ........................................................................................................................  176 
28.3.13   OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO  .............................................................................................................  177 
ARTÍCULO 29O  INSTALACIONES EN MINAS  ........................................................................................  177 
29.1 REQUISITOS GENERALES PARA INSTALACIONES EN MINAS  ..............................................  177 
29.2 SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA EN INSTLACIONES DE MINAS  .......................................  178 
29.3 REQUISITOS PARA EQUIPOS  .......................................................................................................  179 
29.4 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN  ..................................................................................................  180 
ARTÍCULO 30 O. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA MINAS SUBTERRÁNEAS  ................................  180 
30.1 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS  ..........................................................................................................  180 
30.2 USO DE EQUIPOS  ...........................................................................................................................  180 
30.3 CABLES ELÉCTRICOS  ...................................................................................................................  181 
CAPÍTULO 9  ............................................................................................................................... .................  182 
PROHIBICIONES  ............................................................................................................................... ......... 182 
ARTÍCULO 31º.  PROHIBICIONES  ............................................................................................................  182 
31.1 COMPUESTOS PERSISTENTES  ...................................................................................................  182 
31.2 PARARRAYOS RADIACTIVOS  ......................................................................................................  182 
31.3 MATERIALES REUTILIZADOS EN INSTALACIONES DE USO FINAL  ......................................  182 
31.4 USO DE LA TIERRA COMO ÚNICO CONDUCTOR  DE RETORNO  ...........................................  182 
CAPÍTULO 10  ............................................................................................................................... ...............  183 
DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD  ..............................................................................................  183 
ARTÍCULO 32º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD  ..............................................  183 
32.1 ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  .....................  183 
32.2 ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y SU FUNCIÓN  .............................  183 
ARTÍCULO 33°. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS  ...........................................  185 
33.1 REQUISITOS GENERALES  ............................................................................................................  185 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
7 
 33.2 SISTEMAS  DE CERTIFICACIÓN  ACEPTADOS  .........................................................................  186 
33.3 FORMAS EXCEPCIONALES DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO  ..........................................  188 
33.4 REGULACIONES PARA EL TRÁMITE DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO  ....................  190 
ARTÍCULO 34°. DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  .......... 190 
34.1 ASPECTOS GENERALES DE LA   CE RTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN  ............................  190 
34.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO  ............................................................................................  191 
34.3 INSPECCIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN  ..........................................................................  191 
CAPÍTULO 11  ............................................................................................................................... ...............  204 
VIGILANCIA Y CONTROL  ..........................................................................................................................  204 
ARTÍCULO 35º. ENTIDADES DE VIGILANCIA  ........................................................................................  204 
CAPÍTULO 12  ............................................................................................................................... ...............  206 
RÉGIMEN SANCIONATORIO  ....................................................................................................................  206 
ARTÍCULO 36º.  SANCIONES  ...................................................................................................................  206 
CAPÍTULO 13  ............................................................................................................................... ...............  207 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  ............................................................................................................  207 
ARTÍCULO 37º.  TRANSITORIEDADES  ...................................................................................................  207 
37.1 TRANSITORIEDAD EN CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS  .....................  207 
37.2 TRANSITORIEDAD EN LA DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES  ..... 207 
CAPÍTULO 14  ............................................................................................................................... ...............  208 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  .................................................................................................................  208 
ARTÍCULO 38º.  INTERPRETACIÓN, REVI SIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO  ..............  208 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
8 
 REGLAMENTO TÉCNICO DE INST ALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) 
INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de la 
República proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En tal 
sentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad en materia energética, adopta los 
reglamentos técnicos orientados a garantizar la pr otección de la vida de las personas contra los riesgos 
que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo.  
El conocimiento de las leyes físicas que regulan la electricidad en los dos últimos siglos ha permitido 
grandes avances tecnológicos y una alta dependencia de esta forma de energía. Igualmente, este 
desarrollo científico y tecnológico muestra como la  vida humana, animal o vegetal, está íntimamente 
ligada a procesos energéticos, la mayoría con manifestaciones eléctricas, en magnitudes de tensión y corriente muy pequeñas, lo cual los hace vulnerab les y puede ser fácilmente alterados cuando se 
someten los organismos vivos a la interacción de la energía eléctrica en valores más allá de los 
usualmente soportables, causando daños de distintos ni veles de  gravedad que en algunos casos lo lleva 
a la muerte. Es por esto que este reglamento enfatiza en necesidad de evaluar los riesgos de origen 
eléctrico y tomar las medidas necesarias para evitar que tales riesgos se materialicen en incidentes o 
accidentes y acatar tales requisitos y lo dispuesto por las autoridades competentes será la mejor opción 
de aprovechar las ventajas de la electr icidad, sin que esta cause daños. 
 
Teniendo en cuanta principios generales que orientan la gestión del riesgo, como son los de: igualdad, 
protección, solidaridad social, autoconservación, par ticipación, diversidad cultural, interés público o 
social, precaución, sostenibilidad ambiental, graduali dad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 
oportuna información. Esperamos que todos los habitantes del territorio nacional, apoyen una gestión de los riesgos de origen eléctrico y actúen bajo los principios antes señalados, tanto en lo personal como en 
lo social, aplicándolos a los bienes utilizados en las instalaciones eléctricas y en los procedimientos 
propios de los servicios de diseño, construcción, operación y mantenimiento de dichas instalaciones.. 
 
El esquema actual del comercio mundial no permit e restricciones innecesarias al mercado de bienes y 
servicios y sólo se pueden hacer aquellas que salvaguarden intereses legítimos del país mediante  
reglamentos técnicos, los cuales tienen carácter obligatorio. En el RETIE  se establecen los requisitos 
que garanticen los objetivos legítimos de protección c ontra los riesgos de origen eléctrico. Las normas 
técnicas referenciadas deben servir para aclarar y facilitar la aplicación del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas –  RETIE  y la evaluación de la conformidad.  
 En este reglamento se han recopilado los preceptos esenciales que definen el ámbito de aplicación y las 
características básicas de las instalaciones eléctricas; así como algunos requisitos que pueden incidir en 
las relaciones entre las personas que interactúan con las instalacio nes eléctricas o el servicio y los  
usuarios de la electricidad. Se espera que dichos preceptos sean aplicados con ética por todos los 
profesionales de la electrotecnia en Colombia. 
 Por lo anterior, hacemos un llamado a los profesiona les de la electrotecnia para que trabajando con la 
mayor conciencia y disciplina, sitúen la seguridad como un baluarte en el ámbito personal, profesional, 
empresarial y gremial para el desarrollo del país y beneficio de todos.  
Para efectos del presente reglamento, las palabras deber  y tener , como verbos y sus conjugaciones, 
deben entenderse como “estar obligado”. 
 
El Ministerio de Minas y Energía agradece la partic ipación y los valiosos aportes de los profesionales 
colombianos y las empresas para complementar y mejorar el RETIE , especialmente al ingeniero Fabio 
Casas Ospina y su equipo de trabajo por la entrega y dedicación a este proyecto. 
 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
9 
 CAPÍTULO  1 
 
DISPOSICIONES  GENERALES 
 
ARTÍCULO  1º.  OBJETO 
 
El objeto fundamental de este reglamento es est ablecer las medidas tendientes a garantizar la 
seguridad  de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; 
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de or igen eléctrico. Sin perjucio del cumplimiento de 
las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. 
 Adicionalmente, señala las exigencias y especi ficaciones que garanticen la seguridad de las 
instalaciones eléctricas con base en su buen func ionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada 
utilización de los productos y equi pos, es decir, fija  los parámetros mínimo s de seguridad para las 
instalaciones eléctricas. 
 
Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colo mbia, que sin crear obstáculos innecesarios al 
comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos 
usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, 
cumplan con los siguientes objetivos legítimos:   
 La protección de la vida y la salud humana. 
 La protección de la vida animal y vegetal. 
 La preservación del medio ambiente. 
 La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 
 Para cumplir estos objetivos legítimos, el presen te reglamento se basó en los siguientes objetivos 
específicos: 
 
a. Fijar las condiciones para evit ar accidentes por contacto directo o indirecto con partes energizadas o 
por arcos eléctricos. 
 
b. Establecer las condiciones para prevenir incendi os y explosiones causados por la electricidad. 
 c. Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a redes eléctricas. 
 
d. Establecer las condiciones para evitar muer te de animales causada por cercas eléctricas. 
 
e. Establecer las condiciones para evitar d años debidos a sobrecorrientes y sobretensiones. 
 f. Adoptar los símbolos que deben utilizar los pr ofesionales que ejercen la  electrotecnia. 
 
g. Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas.  
h. Establecer claramente las responsabilidades q ue deben cumplir los diseñadores, constructores, 
interventores, operadores, inspectores, propietar ios y usuarios de las instalaciones eléctricas, 
además de los fabricantes, importadores, distri buidores de materiales o equipos y las personas 
jurídicas relacionadas con la generación, transformación, transporte, distribución y comercialización 
de electricidad, usuarios, organismos de inspección , organismos de certificación, laboratorios de 
pruebas y ensayos. 
 
i. Unificar los requi sitos esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con 
el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento. 
 
j. Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de 
indicaciones incorrectas o falsas o la omisión del cumplimiento de las exigencias del presente 
reglamento. 
 
k. Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. 
 
l. Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la  energía y con esto a la protección 
del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
10 
  
ARTÍCULO  2º. CAMPO  DE APLICACIÓN   
 
El presente reglamento aplica a las instalaciones el éctricas, a los productos utilizados en ellas y a las 
personas que las intervienen, en los siguientes términos:  
 
2.1 INSTALACIONES 
 Para efectos de este reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los circuitos eléctricos con 
sus componentes, tales como, conductores, equipo s, máquinas y aparatos que conforman un sistema 
eléctrico y que se utilizan para la generación, transmisión,  transformación, distribución o uso final de la 
energía eléctrica; sean públicas o privadas y estén dentro de los límites de tensión y frecuencia aquí 
establecidos, es decir, tensión nominal mayor o igual a 24 V en corriente continua (c.c.) o más de 25 V en corriente alterna (c.a.) con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz. 
 
Los requisitos aplican a las instalaciones eléctricas construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005, 
fecha de entrada en vigencia del presente reglamen to, así como a las ampliaciones y remodelaciones. 
En las instalaciones construidas con anterioridad a es a fecha, el propietario o tenedor de la misma, debe 
garantizar que no representen alto riesgo para la sa lud o la vida de las personas y animales o atente 
contra el medio ambiente, en caso contrario, debe hacer las correcciones para eliminar o mitigar el 
riesgo.  
 
Los requisitos y prescripciones técnicas de este reglamento serán de obligatorio cumplimiento en 
Colombia, en todas las instalaciones eléctricas utili zadas en la generación, transporte, transformación, 
distribución y uso final de la electricidad, incluyendo las que alimenten equipos para señales de 
telecomunicaciones, electrodomésticos, vehículos, máquinas, herramientas y demás equipos. Estos 
requisitos son exigibles en condiciones normales o nominales de la instalación. En caso de que se 
alteren las anteriores condiciones por fuerza mayor o situaciones de orden público, el propietario o 
tenedor de la instalación buscará restablecer las condiciones de seguridad en el menor tiempo posible. 
 
Las instalaciones deben construirse de tal manera que las partes energizadas peligrosas, no deben ser 
accesibles a personas no calificadas y las partes en ergizadas accesibles no deben ser peligrosas, tanto 
en operación normal como en caso de falla.  
2.1.1 Conformidad de la instalación  
Para determinar la conformidad de las instalaciones eléctricas con el RETIE, además de lo exigido en el 
capítulo 10 del presente Anexo, se deben seguir los siguientes lineamientos:  
a. Toda instalación objeto del RETIE  debe demostrar su cumplimiento mediante la Declaración de 
Cumplimiento  suscrita por quien realice directamente la construcción, la remodelación o ampliación  
de la instalación eléctrica. En los casos en que se exija la Certificación Plena , ésta se entenderá 
como la Declaración de Cumplimiento  acompañada del Dictamen de Inspección  expedido por el 
organismo de inspección acreditado por ONAC, que valide dicha declaración.  
b. El Operador de Red, el comercializador de energ ía o quien preste el servicio en la zona, no debe 
energizar la instalación ni suministrar el servicio  de energía, si el propietario o tenedor de la 
instalación no demuestra la conformidad con el RETIE . Igual tratamiento se dar á a instalaciones, que 
aun contando con la certificación en el momento de ef ectuar la visita técnica para su energización,  
se evidencien incumplimientos con el present e reglamento que pongan en alto riesgo o peligro 
inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma instalación y las 
edificaciones contiguas.  Si ocurre alguna eventualidad o accident e después de darle servicio a la 
instalación eléctrica, se debe investigar las causas y las personas responsables de la anormalidad encontrada, deben ser sancionadas por los organism os de control y vigilancia  competentes. 
 
c. En el evento que se energice una instalación  que no demuestre su  conformidad con el presente 
reglamento,  la empresa que preste el servicio será la responsable por los efectos que se deriven de 
este hecho.  En consecuencia, la SSPD podrá, una vez real izadas las investigaciones del caso, 
imponer sanciones en concordancia con el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.  
 
d. Los responsables de ampliaciones o remodelaciones que no cumplan  con los requisitos establecidos RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
11 
 en el RETIE  exponiendo en alto riesgo o peligro inminente la salud o vida de las personas, también 
deben ser investigados y sancionados por el ente de  control y vigilancia competente. Igualmente, 
deben ser investigado y sancionados los organismos acreditados que emitieron la certificación de la 
instalación sin el cumplimiento de los requisitos. 
 
2.2  PERSONAS 
 Este Reglamento debe ser observado y cumplido po r todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, contratistas u operadores que generen, transformen, tran sporten, distribuyan la 
energía eléctrica; y en general, por quienes usen , construyan, operen o mantengan instalaciones 
eléctricas en Colombia. Así como por los productores, importadores y comercializadores de los 
productos objeto del RETIE y por los organismos de evaluación de la conformidad. 
 
2.3 
 PRODUCTOS 
 Los productos contemplados en la Tabla 2.1, po r ser los de mayor utilización en las instalaciones 
eléctricas y estar directamente relacionados con el  objeto y campo de aplicación del Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas – RETIE , deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en éste y 
demostrarlo mediante un Certificado de Conformidad de Producto. 
 
PRODUCTO
Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materi ales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes 
eléctricos, de tensión superior a 100 V.  
Alambres de aluminio o de cobre, aisl ados o sin aislar, para uso eléctrico. 
Bandejas portacables. 
Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso eléctrico. 
Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico. 
Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones el éctricas (cables  de guarda, templetes, cable puesta a 
tierra).  
Cajas de conexión  de circuitos eléctricos y conduletas 
Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas. 
Canalizaciones con barras o ductos con barras 
Cargadores de baterías para vehículos eléctricos. 
Celdas para uso en subestaciones de media tensión. 
Cinta aislante eléctrica. 
Clavijas eléctricas para baja tensión. 
Controladores o impulsores para cercas eléctricas. 
Contactores eléctricos. 
Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR. 
Conectores, terminales y empalmes para conductores eléctricos. 
Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctric as (metálicas, madera, fibras polietéricas, concreto.) 
Dispositivos de protección contra sobret ensiones transitorias para menos de 1000 V. 
Dispositivos de protección contra sobr etensiones transitorias para más de 100 0 V y menos de 66 kV (limitadores 
de tensión). 
Dispositivos de protección contra  sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV 
(amortiguadores de onda). 
Duchas eléctricas o calent adores eléctricos de paso. 
Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con má s del 80% en cobre, acero inoxidable, acero recubierto 
en cobre, acero con recubrimiento galvanizado  o cualqu ier tipo de material usado como electrodo de puesta a 
tierra. 
Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente continua. 
Equipos unitarios para alumbrados de emergencia. 
Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas  y los  perfiles metálicos exclusivos 
para ese uso. 
Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.  
Fusibles  
Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos 
y pequeñas plantas de generación. 
Herrajes para líneas de transmisión  y redes de distribución eléctrica. 
Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V. 
Interruptores manuales o switches de baja  tensión, incluyendo el tipo cuchilla. 
Interruptores de media tensión.  
Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente 
continua o alterna, monofásicos o polifásicos, Incluyen do aquellos incorporados en equipos como electrobombas y 
reductores de velocidad.  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
12 
 Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V. 
Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléc tricas de construcciones residenciales, comerciales o 
de uso público. 
Portalámparas o portabombillas. 
Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes eléctricas. 
Productos para instalaciones eléctricas clasificadas como peligrosas o especiales. (Áreas clasificadas). 
Productos para instalaciones eléctricas  en lugares con alta concentración de personas. 
Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas. 
Puestas a tierra temporales 
Pulsadores. 
Tableros, paneles armarios para tensión inferior o igual a 1000 V.  
Tableros o celdas de media tensión. 
Tomacorrientes para uso general o aplicaciones  en instalaciones especiales para baja tensión. 
Transferencias automáticas. 
Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas. 
Reconectadores y seccionadores de media tensión. 
Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.  
Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit metálicos). 
Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit no metálicos). 
Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS) 
Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor a 500 W. 
Tabla 2.1. Productos objeto del RETIE 
 
Nota:  El presente reglamento aplica a los productos con los nombres comerciales listados  en la Tabla 2.1 y a los 
que utilizando nombres distintos tienen el mismo uso. Las partidas del arancel de aduanas no serán las que 
determinan la aplicación de este reglamento, puesto que en estas se pueden clasificar productos que no son objeto del RETIE y además son susceptibles de modificación por la autoridad competente. 
 
Para efectos de control y vigilancia, la Tabla 2.2 muestra algunas partidas arancelarias y las notas 
marginales que precisan las condiciones en las cuales un producto, que siendo objeto del RETIE  se 
puede excluir de su cumplimiento, por ser destinado a aplicaciones distintas al alcance y por tal razón no 
requieren demostrar conformidad con el RETIE . Cuando se haga uso de exclusiones, estas se deben 
probar ante la entidad de control,  con los mecanismos previstos en la normatividad vigente.  
 
 PARTIDA 
ARANCELARIA DESCRIPCIÓN SEGÚN ARANCEL NOTA MARGINAL PARA APLICAR O EXCLUIR 
UN PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DEL 
RETIE  
3917210000 Tubos rígidos de polímeros de etileno. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos conduit). 
3917220000 Tubos rígidos de polímeros de 
propileno. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos conduit). 
3917230000 Tubos rígidos de polímeros de cloruro 
de vinilo. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos conduit).   
3917291000 Tubos rígidos, de los demás plásticos, 
de fibra vulcanizada. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos conduit). 
3917299000 Los demás tubos rígidos, de los demás 
plásticos Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas, (tubos conduit). 
3925900000 Canalizaciones  no metálicas Aplica únicamente a canalizaciones para 
instalaciones eléctricas. 
3919100000 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, incluso en rollos de 
anchura inferior o igual a 20 cm. Aplica  única y exclusivamente a cinta aislante de 
uso eléctrico. 
 
3926909090 Las demás manufacturas de plástico y 
manufacturas de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14. Aplica única y exclusivamente a balizas utilizadas 
en líneas de transmisión  como señales de 
aeronavegación. 
 
7222119000 Barras y perfiles de acero inoxidab le Aplica únicamente a electrodos de puesta a 
tierra. 
7304310000 Los demás tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura (sin costura), de hierro o 
acero sin alear, de sección circular, 
estirados o laminados en frío. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos conduit). 
 
7304390000 Los demás tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura (sin costura), de hierro o Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos conduit). RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
13 
 acero sin alear, de sección circular.  
7304510000 Los demás tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura (sin costura), de sección 
circular, de los demás aceros aleados, 
estirados o laminados en frío. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos conduit). 
   
7304590000 Los demás tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura (sin costura), de sección 
circular, de los demás aceros aleados. Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos conduit). 
   
7306309900 Los demás tubos soldados 
longitudinalmente Aplica únicamente a tuberías para instalaciones 
eléctricas (tubos conduit). 
 
7306610000 Los demás tubos y perfiles huecos de 
sección cuadrada o rectangular. Aplica únicamente a canaletas, canalizaciones  
metálicas para instalaciones eléctricas. 
7308200000 Torres y castilletes, de fundición, de 
hierro o de acero, excepto las construcciones prefabricadas de la 
partida 94.06. Aplica únicamente a torres, postes y demás 
estructuras para transporte o distribución de energía eléctrica. 
 
7314390000 Las demás redes y rejas soldadas en 
los puntos de cruce Aplica únicamente a bandejas portacables. 
7326190000 Las demás manufacturas de hierro o 
de acero forjadas o estampadas pero 
sin trabajar de otro modo. Aplica únicamente a herrajes galvanizados 
utilizados en líneas y rede s eléctricas y perfiles 
galvanizados para torres de líneas de transmisión 
o redes de distribución. 
 
7326900010 Barras de sección variable, de hierro o 
de acero. Aplica únicamente a electrodos de puesta a 
tierra, con recubrimiento de cobre o  cinc, acero 
inoxidable u otro material, para protección contra 
la corrosión. 
7407100000 Barras y perfiles de cobre refinado o  
de aleaciones de cobre. Aplica únicamente a electrodos de puesta a tierra 
y barras para uso eléctrico.  
 
7407210000 Barras y perfiles a base de cobre-cinc 
(latón). Aplica únicamente a electrodos de puesta a 
tierra, con recubrimiento de cobre o aleaciones 
cobre-zinc y barras para uso eléctrico. 
7408110000 Alambre de cobre refinado con la 
mayor dimensión de la sección 
transversal superior a 6 mm. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso 
eléctrico, sin incluir el alambrón sin trefilar.  
7408190000 Los demás alambres de cobre 
refinado. Aplica únicamente a alambre sin aislar de uso en 
conductores eléctricos, pero no aplica a alambre 
de cobre sin trefilar o  cuando se fabriquen o 
importen para incorporarlos como parte 
constitutiva de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás máquinas y 
herramientas.  
7413000000 Cables, trenzas y artículos similares de 
cobre, sin aislar para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas en 
conductores de instalaciones eléctricas. No aplica 
cuando se importen o fabriquen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas.  
7604101000  Barras de aluminio Aplica únicamente a barras para uso eléctrico.  
7605110000  y 
7605190000 Alambres de aluminio con la mayor 
dimensión de la sección transversal 
superior a 7 mm 10 y las demás. Aplica únicamnerte a alambres para uso eléctrico. 
7614100000 Cables, trenzas y similares, de 
aluminio, con alma de acero, sin aislar 
para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas 
como conductores en instalaciones eléctricas, 
pero no aplica cuando estos se importen o se 
fabriquen para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
14 
 7614900000 Los demás cables, trenzas y similares, 
de aluminio, sin aislar para electricidad. Aplica únicamente a cables y trenzas usadas 
como conductores en instalaciones eléctricas, 
pero no aplica cuando estos se importen o se 
fabriquen para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas. 
8413 Bombas propulsadas por motores 
eléctricos (electrobombas), para 
bombeo de líquidos Aplica a los motores eléctricos y demás 
elementos de conexión, protección y control 
eléctrico, instalados en las bombas para liquidos. 
8501  Motores y generadores eléctricos, 
excepto los grupos electrógenos. Se excluyen los motores y generadores eléctricos 
de potencia menor a 375 vatios y los motores y 
generadores eléctricos que se importen o se 
fabriquen exclusivamente para incorporarlos 
como parte integral de automotores, navíos, 
aeronaves, electrodomésticos, equipos de 
electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 . 
8502 Grupos electrógenos y convertidores 
rotativos  eléctricos, tanto de 
encendido por compresión como por 
chispa. Se excluyen los grupos electrógenos y 
convertidores rotativos eléctricos  de potencia 
inferior a 1 kVA y los que se fabriquen o importen 
exclusivamente para incorporarlos como parte 
integral de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como 
instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050 .  
8504211000 Transformadores de dieléctrico líquido, 
de potencia inferior o igual a 10 kVA. Sólo aplica a transformadores de distribución y de 
potencia superior o igual a 5 kVA. No aplica 
cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 .  
8504219000 Los demás transformadores de 
dieléctrico líquido, de potencia superior 
a 10 kVA pero inferior o igual a 650 
kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 .  
8504221000 Transformadores de dieléctrico líquido, 
de potencia superior a 650 kVA pero 
inferior o igual a 1000 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 .  
8504229000 Los demás transformadores de 
dieléctrico líquido, de potencia superior 
a 1000 kVA pero inferior o igual a 
10000 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
15 
 telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 .  
8504321000 Los demás transformadores eléctricos, 
de potencia superior a 1 kVA pero 
inferior o igual a 10 kVA. No aplica a transformadores de potencia  menor 
de 5 kVA. 
No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050.   
8504329000 Los demás transformadores eléctricos, 
de potencia superior a 10 kVA pero 
inferior o igual a 16 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 .  
8504330000 Los demás transformadores eléctricos, 
de potencia superior a 16 kVA pero 
inferior o igual a 500 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 .  
8504341000 Los demás transformadores eléctricos, 
de potencia superior a 500 kVA pero 
inferior o igual 1600 kVA. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 .  
8504342000 
 Los demás transformadores eléctricos, 
de potencia superior a 1600 kVA.  No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 .  
8516100000 
 Calentadores eléctricos de agua, de 
calentamiento instantáneo y 
calentadores eléctricos de inmersión. Aplica únicamente  calentadores eléctricos de 
paso y a duchas eléctricas. 
8535401000 Pararrayos y limitadores de tensión, 
para una tensión superior a 1000 
voltios. No aplica cuando se trate de terminales de 
captación, bayonetas o cuernos de arco, los 
cuales demostrarán el cumplimiento de los 
requisitos dimensiónales, de materiales e 
instalación, establecidos en el artículo 35º del 
presente Anexo General, en la inspección de la 
instalación. 
8535402000 Supresores de s obretensión transitoria 
"amortiguadores de onda", para una 
tensión superior a 1000 V. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
16 
 consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050.   
85362000 Disyuntores para una tensión  inferior o 
igual a 260 V e intensidad inferior o 
igual a 100 A. Aplica únicamente a: Interruptores de uso 
manual, de tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 100 A, para uso 
doméstico o similar; inte rruptores automáticos de 
tensión inferior o igual a 1000 V  y switches o 
disyuntores para tensión igual o inferior a 1000 V. 
No  aplica cuando estos se fabriquen o importen 
para incorporarlos como parte integral de 
automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como 
instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050 . 
8536301900 Los demás supresores de sobretensión 
transitoria "amortiguadores de onda", 
para una tensión inferior o igual a 1000 
V. No aplica cuando se fabrique o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 .  
8536309000 Los demás aparatos para la protección 
de circuitos eléctricos, para una 
tensión inferior o igual a 1000 V. Aplica únicamente a puestas a tierra temporales, 
dispositivos de protección contra sobretensiones, 
interruptores automáticos, switches o disyuntores. 
No aplica cuando estos se fabriquen o importen 
para incorporarlos como parte integral de 
automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como 
instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050 . 
8504401000 Unidades de alimentación estabilizada 
(UPS) No aplica cuando la UPS o Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida es parte integral de 
un equipo, siempre que este no este considerado 
como instalación eléctrica especial. 
8535300000 Seccionadores e interruptores Se exceptúa cuando hacen parte integral de 
equipos. 
8536491100  Contactores Aplica únicam ente a contactores de baja tensión, 
pero no  aplica cuando estos se fabriquen o 
importen para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050.  
8536501900 Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores, para 
una tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior o igual a 30 A. Aplica únicamente a Interruptores de uso manual, 
de tensión inferior a 1000 V, no  aplica cuando 
estos se fabriquen o importen para incorporarlos 
como parte integral de automotores, navíos, 
aeronaves, electrodomésticos, equipos de 
electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 .  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
17 
 8536509000 Los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores, para 
una tensión inferior o igual a 1000 V. Aplica únicamente a interruptores de uso manual, 
de tensión inferior a 1000 V. No aplica cuando se 
fabriquen o importen para incorporarlos como 
parte integral de automotores, elementos para 
señales de telecomunicaciones, sistemas de 
radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050 .   
8536690000 Clavijas y tomas de corriente 
(enchufes), para una tensión inferior o 
igual a 1000 V. No aplica cuando se fabrique o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 . 
8536901000 Aparatos de empalme o conexión, para 
una tensión inferior o igual a 260 V e 
intensidad inferior e igual a 30 A. Aplica únicamente a extensiones y multitomas 
eléctricas.  
8536909000 Los demás aparatos para el corte, 
seccionamiento, derivación, empalme 
o conexión de circuitos eléctricos, para 
una tensión inferior o igual 1000 V. Aplica únicamente a extensiones, multitomas 
eléctricas, cuchillas de corte,  
8537200000 Cuadros, paneles, consolas, armarios 
y demás soportes equipados con 
varios aparatos de las partidas 85.35 u 
85.36, para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos del 
capítulo 90, así co mo los aparatos de 
control numérico, excepto los aparatos 
de conmutación de la partida 85.17. 
Para una tensión superior a 1000 V. Se exceptúan los tableros exclusivos para 
señales de control, comunicaciones, o sonido, es 
decir aquellos que utilizan muy bajas tensiones.  
8537101000 Controladores lógicos programables 
(PLC), para una tensión inferior o igual 
a 1000 V. Aplica únicamente a los tableros o armarios que 
incorporen PLC. No aplica cuando se fabriquen o 
importen para incorporarlos como parte integral 
de automotores, navíos, aeronaves, 
electrodomésticos, equipos de electromedicina, 
elementos para señales de telecomunicaciones, 
sistemas de radio y demás  aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como 
instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050 ,  
8537109000 Los demás cuadros, paneles, 
consolas, armarios y demás soportes 
equipados con varios aparatos de las 
partidas 85.35 u 85.36, para control o 
distribución de electricidad, incluidos 
los que incorporen instrumentos o 
aparatos del capítulo 90, así como los 
aparatos de conmutación de la partida 
85.17, para una tensión inferior o igual 
a 1000 V. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 .  
8537200000 Cuadros, paneles, consolas, armarios 
y demás soportes equipados con 
varios aparatos de las partidas 85.35 u 
85.36, para control o distribución de 
electricidad, incluidos los que 
incorporen instrumentos o aparatos del 
capítulo 90, así co mo los aparatos de 
control numérico, excepto los aparatos 
de conmutación de la partida 85.17. 
Para una tensión superior a 1000 V. Se exceptúan los tableros exclusivos para 
señales de control, comunicaciones, o sonido.  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
18 
 8538100000 Cuadros, paneles, consolas, armarios 
y demás soportes, sin incluir aparatos Aplica únicamente a tableros y armarios 
principales y de distribución de circuitos, para 
tensión menor a 100 V, sin incluir los aparatos No 
aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como  instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 . 
8538900000 Los demás partes destinadas a 
soportes de aparatos, sin incluir 
aparatos Aplica únicamente a cajas de conexión, cajas de 
medidores y en general a cajas usadas como 
encerramientos eléctricos. No aplica cuando se 
fabriquen o importen para incorporarlos como 
parte integral de automotores, elementos para 
señales de telecomunicaciones, sistemas de 
radio y demás aparatos, máquinas y 
herramientas siempre que tales máquinas o 
herramientas no estén consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 
2050 . 
8543400000 Electrificadores de cercas. Aplic a únicamente a los generadores de pulsos o 
controladores de cercas eléctricas. 
8544429000 Los demás conductores eléctricos para 
una tensión inferior o igual a 1000 V, 
provistos de piezas de conexión. Aplica a conductores eléctricos incluyendo las 
canalizaciones con barras (bus de barras) 
8544511000 
 Los demás conductores eléctricos para 
una tensión superior a 80 V pero 
inferior o igual a 1000 V, provistos de 
piezas de conexión, de cobre.   Aplica únicamente a extensiones eléctricas y 
multitomas para tensión menor a 600 V. No aplica 
cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para  señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas especiales en la NTC 2050 , 
8544519000 Los demás conductores eléctricos para 
una tensión superior a 80 V pero 
inferior o igual a 1000 V, provistos de 
piezas de conexión. Aplica únicamente a extensiones eléctricas y 
multitomas para tensión menor a 600 V. No aplica 
cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050 . 
8544491000 Los demás conductores eléctricos para 
una tensión superior a 80 V pero 
inferior o igual a 1000 V, de cobre. No aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén  
consideradas  como  instalaciones eléctricas 
especiales en la NTC 2050  
8544599000 Los demás conductores eléctricos para 
una tensión superior a 80 V pero 
inferior o igual a 1000 V. Aplica a conductores eléctricos incluyendo las 
canalizaciones con barras (bus de barras). No 
aplica cuando se fabriquen o importen para 
incorporarlos como parte integral de automotores, 
navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos 
de electromedicina, elementos para señales de 
telecomunicaciones, sistemas de radio y demás 
aparatos, máquinas y herramientas siempre que 
tales máquinas o herramientas no estén 
consideradas como instalaciones eléctricas RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
19 
 especiales en la NTC 2050 . 
8545909000 Los demás electrodos de uso eléctric o Aplica únicamente a electrodos de puestas a 
tierra. 
8546100000 Aisladores eléctricos, de vidrio. Aplica únicamente a aisladores eléctricos  usados 
en  barrajes,  líneas de transmisión, 
subestaciones o redes de distribución eléctrica. 
8546200000 Aisladores eléctricos, de cerámica. Ap lica únicamente a aisladores eléctricos usados 
en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones 
o redes de distribución. 
8546901000 Aisladores eléctricos, de silicona. Ap lica únicamente a aisladores eléctricos usados 
en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones 
o redes de distribución. 
8546909000 Aisladores eléctricos, de las demás 
materias. Aplica únicamente a aisladores eléctricos usados 
en barrajes, líneas de transmisión, subestaciones 
o redes de distribución 
Tabla 2.2. Algunas partidas arancelarias 
 
Nota:  La no inclusión en la tabla 2.2 de la partida arancelaria que sea aplicable a algún producto objeto del RETIE , 
no podrá ser excusa valida para incumplir el reglamento. 
 
2.3.1 Conformidad de producto  
 
Los productos usados en las instalaciones  eléctricas  objeto del RETIE y que estén listados en el Tabla 
2.1, deben demostrar la conformidad con el RETIE  mediante un Certificado de Conformidad de Producto  
expedido por un organismo de certificación acreditado, tal como se establece en el Capítulo 10.  
2.4 EXCEPCIONES 
 
Se exceptúan del cumplimiento del presente re glamento y por ende de la demostración de la 
conformidad, las siguientes instalaciones y productos: 
 
2.4.1 Excepciones en instalaciones  
 
a. Instalaciones propias de vehículos (automotores , trenes, barcos, navíos, aeronaves). Siempre que 
estos no estén destinados a vivienda, comercio o vehículos  de recreo. 
 
b. Instalaciones propias de los siguientes equipos:  electromedicina, señales de radio, señales de TV, 
señales de telecomunicaciones, señales de sonido y señales de sistemas de control. 
 
c. Instalaciones que utilizan menos de 24 voltios o denominadas de “muy baja tensión”, siempre que 
sus corrientes no puedan causar alto riesgo o pelig ro inminente de incendio o explosión por arcos o 
cortocircuitos. 
 
d. Instalaciones propias de electrodomésticos,  máquinas y herramientas, siempre que el equipo, 
máquina o sistema no se clasifique como instalación especial en la NTC 2050  Primera 
Actualización, o en el presente reglamento.  
 
Parágrafo: En un plazo no mayor a cinco años, contados a partir de la vigencia del presente Anexo, se 
permitirá una excepción parcial del cumplimiento del RETIE  a aquellas  instalaciones domiciliarias que  en 
los programas de legalización de usuarios desarrollados por el Operador de Red, se detecte que han 
obtenido el servicio público domiciliario de energía eléctrica a través de derivaciones del Sistema de Distribución Local o de una acometida, sin aprobación y que a juicio del Operador de Red tales usuarios 
no cuenten con las condiciones económicas para asegurar que la instalación legalizada cumpla con 
todos los requerimientos exigidos por el RETIE . Bajo estas condiciones, se podrá legalizar tal instalación, 
siempre que los requisitos faltantes no pongan en alto  riesgo o peligro inminente a los usuarios de dicha 
instalación o a terceros y se de cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 
• Distancias mínimas de seguridad a partes energizadas. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
20 
 • Contar con un sistema de puesta tierra. 
• Disponer de protección contra sobrec orriente en cada circuito, la cual no debe superar la capacidad 
de corriente del conductor. 
• Los conductores deben estar debidamente aislados y de calibres apropiados, para que en la 
operación de la instalación no se generen calentamientos capaces de producir incendios. 
• Contar con las envolventes o encerramientos que  garanticen que las partes energizadas no estén 
fácilmente expuestas a contacto directo de personas. 
 Adicionalmente, un profesional competente del Oper ador de Red, conjuntamente con el usuario a 
legalizar deben firmar un documento donde se est ablezca el compromiso por parte del usuario de 
adecuar la instalación al cumplimiento del presente r eglamento, en un lapso no superior a cuatro años; el 
incumplimiento de ese compromiso podrá ser causal pa ra terminar el contrato de condiciones uniformes 
y suspender el servicio,  
 
2.4.2 Excepciones en productos 
  
Se exceptúan del alcance del presente reglamento, los productos que aun estando clasificados en la 
Tabla 2.1 estén destinados exclusivamente a: 
 
a. Instalaciones contempladas en el numeral 2.4.1 b. Materias primas o componentes para la fabric ación, ensamble o reparaci ón de máquinas, aparatos, 
equipos u otros productos, a menos que se trate de equipos especiales que requieran que sus 
componentes cuenten con certificación de producto. 
c. Productos utilizados co mo muestras para certificación o investigaciones. 
d. Muestras no comercializables, usadas en ferias o eventos demostrativos. 
e. Productos para ensamble o maquila. 
f. Productos para uso exclusivo como repuestos de  equipos y máquinas, siempre que se precise el 
destino específico del producto. 
 ARTÍCULO
 3º. DEFINICIONES   
 
Para los efectos del presente reglamento se apli carán las definiciones generales que aparecen a 
continuación y las de la NTC 2050  primera actualización. Para dar claridad y concordancia con el objeto 
del RETIE  algunas definiciones pueden apartarse de las es tablecidas en normas con otros objetivos. 
Cuando un término no aparezca, se recomienda consultar las normas IEC serie 50  ó IEEE 100 . 
 
ACCESIBLE: Que está al alcance de una persona,  sin valerse de mecanismo alguno y sin barreras 
físicas de por medio. 
 
ACCIDENTE: Evento no deseado, incluidos los descuidos  y las fallas de equipos, que da por resultado la 
muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o deterioro ambiental. 
 
ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro de corte del  inmueble. En edificios de propiedad horizontal o co ndominios, la acometida llega hasta el registro de 
corte general. En aquellos casos en que el dispositiv o de corte esté aguas arriba del medidor, para los 
efectos del presente reglamento, se entenderá la  acometida como el conjunto de conductores y 
accesorios entre el punto de conexión eléctrico al si stema de uso general (STN, STR o SDL) y los bornes 
de salida del equipo de medición.
 
 
ACREDITACIÓN: Procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la idoneidad de 
organismos de certificación e inspección, así como laboratorios de ensayo y de metrología.   
ACTO INSEGURO: Violación de una norma de seguridad ya definida. 
 AISLAMIENTO FUNCIONAL: Es el necesario para  el funcionamiento normal de un aparato y la 
protección contra contactos directos. 
 AISLADOR: Elemento de mínima conductividad eléctric a, diseñado de tal forma que permita dar soporte 
rígido o flexible a conductores o a equipos eléctricos y aislarlos eléctricamente de otros conductores o de 
tierra.  
AISLANTE ELÉCTRICO: Material de baja conductividad eléctrica que puede ser tomado como no RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
21 
 conductor o aislador. 
 
AISLAMIENTO ELÉCTRICO BÁSICO: Aislamiento aplicado a las partes vivas para  prevenir contacto 
eléctrico. 
 
AISLAMIENTO REFORZADO: Sistema de aislamiento único que se aplica a las partes vivas peligrosas y provee un grado de protección contra el contacto el éctrico y es equivalente al doble aislamiento. 
 
AISLAMIENTO SUPLEMENTARIO: Aislamiento independiente aplicado de manera adicional al 
aislamiento básico, con el objeto de brindar protec ción contra contacto eléctrico en caso de falla del 
aislamiento básico. 
 
ALAMBRE: Hilo o filamento de metal, trefilado o laminado, para conducir corriente eléctrica. 
 ALAMBRE DURO: Aquel que ha sido trefilado en frío hasta su tamaño final, de manera que se acerque a 
la máxima resistencia a la tracción obtenible. 
 ALAMBRE SUAVE O BLANDO: Aquel que ha sido trefilado o laminado hasta su tamaño final y que luego 
es recocido para aumentar la elongación. 
 ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS U OCUP ACIÓN PARA REUNIONES PÚBLICAS: Cuando se 
pueden concentrar 50 ó más personas, según NFPA 101 (Codigo de seguridad humana) pero no limitado 
a este número, con el fin de desarrollar actividades tales como: trabajo, deliberaciones, comida, bebida, 
diversión, espera de transporte, cult o, educación, salud o entretenimiento. 
 
AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO: La totalidad de los fenómenos electromagnéticos existentes en un sitio dado. 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS: Conjunto de técnicas para identific ar, clasificar y evaluar los factores de riesgo. 
Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudicial es, vinculadas a exposiciones reales o potenciales. 
 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: La aplic ación sistemática de políticas ad ministrativas, procedimientos 
y prácticas de trabajo para mitigar, minimizar o controlar el riesgo. 
 AMENAZA:  Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servic ios y los recursos ambientales. 
 
APOYO: Nombre genérico dado al dispositivo de sopor te de conductores y aisladores de las líneas o 
redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura. 
 
ARCO ELÉCTRICO: Haz luminoso producido por el flujo de corriente eléctrica a través de un medio 
aislante, que produce radiación y gases calientes. 
 
AVISO DE SEGURIDAD: Advertencia de prevención o ac tuación, fácilmente visible, utilizada con el 
propósito de informar, exigir, restringir o prohibir.  
 
BALIZA: Señal fija de aeronavegación, que permite la vi sión diurna o nocturna de un conductor de fase o 
del cable de guarda. 
 
BATERÍA DE ACUMULADORES:  Equipo que contiene una o más celd as electroquímicas recargables. 
 
BIL: Nivel básico de aislamiento ante impulsos tipo rayo.  
BÓVEDA: Encerramiento dentro de un edificio con ac ceso sólo para personas calificadas, reforzado para 
resistir el fuego, sobre o bajo el nivel del terreno, que aloja transformadores de potencia para uso interior 
aislados en aceite mineral, secos de más de 112,5 kVA o de tensión nominal mayor a 35 kV. Posee 
aberturas controladas (para acceso y ventilación) y selladas (para entrada y salida de canalizaciones y 
conductores).  
CABLE: Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de capas concéntricas. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
22 
  
CABLE APANTALLADO: Cable con una envoltura condu ctora alrededor del ai slamiento que le sirve 
como protección electromecánica. Es lo mismo que cable blindado.  
CABLE PORTÁTIL DE POTENCIA: Cable extraflexible, usado par a conectar equipos móviles o 
estacionarios en minas, a una fuente de energía eléctrica.  
CALIDAD: La totalidad de las características de un ente que le confieren la aptitud para satisfacer 
necesidades explícitas e implícitas. Es un conjun to de cualidades o atributos, como disponibilidad, 
precio, confiabilidad, durabilidad, seguridad, cont inuidad, consistencia, respaldo y percepción. 
 
CALIBRACIÓN: Diagnóstico sobre la s condiciones de operación de un equipo de medición y los ajustes, 
si son necesarios, para garantizar la precisión y exactitud de las medidas que con el mismo se generan. 
 CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos eléctricos o la 
potencia que transporta un circuito.  
 CARGA NORMALIZADA:  En referencia a cercas eléctricas. Es la carga que comprende una resistencia 
no inductiva de 500 ohmios ± 2,5 ohmios y una resistencia variable, la cual es ajustada para maximizar la 
energía de impulso en la resistencia. 
 
CARGABILIDAD: Límite térmico dado en capacidad de corriente, para líneas de transporte de energía, 
transformadores, etc. 
 CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corrie nte máxima que puede transportar continuam ente un conductor o 
equipo en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de servicio. 
 CAPACIDAD O POTENCIA INSTALADA: Tambien conoci da como carga conectad, es la sumatoria de 
las cargas en kVA continuas y no continuas, previstas para una instalación de uso final. Igualmente, es la 
potencia nominal de una central de generación, subesta ción, línea de transmisión o circuito de la red de 
distribución. 
 
CAPACIDAD O POTENCIA INSTALABLE: Se considera como capacidad inst alable, la capa cidad en kVA 
que puede soportar la acometida a tensión nominal de la red, sin que se eleve la temperatura por encima 
de 60 ºC para instalaciones con capacidad de corriente menor de 100 A o de 75 °C si la capacidad de 
corriente es mayor.   
CAPACIDAD NOMINAL: El conjunto de  características eléctricas y me cánicas asignadas a un equipo o 
sistema eléctrico por el diseñador, para definir su  funcionamiento bajo unas condiciones específicas. En 
un sistema la capacidad nominal la determina la capacidad nominal del elemento limitador.  
 
CENTRAL O PLANTA DE GENERACIÓN: Conjunt o de equipos electromecánicos debidamente 
instalados y recursos energéticos destinados a producir energía eléctrica, cualquiera que sea el 
procedimiento empleado o la fuente de energía primaria utilizada.  
CERCA ELÉCTRICA: Barrera para impedir el paso de  personas o animales, que forma un circuito de uno 
o varios conductores sostenidos con aisladores, en condiciones tales de que no reciban descargas peligrosas los animales ni las personas. 
 
CERTIFICACIÓN: Procedimiento mediante el cual un organismo expide por escrito o por un sello de 
conformidad, que un producto, un proceso o servicio cumple un reglamento técnico o una(s) norma(s) de 
fabricación. 
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emiti do conforme a las reglas de un sistema de 
certificación, en el cual se puede confiar razo nablemente que un producto, proceso o servicio es 
conforme con un reglamento técnico, una norma, especificación técnica u otro documento normativo 
específico. 
 
CERTIFICACIÓN PLENA: Proceso de certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
RETIE  a una instalación eléctrica, el cual consiste en la declaración de cumplimiento suscrita por el 
profesional competente responsable de la construc ción de la instalación, acompañada del aval de 
cumplimiento mediante un dictamen de inspección, prev ia realización de la inspección de comprobación RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
23 
 efectuada por inspector(es) de un organismo de inspección debidamente acreditado.  
 
CIRCUITO ELÉCTRICO: Lazo cerr ado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos 
eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra 
sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos. 
 CLAVIJA: Dispositivo que por inserción en un tomacorr iente establece una conexión eléctrica entre los 
conductores de un cordón flexible y los conductores conectados permanentemente al tomacorriente. 
 COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN: Grupo de per sonas con diferentes intereses sobre un tema, 
que se reúnen regular y voluntariamente con el fin de identificar necesidades, analizar documentos y 
elaborar normas técnicas. 
 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: Es la capacidad de un equipo o sistema para funcionar satisfactoriamente en su ambiente electromagnético, si n dejarse afectar ni afectar a otros equipos por 
energía electromagnética radiada o conducida. 
 CONDENACIÓN: Bloqueo de un aparato de corte por medio de un candado o de una tarjeta.  
 
CONDICIÓN INSEGURA: Circunstancia potencialmente  riesgosa que está presente en el ambiente de 
trabajo. 
 
CONDUCTOR ACTIVO: Aquella parte destinada, en su condición de operación normal, a la transmisión 
de electricidad y por tanto sometidas a una tensión en servicio normal. 
 
CONDUCTOR ENERGIZADO: Todo aquel que no está conectado a tierra.  
CONDUCTOR NEUTRO: Conductor activo conectado intencionalmente al punto neutro de un 
transformador o instalación y que contribuy e a cerrar un circuito de corriente. 
 
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL: Conexión eléctrica ent re dos o más puntos, de manera que cualquier 
corriente que pase no genere una diferencia de potencial sensible entre ambos puntos. 
 
CONDUCTOR A TIERRA: También llamado conductor del electrodo de puesta a tierra, es aquel que conecta un sistema o circuito eléctrico intencionalmente a una puesta a tierra. 
 
CONFIABILIDAD: Capacidad de un dis positivo, equipo o sistema para cu mplir una función requerida, en 
unas condiciones y tiempo dado. Equivale a fiabilidad. 
 
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un producto, proces o o servicio frente a uno o varios requisitos o 
prescripciones. 
 
CONSENSO: Acuerdo general caracterizado porque no hay oposición sostenida a asuntos esenciales, 
de cualquier parte involucrada en el proceso, y que considera las opiniones de todas las partes y 
reconcilia las posiciones divergentes, dentro del ámbito del bien común e interés general. 
 CONSIGNACIÓN: Conjunto de operaciones destinadas a abrir, bloquear y formalizar la intervención 
sobre un circuito. 
 CONTACTO DIRECTO: Es el contacto de personas o animales con conductores activos o partes 
energizadas de una instalación eléctrica. 
 
CONTACTO ELÉCTRICO: Acción de unión de dos elementos con el fin de cerrar un circuito. Puede ser 
de frotamiento, de rodillo , líquido o de presión.  
 
CONTACTO INDIRECTO: Es el contacto de person as o animales con elementos o partes conductivas 
que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en condiciones de falla de los aislamientos se puedan energizar.  
 
CONTAMINACIÓN: Liberación artificial de sustanci as o energía hacia el entorno y que puede causar 
efectos adversos en el ser humano, otros org anismos vivos, equipos o el medio ambiente. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
24 
 CONTRATISTA: Persona natural o ju rídica que responde ante el dueño de una obra, para efectuar 
actividades de asesoría, interventoría, diseño, supe rvisión, construcción, op eración, mantenimiento u 
otras relacionadas con las instalaciones eléctricas y equipos asociados, cubiertas por el presente reglamento. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Proc eso de regulación, a través del cual se mide y controla la calidad real de 
un producto o servicio. 
 
CONTROLADOR DE CERCA ELÉCTRICA:  Aparato diseñado para suministrar periódicamente impulsos 
de alta tensión a una cerca conectada a él. 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento de cargas el éctricas entre dos puntos que no se hallan al 
mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro.  . 
 CORRIENTE DE CONTACTO: Corriente que circula a tr avés del cuerpo humano, cuando está sometido 
a una tensión de contacto. 
 CORROSIÓN: Ataque a una materia y destrucción progresiva de la misma, mediante una acción 
química, electroquímica o bacteriana. 
 CORTOCIRCUITO: Unión de muy baja resistencia ent re dos o más puntos de diferente potencial del 
mismo circuito.  
 
CUARTO ELÉCTRICO: Recinto(s) o espacio(s) en un edificio dedicado exclusivamente a los equipos y 
dispositivos eléctricos, tales como transformadores,  celdas, tableros, UPS, protecciones, medidores, 
canalizaciones y medios para sistemas de control entre otros. Agunos edificios por su tamaño deben 
tener un cuarto eléctrico principal y otros auxiliares. 
 
DAÑO: Consecuencia material de un accidente.  
DESASTRE: Situación catastrófica súbita  que afecta a gran nú mero de personas. 
 
DESCARGA DISRUPTIVA: Falla de un aislamiento bajo un  esfuerzo eléctrico, por superarse un nivel de 
tensión determinado que hace circular una corriente. Se aplica al rompimiento del dieléctrico en sólidos, 
líquidos o gases y a la combinación de estos.  
 
DICTAMEN DE INSPECCIÓN: Documento emitido por el Organismo de inspección, mediante el cual se 
evidencia el cumplimiento o incumplimiento de los r equisitos contemplados en el RETIE que le aplican a 
esa instalación eléctrica. Cuando el dictamen demues tra el cumplimiento del reglamento se considera 
una certificación de inspección.  
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN  CONTRA SOBRETENSIONES TR ANSISTORIAS: Dispositivo 
diseñado para limitar las sobretensiones transitorias  y conducir las corrientes de impulso. Contiene al 
menos un elemento no lineal.  
 
DESCUIDO: Olvido o desatención de alguna regla de trabajo.  
DIELÉCTRICO: Ver aislante. 
 DISPONIBILIDAD: Certeza de que un  equipo o sistema sea operable en un tiempo dado. Cualidad para 
operar normalmente. 
 
DISPOSITIVO DE CONTROL DE HOMBRE MUERTO: Dispositivo diseñado para parar un equipo 
cuando un operario libera el mismo con la mano o pie.  
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRAN SITORIAS DEL TIPO 
CONMUTACIÓN DE TENSIÓN:  Un DPS que tiene una alta impedancia cuando no está presente un 
transitorio, pero que cambia súbitamente su impedancia a un valor bajo en respuesta a un transitorio de 
tensión.  Ejemplos de estos dispositivos son: Los  vía de chispas, tubos de gas, tiristores y triacs. 
 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRAN SITORIAS DEL TIPO 
LIMITACIÓN DE TENSIÓN:  Un DPS que tiene una alta impedancia cuando no está presente un RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
25 
 transitorio, pero se reduce gradualmente con el incr emento de la corriente y la tensión transitoria. 
Ejemplos de estos dispositivos son los varistores y los diodos de supresión. 
 DISTANCIA A MASA: Distancia mínima, bajo condiciones  especificadas, entre una  parte bajo tensión y 
toda estructura que tiene el mismo potencial de tierra. 
 DISTANCIA AL SUELO: Distancia mínima, bajo condici ones ya especificadas, entre el conductor bajo 
tensión y el terreno. 
 DISTANCIA DE SEGURIDAD: Distan cia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de conductores 
energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por acercamient o de personas, animales, 
estructuras, edificaciones o de otros equipos. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Transfer encia de energía eléctrica a los consumidores, 
dentro de un área específica. 
 
DOBLE AISLAMIENTO: Aislamiento compuesto de un aislamiento básico y uno suplementario.  
EDIFICIO O EDIFICACIÓN:  Estructura fija, hecha con materiales resistentes para vivienda humana o 
para otros usos.  
 
EDIFICIO ALTO: Es aquel que supera los 23 metros de altura, medidos desde el nivel donde puede 
acceder un vehículo de bomberos, según el Código de Seguridad de Vida o NFPA 101. 
 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA: Una forma de energía eléctrica o el estudio de cargas eléctricas en reposo. 
 ELECTRICIDAD: El conjunto de disciplinas que es tudian los fenómenos eléctricos o una forma de 
energía obtenida del producto de la potencia eléc trica consumida por el tiempo de servicio.  
 ELÉCTRICO: Aquello que tiene o funciona con electricidad. 
 
ELECTRIZAR: Producir la electricidad en cuerpo o comunicársela. 
 
ELECTROCUCIÓN: Paso de corriente eléctrica a través  del cuerpo humano, cuya consecuencia es la 
muerte.  
 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA:  Es el  conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven 
para establecer una conexión con el suelo. 
 
ELECTRÓNICA: Parte de la electricidad que maneja las técnicas fundamentadas en la utilización de 
haces de electrones en vacío, en gases o en semiconductores. 
 
ELECTROTECNIA: Estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad.  
EMERGENCIA: Situación que se presenta por un hecho accidental y que requiere suspender todo 
trabajo para atenderla.   
EMPALME: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad 
eléctrica y mecánica.  
EMPRESA: Unidad económica que se representa como un sistema in tegral con recurs os humanos, de 
información, financieros y técnicos que producen bienes o servicios y genera utilidad. 
 
ENSAYO: Conjunto de pruebas y controles a los cuales se somete un bien para  asegurarse que cumple 
normas y pueda desempeñar la función requerida. 
 
EQUIPO ELÉCTRICO MÓVIL: Equipo que está dis eñado para ser energizado mientras se mueve. 
 
EQUIPO ELÉCTRICO MOVIBLE: Equipo alimentado por  un cable de arrastre y que está diseñado para 
ser movido sólo cuando está desenergizado.  
EQUIPO ELÉCTRICO DE SOPORTE DE LA VIDA: Equipo eléctrico cuyo funcionamiento continuo es RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
26 
 imprescindible para mantener la vida de un paciente. 
 
EQUIPOTENCIALIZAR: Es el proceso, práctica o acción de conectar partes conductivas de las 
instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de puesta a tierra, mediante una baja 
impedancia, para que la diferencia de potencial sea mínima entre los puntos interconectados. 
 ERROR: Acción o estado desacertado o equivocado, su sceptible de provocar avería o accidente. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Documento que establec e características técnicas mínimas de un 
producto o servicio. 
 
ESTRUCTURA: Todo aquello que puede ser construi do o edificado, pueden ser fijas o móviles, pueden 
estar en el aire, sobre la tierra, bajo tierra o en el agua. 
 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD: Procedimient o utilizado, directa o indirectamente, para 
determinar que se cumplen los requisitos o prescrip ciones pertinentes de los reglamentos técnicos o 
normas.  
EVENTO: Es una manifestación o situación, producto  de fenómenos naturales, técnicos o sociales que 
puede dar lugar a una emergencia.  
EXPLOSIÓN: Expansión rápida y violenta de una masa  gaseosa que genera u na onda de presión que 
puede afectar sus proximidades.  
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: Toda exposición de los trabajadores oc urrida durante la jornada de 
trabajo, a un riesgo o contaminante.  
EXTINTOR: Aparato autónomo, que contiene un agente para apagar el fuego, eliminando el oxígeno. 
 EXTENSIÓN: Conjunto compuesto de tomacorriente, c ables y clavija; sin conductores expuestos y sin 
empalmes, utilizado con carácter provisional. 
 
FACTOR DE RIESGO: Condición ambi ental o humana cuya presencia o modificación puede producir un 
accidente o una enfermedad ocupacional.  
FALLA: Degradación de componentes. Alteración intencio nal o fortuita de la capacidad de un sistema, 
componente o persona, para cumplir una función requerida.  
FASE: Designación de un conductor, un  grupo de conduc tores, un terminal, un devanado o cualquier otro 
elemento de un sistema polifásico que va a estar energizado durante el servicio normal.  
FIBRILACIÓN VENTRICULAR: Contracción espontánea e incontrolada de las fibras del músculo 
cardíaco.  
FLECHA: Distancia vertical máxima en un vano, entre  el conductor y la línea recta horizontal que une los 
dos puntos de sujeción.  
FRECUENCIA: Número de períodos por segundo de una onda. Se mide en hertz o ciclos por segundo. 
 FRENTE MUERTO: Parte de un equipo accesible a las personas y sin partes activas expuestas. 
 
FUEGO: Combinación de combustible, oxígeno y calo r. Combustión que se desarrolla en condiciones 
controladas. 
 FUEGO CLASE C: El originado en equipos eléctricos energizados. 
 
FUENTE DE ENERGÍA: Todo equipo o sist ema que suministre energía eléctrica. 
 
FUENTE DE RESPALDO: Uno o más sistemas de sumini stro de energía (grupo s electrógenos, bancos 
de baterías, UPS, circuito de suplencia) cuyo objet ivo es proveer energía du rante la interrupción del 
servicio eléctrico normal. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
27 
 FUSIBLE: Componente cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de sus componentes, el 
circuito en el cual está insertado. 
 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Proceso m ediante el cual se obtiene energía eléctrica a 
partir de alguna otra forma de energía. 
 GENERADOR: Persona natural o jurídica que produc e energía eléctrica, que tiene por lo menos una 
central o unidad generadora. También significa equipo de generación de energía eléctrica incluyendo los 
grupos electrógenos.  
GESTIÓN DEL RIESGO:  Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas y acciones permanentes para el conocimien to del riesgo y promoción de una mayor conciencia 
del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 
manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y 
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 ILUMINANCIA: Es la densidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad, el lux, 
equivale al flujo luminoso de un lumen que incide homogéneamente sobre una superficie de un metro 
cuadrado.   
IMPACTO AMBIENTAL: Acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, en el 
medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo.  
IMPERICIA: Falta de habilidad para desarrollar una tarea. 
 INCENDIO: Es todo fuego incontrolado. 
 
INDUCCIÓN: Fenómeno en el que un cuerpo energizado, transmite por medio de su campo eléctrico o magnético, energía a otro cuerpo, a pesar de estar separados por un dieléctrico. 
 
INFLAMABLE: Material que se puede encender y quemar rápidamente. 
 
INMUNIDAD: Es la capacidad de un equipo o sistema para funcionar correctamente sin degradarse ante 
la presencia de una perturbación electromagnética.   
 
INSPECCIÓN: Conjunto de actividades tales como medir,  examinar, ensayar o comparar con requisitos 
establecidos, una o varias características de un pr oducto o instalación eléctrica, para determinar su 
conformidad. 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos el éctricos, conductores y circuitos asociados, 
previstos para un fin particular: Generación, transmisi ón, transformación, conver sión, distribución o uso 
final de la energía eléctrica. La cual para los efec tos del presente reglamento, debe considerarse como 
un producto terminado. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA AMPLIACIÓN: Es aquella que implica solicitud de aumento de capacidad instalada o el montaje adicional de dispositivos , equipos, conductores y demás componentes.  
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA: Es  toda instalación construida con posterioridad a mayo 1º de 
2005, fecha de entrada en vigencia de la Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 por la cual se expidió 
el RETIE . 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - REMODELACIÓN: Es la su stitución de dispositivos , equipos, conductores 
y demás componentes de la instalación eléctrica. 
 
INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA: Conjunto de fenómenos asociados a perturbaciones 
electromagnéticas que pueden producir la degradación en  las condiciones y características de operación 
de un equipo o sistema.  
 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO: Dispositivo diseñado par a que abra el circuito automáticamente cuando 
se produzca una sobrecor riente predeterminada. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
28 
 INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA: Interruptor dife rencial accionado por corrientes de fuga a tierra, 
cuya función es interrumpir la corriente hacia la carga cuando se excede algún valor determinado por la 
soportabilidad de las personas.  
INTERRUPTOR DE USO GENERAL: Di spositivo para abrir y cerrar o para conmutar la conexión de un 
circuito, diseñado para ser operado manualmente, cumple funciones de control y no de protección.  
LABORATORIO DE METROLOGÍA: Laboratorio que re úne la competencia e idoneidad necesarias para 
determinar la aptitud o funcionamiento de equipos de medición.  
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYOS: Laboratorio na cional, extranjero o in ternacional, que posee 
la competencia e idoneidad necesarias para llev ar a cabo en forma general la determinación de las 
características, aptitud o funcionamiento de materiales o productos. 
 LESIÓN: Perjuicio fisiológico sufrido por una persona. 
 
LÍMITE DE APROXIMACIÓN SEGURA: Es la di stancia mínima, desde el punto energizado más 
accesible del equipo, hasta la cual el personal no ca lificado puede situarse sin riesgo de exposición al 
arco eléctrico. 
 LÍMITE DE APROXIMACIÓN RESTRINGIDA: Es la distan cia mínima hasta la cual el personal calificado 
puede situarse sin llevar los elementos de protección personal certificados contra riesgo por arco 
eléctrico.  
LÍMITE DE APROXIMACIÓN TÉCNICA: Es la distancia mí nima en la cual solo el profesional competente  
que lleva elementos de protección personal  certificados contra arco eléc trico realiza trabajos en la zona 
de influencia directa de las partes energizadas de un equipo. 
 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN: Un sistema de conductores y sus accesorios, para el transporte de energía eléctrica, desde una planta de generación o una sube stación a otra subestación. Un circuito teórico 
equivalente que representa una línea de energía o de comunicaciones. 
 
LÍNEA COMPACTA: Es una línea eléctrica donde sus dimensiones, altura y ancho de estructura y ancho 
de servidumbres son reducidas, respecto de las líneas convencionales, gracias a un diseño y construcción optimizada.  
 
LÍNEA ELÉCTRICA: Conjunto compuesto por conduct ores, aisladores, estructuras y accesorios 
destinados al transporte de energía eléctrica. 
 
LÍNEA MUERTA: Término aplicado a una línea sin tensión o desenergizada.  
LÍNEA VIVA: Término aplicado a una línea con tensión o línea energizada.   
 LUGAR O LOCAL HÚMEDO: Sitios interiores o exteri ores parcialmente protegidos, sometidos a un 
grado moderado de humedad, cuyas condiciones ambi entales se manifiestan momentáneamente o 
permanentemente.  
LUGAR O LOCAL MOJADO: Instalación expuesta a saturación de agua u otros líquidos, así sea 
temporalmente o durante largos períodos. Las inst alaciones eléctricas a la intemperie deben ser 
consideradas como locales mojados, así como el área de cuidado de pacientes que está sujeta 
normalmente a exposición de líquidos mientras ellos está n presentes. No se incluyen los procedimientos 
de limpieza rutinarios o el derrame accidental de líquidos. 
 
LUGAR (CLASIFICADO) PELIGROSO: Aquella zona donde están o pueden estar presentes gases o 
vapores inflamables, polvos combustibles o partícul as volátiles (peluzas) de fácil inflamación. 
 
MANIOBRA: Conjunto de procedimientos tendientes a operar una red eléctrica en forma segura. 
 
MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones o procedimi entos tendientes a preservar o restablecer un bien, 
a un estado tal que le permita garantizar la máxima confiabilidad.  
MÁQUINA: Conjunto de mecanismos accionados por una forma de energía, para transformarla en otra RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
29 
 más apropiada a un efecto dado. 
 
MASA: Conjunto de partes metálicas de un equipo, q ue en condiciones normales, están aisladas de las 
partes activas y se toma como referencia para las señales y tensiones de un circuito electrónico. Las 
masas pueden estar o no estar conectadas a tierra. 
 MATERIAL: Cualquier sustancia, insumo, parte o r epuesto que se transforma con su primer uso o se 
incorpora a un bien como parte de él. 
 MATERIAL AISLANTE: Material que impide la propagac ión de algún fenómeno físico, (Aislante eléctrico, 
material dieléctrico que se emplea para impedir el paso de cargas eléctricas. Aislante térmico, material 
que impide el paso de calor). 
 
MÉTODO ELECTROGEOMÉTRICO: Procedimiento que permite establecer cuál es el volumen de cubrimiento de protección contra rayos de una estructura  para una corriente dada, según la posición y la 
altura de la estructura considerada como pararrayos.  
 METROLOGÍA: Ciencia de la medición. Incluye aspectos teóricos y prácticos. 
 
MODELO: Procedimiento matemático que permite simular la evolución de variables y propiedades de un sistema, durante el desarrollo de un fenómeno físico o químico. Representación abstracta de un sistema. 
 
MONITOR DE AISLAMIENTO: Es un aparato o c onjunto de aparatos que vigila la impedancia 
balanceada o no balanceada de cada fase de un circuito aislado de puesta a tierra y equipado con un 
circuito de prueba que acciona una alarma cuando la corriente de fuga supere el valor de referencia, sin 
disparar el circuito.  
MONITOREO DEL CONDUCTOR DE TIERRA: Acción de verificar la continuidad del conductor de 
puesta a tierra de las instalaciones.  
MUERTE APARENTE O MUERTE CLÍNICA: Estado que se presenta cuando una persona deja de 
respirar o su corazón no bombea sangre. 
 
MUERTO: Ser sin vida. También se aplica a un disposit ivo enterrado en el suelo, cuyo fin es servir de 
punto de anclaje fijo. 
 
NECROSIS ELÉCTRICA: Tipo de quemadura con muerte de tejidos.  
NIVEL DE RIESGO: Equivale a grado de riesgo. Es el resultado de la valoración conjunta de la 
probabilidad de ocurrencia de los accidentes, de la gravedad de sus efectos y de la vulnerabilidad del medio. 
 
NODO: Parte de un circuito en el cual dos o más elementos tienen una conexión común.  
NOMINAL: Término aplicado a una característica de operación, indica los límites de diseño de esa 
característica para los cuales presenta las mejores condiciones de operación. Los  límites siempre están 
asociados a una norma técnica. 
 
NORMA TÉCNICA: Documento aprobado por una instituc ión reconocida, que prevé, para un uso común 
y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de 
producción conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es obligatoria. 
 
NORMA TÉCNICA ARMONIZADA: Documento aprobado po r organismos de normalización de diferentes 
países, que establece sobre un mismo objeto, la interc ambiabilidad de productos, procesos y servicios, o 
el acuerdo mutuo sobre los resultados de ensayos, o sobre la información suministrada de acuerdo con 
estas normas. 
 NORMA DE SEGURIDAD: Toda acción enc aminada a evitar un accidente. 
 
NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL: Documento emitido por una organización internacional de normalización, que se pone a disposición del público. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
30 
 NORMA TÉCNICA EXTRANJERA: Norma que se toma en un país como referencia directa o indirecta, 
pero que fue emitida por otro país. 
 NORMA REGIONAL: Documento adoptado por una organización regional de normalización y que se 
pone a disposición del público. 
 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): Norma té cnica aprobada o adoptada como tal por el 
organismo nacional de normalización. 
 NORMALIZAR: Establecer un orden en una actividad específica. 
 
OBJETIVOS LEGÍTIMOS: Entre otros, la garantía y la  seguridad de la vida y la salud humana, animal y 
vegetal, de su medio ambiente y la prevención de las prácticas que puedan inducir a error a los 
consumidores, incluyendo asuntos relativos a la identificación de bienes o servicios, considerando entre otros aspectos, cuando corresponda a factores fundam entales de tipo climático,  geográfico, tecnológico 
o de infraestructura o justificación científica. 
 OPERADOR DE RED: Empresa de Servicios Públicos encargada de la planeación, de la expansión y de 
las inversiones, operación y mantenimiento de todo o par te de un Sistema de Transmisión Regional o un 
Sistema de Distribución Local.  
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN: Entidad que acredita y supervisa los organismos de certificación e  
inspección y laboratorios de pruebas, ensayos y metrología que hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad. 
 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: Entidad Imparci al, pública o privada, nacional, extranjera o 
internacional, que posee la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un sistema de 
certificación, consultando los intereses generales. 
 ORGANISMO DE INSPECCIÓN: Entidad que ejecuta acti vidades de medición, ensayo o comparación 
con un patrón o documento de referencia de un proces o, un producto, una instal ación o una organización  
y confrontar los resultados con unos requisitos especificados. 
 
ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN: Entidad reconocida por el gobierno nacional, cuya función principal es la elaboración, adopción y publicación de las normas técnicas nacionales y la 
adopción como tales de las normas elaboradas por otros entes. 
 PARARRAYOS: Elemento metálico resistente a la corrosión, cuya función es interceptar los rayos que 
podrían impactar directamente sobre la instalación a proteger. Más técnicamente se denomina terminal 
de captación.  
PATRÓN: Medida materializada, aparato de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, 
conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud para trasmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición. 
 
PCB: Bifenilo policlorado, aquellos clorobifenilos que tienen la fórmula molecular C
12H10-nCln donde n es 
mayor que 1. Conocido comúnmente como Askarel. 
 
PELIGRO: Condición no controlada que tiene el pot encial de causar lesi ones a personas, daños a 
instalaciones o afectaciones al medio ambiente. 
 
PEQUEÑO COMERCIO O INDUSTRIA: Para efectos del presente reglamento, se entenderá como 
pequeño comercio aquel que tenga una capaciadad instalable menor a 10 kVA y una área no mayor a 50 
m2 y pequeña industria aquella con una capacidad instalable menor a 20 kVA. 
 
PELIGRO INMINENTE: Para efectos de interpretación y aplicación del RETIE , alto riesgo será 
equivalente a peligro inminente; entendido como aquella  condición del entorno o práctica irregular, cuya 
frecuencia esperada y severidad de sus efectos puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano 
en forma grave (quemaduras, impactos, paro cardíaco, paro respiratorio, fibrilación o pérdida de 
funciones); o afectar el entorno de la instalación eléctrica (contaminación, incendio o explosión). En 
general, se puede presentar por:  
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
31 
 • Deficiencias en la instalación eléctrica. 
• Prácticas indebidas de la electrotecnia. 
 
PERSONA ADVERTIDA: Persona suficientemente inform ada y supervisada por personas calificadas que 
le permitan evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la 
electricidad.  
 
PERSONA CALIFICADA: Persona natural que demu estre su formación en el conocimiento de la 
electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad. 
 
PERSONA HABILITADA: Profesional competente, autorizado por el propietario o tenedor de la 
instalación, para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su conocimiento y no 
presente incapacidades físicas o mentales que pongan en riesgo su salud o la de terceros.  
 
PERSONA JURIDICA: Según el artículo 633 del Código Civil, se llama persona jurídica una persona 
ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obl igaciones civiles y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. Sujeto susceptible de adquirir y ejercer derechos y de aceptar y cumplir obligaciones, 
ya lo sea por sí o por representante. 
 PERSONA NATURAL: Según el artículo 74 del Códi go Civil Colombiano son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, extirpe o condición. 
 
 PERTURBACIÓN ELECTROMAGNÉTICA: Cualquier fenómeno electromagnético que puede degradar 
las características de desempeño de un equipo o sistema. 
 
PISO CONDUCTIVO: Arreglo de material conducti vo de un lugar que sirve como medio de conexión 
eléctrica entre personas y objetos para prevenir la acumulación de cargas electrostáticas. 
 
PLANO ELÉCTRICO: Representación gráfica de las características de diseño y las especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas. 
  
PRECAUCIÓN: Actitud de cautela para evitar o prev enir los daños que puedan presentarse al ejecutar 
una acción. 
 
PREVENCIÓN: Evaluación predictiva de los riesgos y sus consecuencias. Conocimiento a priori para 
controlar los riesgos. Acciones para eliminar la probabilidad de un accidente. 
 
PREVISIÓN: Anticipación y adopción de medidas ante la posible ocurrencia de un suceso, en función de 
los indicios observados y de la experiencia. 
 PRIMEROS AUXILIOS: Todos los cuidados inmediatos y adecuados, pero provisionales, que se prestan 
a alguien accidentado o con enfermedad repentina, para conservarle la vida. 
 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN: Proceso en el cual  los parámetros de la potencia eléctrica son 
modificados, por los equipos de una subestación. 
 PRODUCTO: Cualquier bien, ya sea en estado natural o manufacturado, incluso si se ha incorporado en 
otro producto. 
 PROFESIÓN: Empleo, facultad u oficio que tiene una persona y ejerce con derecho a retribución. 
 
PROFESIONAL COMPETENTE: Es la persona natural (técnico, tecnólogo o ingeniero formado en el campo de la electrotecnia), que además de cumplir  los requisitos de persona calificada cuenta con 
matricula profesional vigente y que según la normatividad le gal, lo autorice o acredite para el ejercicio de 
la profesión y ha adquirido conocimientos y habilidades para desarrollar actividades en este campo.
 
 
PUERTA CORTAFUEGO: Puerta que cumple los crit erios de estabilidad, estanqueidad, no emisión de 
gases inflamables y aislamiento térmico cuando se  encuentra sometida al fuego o incendio durante un 
período de tiempo determinado. 
 
PUERTO: Punto de interfaz de comunicación entre un equipo y su entorno.  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
32 
 PUESTA A TIERRA: Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto eléctrico con el 
suelo o una masa metálica de referencia común, que di stribuye las corrientes eléctricas de falla en el 
suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados.    
PUNTO CALIENTE: Punto de conexión que esté trabajando a una temperatura por encima de la normal, 
generando pérdidas de energía y a veces, riesgo de incendio.  
PUNTO NEUTRO: Es el nodo o punto común de un sistema eléctrico polifásico conectado en estrella o 
el punto medio puesto a tierra de un sistema monofásico.  
QUEMADURA: Conjunto de trastornos tisulares, producidos por el contacto prolongado con llamas o 
cuerpos de temperatura elevada. 
 
RAYO: La descarga eléctrica atmosférica o más comúnmente conocida como rayo, es un fenómeno físico que se caracteriza por una transferencia de carga eléctrica de una nube hacia la tierra, de la tierra 
hacia la nube, entre dos nubes, al interior de una nube o de la nube hacia la ionosfera.  
 RECEPTOR: Todo equipo o máquina que utiliza la electricidad para un fin particular. 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN: Conjunto de circuitos y subes taciones, con sus equipos asociados, destinados 
al servicio de los usuarios de un municipio. 
 
RED DE TRANSMISIÓN: Conjunto de líneas de alta y extra alta tensión con sus equipos asociados, incluyendo las interconexiones internacionales. 
 
RED EQUIPOTENCIAL: Conjunto de conductores del sistema de puesta a tierra que no están en 
contacto con el suelo o terreno y que conectan sistemas  eléctricos, equipos o instalaciones con la puesta 
a tierra. 
 RED INTERNA O DE USO FINAL: Es el conjunto de conductores, canalizaciones y equipos (accesorios, 
dispositivos y artefactos) que llevan la energía eléctrica desde la frontera del Operador de Red hasta los 
puntos de uso final. 
 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposiciones administrativas 
aplicables y cuya observancia es obligatoria. 
 
REQUISITO: Precepto, condición o prescripción que deb e ser cumplida, es decir que su cumplimiento es 
obligatorio. 
 RESGUARDO: Medio de protección que impide o dificu lta el acceso de las personas o sus extremidades, 
a una zona de peligro. 
 RETIE : Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado por Colombia. 
 
RIESGO: Probabilidad de que en una actividad, se pr oduzca una pérdida determinada, en un tiempo 
dado. 
 
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Posibilidad de circulación de una corriente eléctrica mortal a través de 
un ser vivo. 
 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA: Es la relación entre el potencial del sistema de puesta a tierra a 
medir,  
 SECCIONADOR: Dispositivo destinado a hacer un corte visible en un circuito eléctrico y está diseñado 
para que se manipule después de que el circuito se ha abierto por otros medios. 
 SEGURIDAD: Estado de riesgo aceptable o actitud mental de las personas.  
 
SEÑALIZACIÓN: Conjunto de actuaciones y medios dispuestos para reflejar las advertencias de seguridad en una instalación. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
33 
 SERVICIO: Prestación realizada a título profesional o en forma públic a, en forma onerosa o no, siempre 
que no tenga por objeto directo la fabricación de bienes. 
 SERVICIO PÚBLICO: Actividad organizada que satisfac e una necesidad colectiva en forma regular y 
continua, de acuerdo con un régimen jurídico espe cial, bien sea que se realice por el Estado 
directamente o por entes privados.  
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTR ICA: Es el transporte de energía eléctrica 
desde las redes re gionales de transmisión hasta el domicilio del  usuario final, incluida su conexión y 
medición. 
 
SÍMBOLO: Imagen o signo que describe una unidad, magnitud o situación determinada y que se utiliza 
como forma convencional de entendimiento colectivo. 
 SISTEMA: Conjunto de componentes interrelacionados  e interactuantes para llevar a cabo una misión 
conjunta. Admite ciertos elementos de entrada y produce ciertos elementos de salida en un proceso 
organizado.  
SISTEMA DE EMERGENCIA: Un sistema de potencia  y control destinado a suministrar energía de 
respaldo a un número limitado de funciones vitales, diri gidas a garantizar la seguridad y protección de la 
vida humana.  
 
SISTEMA DE POTENCIA AISLADO (IT): Un sistema co n el punto neutro aislado de tierra o conectado a 
ella a través de una impe dancia. Cuenta con un transformador y un monitor de aislamiento. Se utiliza 
especialmente en centros de atención médica, minas, em barcaciones, vehículos, ferrocarriles y plantas 
eléctricas.  
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores continuos de un sistema 
eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen 
corriente. 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCI ÓN: Conjunto de conexión, encerramiento, 
canalización, cable y clavija que se acoplan a un equi po eléctrico, para prevenir electrocuciones por 
contactos con partes metálicas energizadas accidentalmente. 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SERVICIO: Es la que  pertenece al circuito de corriente; sirve tanto 
para condiciones de funcionamiento normal como de falla. 
 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL: Disposit ivo de puesta en cortocircuito y a tierra, para 
protección del personal que interviene en redes desenergizadas. 
 
SISTEMA ININTERRUPIDO DE POTENCIA (UPS): Sistem a diseñado para suministrar electricidad en 
forma automática, cuando la fuente de potenci a normal no provea la electricidad.  
 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal.  
SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos punt os de una instalación eléctrica, superior a la 
tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o sistema.  
SUBESTACIÓN: Conjunto único de inst alaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, destinado 
a la transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de potencia. 
 
SUSCEPTIBILIDAD: Es la sensibilidad de un dispositivo, equipo o sistema para operar sin degradarse en presencia de una perturbación electromagnética.  
 
TABLERO: Encerramiento metálico o no metálico donde se alojan elementos tales como aparatos de corte, control, medición, dispos itivos de protección, barrajes, para efectos de este reglamento es 
equivalente a panel, armario o cuadro.    
 TÉCNICA: Conjunto de procedimientos y recursos que se derivan de aplicaciones prácticas de una o 
varias ciencias. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
34 
  
TENSIÓN: La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que fluyan electrones por 
una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya uni dad es el voltio; un error frecuente es hablar de 
“voltaje”. 
 
TENSIÓN A TIERRA: Para circuitos puestos a tierra, la tensión entre un conductor dado y el conductor 
del circuito puesto a tierra o a la puesta a tierra; para circuitos no puestos a tierra, la mayor tensión entre 
un conductor dado y algún otro conductor del circuito. 
 TENSIÓN DE CONTACTO: Diferencia de potencial  que durante una falla se presenta entre una 
estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de un metro.  
Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al extender un brazo. 
 
TENSIÓN DE PASO: Diferencia de potencial que duran te una falla se presenta entre dos puntos de la 
superficie del terreno, separados por una distancia de un paso (aproximadamente un metro). 
 
TENSIÓN DE SERVICIO: Valor de tensión, bajo condi ciones normales, en un instante dado y en un nodo 
del sistema. Puede ser estimado, esperado o medido. 
 
TENSIÓN MÁXIMA PARA UN EQUIPO: Tensión máxima para la cual está especificado, sin rebasar el margen de seguridad, en lo que respecta a su aislamiento o a otras características propias del equipo.   
 
TENSIÓN MÁXIMA DE UN SISTEMA: Valor de tensi ón máxima en un punto de un sistema eléctrico, 
durante un tiempo, bajo condiciones de operación normal. 
 
TENSIÓN NOMINAL: Valor convencional de la tensión con el cual se designa un sistema, instalación o 
equipo y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento.  Para el caso de sistemas 
trifásicos, se considera como tal la tensión entre fases. 
 TENSIÓN TRANSFERIDA: Es un caso especial de tensión de contacto, donde un potencial es conducido 
hasta un punto remoto respecto a la subestación o a una puesta a tierra. 
 
TETANIZACIÓN: Rigidez muscular producida por el paso de una corriente eléctrica. 
 TIERRA (Ground o earth): Para sistemas eléctricos, es una expresión que generaliza todo lo referente a 
conexiones con tierra. En temas eléctricos se asocia  a suelo, terreno, tierra, masa, chasis, carcasa, 
armazón, estructura ó tubería de agua.  El término “masa” sólo debe utilizarse para aquellos casos en que no es el suelo, como en los aviones, los barcos y los carros.  
 
TIERRA REDUNDANTE: Conexión especial de conduct ores de puesta a tierra, para tomacorrientes y 
equipo eléctrico fijo en áreas de cuidado de pacientes, que conecta tanto la tubería metálica como el 
conductor de tierra aislado, para asegurar la protec ción de los pacientes contra las corrientes de fuga. 
 TOMACORRIENTE: Dispositivo con contactos hembra, diseñado para instalación fija en una estructura o 
parte de un equipo, cuyo propósito es establecer una conexión eléctrica con una clavija. 
 TOXICIDAD: Efecto venenoso producido por un per íodo de exposición a gases, humos o vapores y que 
puede dar lugar a un daño fisiológico o la muerte. 
 TRABAJO: Actividad vital del hombre, social y racional, orientada a un fin y un medio de plena 
realización. 
 
TRABAJOS EN TENSIÓN: Métodos de trabajo, en los cuales un operario entra en contacto con 
elementos energizados o entra en la zona de influ encia directa del campo electromagnético que este 
produce, bien sea con una parte de su cuerpo o con herramientas, equipos o los dispositivos que 
manipula. 
 TRANSFORMACIÓN: Proceso mediante el cual son m odificados, los parámetros de tensión y corriente 
de una red eléctrica, por medio de uno o más tran sformadores, cuyos secundarios se emplean en la 
alimentación de otras subestaciones o centros tr ansformación (incluye equipos de protección y 
seccionamiento). 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
35 
 TRANSMISIÓN: Proceso mediante el cual se hace transferencia de grandes bloques de energía 
eléctrica, desde las centrales de generación hasta las áreas de consumo. 
 UMBRAL: Nivel de una señal o concentración de un contaminante, comúnmente aceptado como de no 
daño al ser humano. 
 UMBRAL DE PERCEPCIÓN: Valor mínimo de corriente a partir de la cual es percibida por el 99,5 % de 
los seres humanos. Se estima en 1,1 miliamperios para los hombres en corriente alterna a 60 Hz. 
 UMBRAL DE REACCIÓN: Valor mínimo de corrient e que causa contracción muscular involuntaria. 
 
UMBRAL DE SOLTAR O CORRIENTE LIMITE: Es el  valor máximo de corriente que permite la 
separación voluntaria de un 99,5% de las person as, cuando sujetando un electrodo bajo tensión con las 
manos, conserva la posibilidad de soltarlo, mediante la utilización de los mismos músculos que están siendo estimulados por la corriente. Se considera como la máxima corriente segura y se estima en 10 
mA para hombres, en corriente alterna. 
 URGENCIA: Necesidad de trabajo que se presenta fuer a de la programación y que permite realizarse 
cuando se terminen las tareas en ejecución. 
 USUARIO: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien 
como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este 
último usuario se denomina también consumidor.  
VANO: Distancia horizontal entre dos apoyos adyacentes de una línea o red. 
 VECINDAD DEL PACIENTE: Es el espacio destinado para el examen y tratamiento de pacientes, se 
define como la distancia horizontal  de 1,8 metros desde la cama, s illa, mesa u otro dispositivo que 
soporte al paciente y se extiende hasta una distancia vertical de 2,30  metros sobre el piso.  
VIDA ÚTIL: Tiempo durante el cual un bien cumple la función para la que fue concebido. 
 
VULNERABILIDAD: Susceptibilidad o fragilidad física, ec onómica, social, ambiental o institucional que 
tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y 
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 
pueden ser afectados por eventos físicos  peligrosos. En temas eléctricos es la incapacidad o inhabilidad 
de un dispositivo, equipo o sistema para operar si n degradarse, en presencia de una perturbación 
electromagnética o un cambio de condiciones. 
 
ZONA DE SERVIDUMBRE: Es una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea 
de transporte o distribución de energía eléctrica, como margen de seguridad para la construcción, 
operación y mantenimiento de dicha línea, así como par a tener una interrelación segura con el entorno. 
 
 
ARTÍCULO
 4º. ABREVIATURAS,  ACRÓNIMOS  Y SIGLAS 
 Para efectos del presente reglamento y mayor inform ación, se presenta un listado de las abreviaturas, 
acrónimos y siglas más comúnmente ut ilizadas en el Sector Eléctrico. 
 
 
ÁMBITO ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN NORMA 
SIGLA/ 
ACRÓNIMO NOMBRE 
ESPAÑA AENOR Asociación Española de No rmalización y Certificación UNE 
FRANCIA AFNOR Association Franc aise de Normalisation NF 
E.E. U.U. ANSI American Nati onal Standards Institute ANSI 
INGLATERRA BSI British Standards Institution BS 
SUR AMÉRICA CAN   Comité Andino de Normalización  
SUR AMÉRICA CANENA Consejo  de Armonización de Normas Electrotécnicas Naciones de 
América  
EUROPA CENELEC Comitè Europèen de Normalization Electro-technique  EN 
AMÉRICA COPANT Comisión Panameri cana de Normas Técnicas COPANT RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
36 
 COLOMBIA ICONTEC Instituto Colombiano de  Normas Técnicas y Certificación NTC 
INTERNACIONAL IEC International Electrotechnical Commission    IEC 
INTERNACIONAL ISO International  Organization  for Standardization ISO 
INTERNACIONAL UIT-ITU Unión Internaciona l de Telecomunicaciones-International 
Telecommunication Union UIT 
ALEMANIA DIN Deutsches In stitut fur Normung VDE 
Tabla 4.1. Organismos de normalización 
 
 
ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ABREVIATURAS DE COMÚN UTILIZACIÓN 
AAC All Aluminum Conductor 
AAAC All Aluminum Alloy Conductor 
ACSR Aluminum Conductor Steel Reinforced 
AEIC Association of Edison Illuminating Companies 
ASTM American Society for Testing and Materials 
AT Alta Tensión 
AWG American Wire Gage 
BT Baja Tensión 
CEI Comitato Elettr otecnico Italiano 
CIGRE Conseil International des Grands Réseaux Electriques 
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas 
DPS Dispositivo de Protección co ntra Sobretensiones Transitorias 
ESD Electrostatic Discharge 
FIPS Federal Information Processing Standards 
GPR Ground Potential Rise 
IACS International Annealed Copper Standard 
ICEA Insulated Cable Engineers Association 
ICNIRP International Commission on N on Ionizing Radiation Protection 
ICS International Classification for Standards 
IEEE Institute of Electrical  and Electronics Engineers 
IQNET International Certification Network 
MT Media Tensión 
NEMA National Electrical Manufacturers Association 
NFPA National Fire Protection Association 
NTC Norma Técnica Colombiana 
OMC Organización Mundial del Comercio 
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
PVC Cloruro de polivinilo 
SDL Sistema de distribución local 
SI Sistema Internacional de unidades 
SIC Superintendencia de Industria y Comercio 
SPT Sistema de Puesta a Tierra 
SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
STN Sistema de transmisión nacional 
STR Sistema de transmisión regional 
TBT Technical Barriers to Trade agreement (Obstáculos técnicos al comercio) 
TW Thermoplastic Wet (Termoplástico resistente a la humedad) 
THW Thermoplastic Heat Wet (Termoplástico re istente al calor (75°C) y a la humead)  
THHN Thermoplastic High Heat Nylon (Termoplástico resistente al calor  (90°C) y a la abrasión) 
UL Underwrites Laboratories Inc. 
XLPE Cross Linked Polyethilene (polietileno de cadena cruzada) 
c.a. Corriente alterna 
c.c. Corriente continua 
cmil Circular mil 
rms Root mean square. Valor eficaz de una señal 
t.c. Transformador de corriente 
t.t. Transformador de tensión 
Tabla 4.2. Acrónimos, siglas y abreviaturas de común utilización 
 
 
ARTÍCULO  5º.  SISTEMA  DE UNIDADES 
 
En las instalaciones objeto del presente reglamento se debe aplicar el Sistema Internacional de 
Unidades (SI), aprobado por la Resolución No. 1823 de 1991 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En consecuencia, los siguientes símbolos y nombres tanto de magnitudes como de unidades RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
37 
 deben utilizarse en las instalaciones eléctricas. 
 
NOMBRE DE L A
 MAGNITUD SÍMBOLO DE LA 
MAGNITUD NOMBRE DE L A
 UNIDAD SÍMBOLO DE LA 
UNIDAD - SI 
Admitancia Y siemens S 
Capacitancia C faradio F 
Carga Eléctrica Q culombio C 
Conductancia G siemens S 
Conductividad σ siemens por metro S/m 
Corriente eléctrica I amperio A 
Densidad de corriente J amperio por metro cuadrado A/m2 
Densidad de flujo eléctrico D culombio por metro C/m2 
Densidad de flujo magnético B tesla T 
Energía activa kWh kilovatio hora kWh 
Factor de potencia FP uno 1 
Frecuencia F hertz Hz 
Frecuencia angular ω radián por segundo rad/s 
Fuerza electromotriz E voltio V 
Iluminancia E v lux lx 
Impedancia Z ohmio Ω 
Inductancia L henrio H 
Intensidad de campo eléctrico. E voltio por metro V/m 
Intensidad de campo H amperio por metro A/m 
Intensidad luminosa I v candela cd 
Permeabilidad relativa μr uno 1 
Permitividad relativa εr uno 1 
Potencia activa P vatio W 
Potencia aparente P S voltamperio VA 
Potencia reactiva P Q voltamperio reactivo VAr 
Reactancia X ohmio Ω 
Resistencia   R ohmio Ω 
Resistividad ρ ohmio metro Ω m 
Tensión o potencial eléctrico V voltio V 
Tabla 5.1. Simbología de magnitudes y unidades utilizadas en electrotecnia 
 
Se deben tener en cuenta las siguientes reglas para el uso de símbolos y unidades: 
 
a.  No debe confundirse magnitud con unidad. 
 
b.  El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. 
 
c.  Cuando se va a escribir o pronunciar el plural del nombre de una unidad, se usarán las reglas de la 
gramática española.  
d.  Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no debe ser cambiado. No se deben usar 
abreviaturas. 
 
e.  Los símbolos de las unidades se denotan con le tras minúsculas, con la excepción del ohmio ( Ω) 
letra mayúscula omega del alfabeto griego. Aquellos que provienen del nombre de personas se 
escriben con mayúscula. 
 
f.  El nombre completo de las unidades se debe escribir con letra minúscula, con la única excepción 
del grado Celsius, salvo en el caso de comenzar la frase o luego de un punto. 
 
g.  Las unidades sólo podrán designarse por sus nombres completos o por sus símbolos 
correspondientes reconocidos internacionalmente. 
 
h.  Entre prefijo y símbolo no se deja espacio. 
 
i.  El producto de símbolos se indica por medio de un punto. 
 
j.  No se colocarán signos de puntuación luego de los símbolos de las unidades, sus múltiplos o RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
38 
 submúltiplos, salvo por regla de puntuación gramat ical, dejando un espacio de separación entre el 
símbolo y el signo de puntuación. 
 
ARTÍCULO  6º.  SÍMBOLOGÍA  Y SEÑALIZACIÓN 
 
6.1 SÍMBOLOS  ELÉCTRICOS 
 Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en la Tabla 6.1, tomados de las normas 
unificadas IEC 60617 , ANSI Y32 , CSA Z99  e IEEE 315 , los cuales guardan mayor relación con la 
seguridad eléctrica. Cuando se requieran otros sí mbolos se pueden tomar de las normas precitadas.  
 
      
Caja de empalme Corriente cont inua Central hidráulica en 
servicio Central térmica en 
servicio Conductores de fase Conductor neutro 
   
  
    
Conductor de puesta a 
tierra Conmutador unipolar Contacto de corte Contacto con disparo 
automático  Contacto sin disparo 
automático Contacto operado 
manualmente 
      
Descargador de 
sobretensiones Detector automático 
de incendio Dispositivo de 
protección contra 
sobretensiones - DPS DPS tipo varistor Doble aislamiento Empalme  
      
Equipotencialidad Extintor para equipo 
eléctrico  Fusible  Generador Interruptor, símbolo 
general Interruptor automático 
en aire 
       
Interruptor bipolar Interruptor con luz 
piloto Interruptor unipolar 
con tiempo de cierre Interruptor diferencial Interruptor unipolar de 
dos vías Interruptor 
seccionador para AT 
       
Interruptor 
termomagnético Lámpara Masa Parada de 
emergencia Seccionador Subestación 
      
Tablero general Tablero de 
distribución Tierra Tierra de protección Tierra aislada  Tomacorriente, 
símbolo general 
      GRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
39 
 Tomacorriente en el 
piso Tomacorriente 
monofásico Tomacorriente 
trifásico Transformador 
símbolo general Transformador de 
aislamiento Transformador de 
seguridad 
Tabla 6.1 Principales símbolos gráficos 
 
Cuando por razones técnicas, las instalaciones no puedan acogerse a estos símbolos, se debe justificar mediante documento escrito firmado por el profesional que conforme a la ley es responsable del diseño. 
Dicho documento debe acompañar el dictamen de  inspección que repose en la instalación. 
 
6.1.1 SÍMBOLO DE RIESGO ELÉCTRICO 
 
Donde se precise el símbolo de riesgo eléctrico en señalización de seguridad, se deben utilizar las 
siguientes dimensiones, adoptadas de la IEC 60417-1 : Se podrán aceptar medidas con tolerancias de ± 
10% de los valores señalados. 
 
hab cd e
30 1,2 7,5 15,3 6 4,8 
40 1,6 10 20 8 6,4 
50 2 12,5 25,5 10 8 
64 2,5 16 33 13 10 
80 3 20 41 16 12,8 
100 4 25 51 20 16 
125 5 31 64 25 20 
160 6 40 82 32 26 
200 8 50 102 40 32 
 
Tabla 6.2. Dimensiones del símbolo de riesgo eléctrico 
en mm Figura 6.1. Símbolo de riesgo eléctrico 
 
6.2 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
6.2.1  OBJETIVO . 
  
El objetivo de las señales de seguridad es transmitir  mensajes de prevención, prohibición o información 
en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos, en una zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro 
potencial. Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el peligro pero dan advertencias o 
directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para prevención de accidentes.    
Para efectos del presente reglamento, los siguientes requisitos de señalización, tomados de las normas  
IEC 60617 , NTC 1461,  ISO 3461 , ANSI Z535 e  ISO 3864-2  son de obligatoria aplicación y el propietario 
de la instalación será responsable de su utilización.  Su escritura debe ser en idioma castellano y deben 
localizarse en sitios visibles que permitan cumplir su objetivo.  
  
El uso de las señales de riesgo adoptadas en el pres ente reglamento  será de obligatorio cumplimiento, a 
menos que alguna norma de mayor jerarquía legal exija algo diferente, en tal caso las empresas justificarán la razón de su no utilización. 
 
6.2.2
 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD  
 
Las señales de seguridad según su tipo se clasifican en: De advertencia o precaución, de prohibición, de 
obligación, de información  y de salvamento o socorro ; estas deben aplicar las formas geométricas y los 
colores de la Tabla 6.3. 
 
Las dimensiones de la señales deben permitir ver y captar el mensaje a distancias razonables del 
elemento o área sujeta al riesgo; para compensar las diferencias entre las áreas traingular, redonda, 
retangular o cuadra y para asegurar que todos los símbolos parezcan relativamente iguales en tamaño, 
cuando se divisen a cierta distancia, se deben manejar las siguientes proporciones: 
 
Base del triangulo equilátero: 100% 
Diámetro del círculo: 80% Altura del cuadrado o del rectángulo: 75% 
Ancho del rectángulo 120% 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
40 
  
Las dimensiones típicas de la base del triángulo tomadas como referencia son: 25, 50, 100, 200, 400, 
600, 900 mm.   
En la Tabla 6.4 se presentan algunas de las principal es señales de seguridad, su respectivo uso y la 
descripción del pictograma.  
 
Tabla 6.3. Clasificación y colores para las señales de seguridad 
 
USO DESCRIPCIÓN PICTOGRAM A SEÑAL
Equipo de primeros auxilios Cruz Griega  
Materiales inflamables o altas 
temperaturas. Llama 
 
 
Materiales tóxicos Calavera con tibias cruzadas 
 
Materiales corrosivos Mano carcomida 
 
 
Materiales radiactivos Un trébol convencional 
 
 
Riesgo eléctrico Un rayo o arco 
 Uso obligatorio de protección de 
los pies. Botas con símbolo de riesgo eléctrico 
Prohibido el paso Peatón caminando con línea 
transversal sobrepuesta Tipo de 
señal de 
seguridadForma 
GeométricaColor
Pictograma Fondo Borde Banda
Advertencia o 
precauciónTriangular Negro Amarillo Negro -
Prohibición Redonda Negro Blanco Rojo Rojo
Obligación Redonda Blanco AzulBlanco o -Azul
Información  
contra 
incendiosRectangular 
o cuadradaBlanco Rojo --
Salvamento o 
socorroRectangular 
o cuadradaBlanco VerdeBlanco o 
-verde
11. Negro o Verde
2. Blanco
3. Verde
Significado:  Puesto de Primeros
auxilios
 Uso  o
para la 
Uso o b
para lo s
Uso o b
para lo s
Uso o b
para la s
 
6.3 
 
Con e
utiliza d
Tabla s
propio cinta 
o
que a
instala
 
Siste m
c.a. 
Tensi ó
nomin a
(voltio s
Condu
or 
activ o
Fase 
Neutr o
Tierr a
de 
protec c
ón  
Tierr a
aislad
 
S
Ten
C
C
ConAnexo 
obligatori o
cabeza 
bligatorio 
s ojos 
bligatorio 
s oídos 
bligatorio 
s manos 
 CÓDI G
l objeto 
do, se de
s 6.5 y 6
del aca b
o rótulos 
ctúen c o
ciones a 
ma 1Φ
ón 
al 
s) 120
ct
o 1 fas
2 hil
 Neg
o Blan
a 
ciDesn
o o
verd
a 
a  Verd
Verd
amar
istema c.
sión no m
(voltios)
Conduct o
positivo
Conduct o
negativo
ductor m
Tierra d eRES
Genera l
o de pro
de  pro
de  pro
de  pro
GO DE C
de evita
be cum p
6.6 segú n
bado ext e
adhesiv o
omo ba r
la intem p
Φ 1
0 24 0
0
se 
os 2 fa
3 h
gro N e
Ro
nco Bla
nud
o 
de Des
o 
ver
e o 
de/ 
rillo Verd
Ver
ama
c.
minal H
or 
or 
 
edio
e SOLUCI Ó
l Regla m
tección 
tección 
tección 
tección 
T
COLOR E
r accide n
plir el cód
n corres p
erior del 
os del co l
rrajes e n
perie dif e
Φ 3
0/12
0  20
ases 
hilos 3 f
4 
egro  
ojo/  Am
A
R
anco Bl
snud
o 
rde De
o
ve
de o 
rde/ 
arillo Ve
Ve
am
Tabl
TN-S
Hasta 12 5
Rojo 
Blanco
No aplic a
Verde oÓN  No.   
mento Té
Cabeza d
Cabeza d
Cabeza d
Guante 
Tabla 6.4 .
ES PAR A
ntes por 
igo de c o
ponda. S
conduct o
lor resp e
n instala
erentes a 
3ΦY 
08/12
0 
fases 
hilos 3
3
marill
o  
Azul 
Rojo N
anco 
a
esnud
o o 
erde  D
o 
ve
erde o 
erde/ 
marillo a
la 6.5 Có d
5  H
a 
                
cnico d e
de person a
de person a
de person a
. Princip a
A COND U
errónea
olores p a
Se toma r
or o una 
ectivo. E s
ciones i
 la acom
3ΦΔ 
240 
3 fases 
3 hilos 
Negro 
Azul 
Rojo N
No 
aplica 
Desnud
o 
erde D
o
v
No 
aplica V
a
digo de c
TN-S
Hasta 125 
Rojo 
Azul 
Blanco 
Verde o                
 
e Instala c
 
a  con ca s
a con gaf a
a  con au r
ales seña l
UCTOR E
a interpr e
ara cond u
rá como 
marcaci ó
ste requi s
nteriore s
etida . 
3ΦΔ- 
240/20
8/ 120 
3 fases 
4 hilos 
Negro  
Naranja 
Azul 
Blanco 
Desnud
o o 
verde 
Verde o 
Verde/ 
amarillo 
olores p a
TN
 H a
12
Ro
Bla
No a
No a  DE        
ciones E
sco 
as 
riculares 
les de se g
ES 
etación d
uctores a
válido p
ón clara e
sito igual m
s y no  
3ΦY  
380/22
0 
3 fases  
4 hilos 
Café 
Negro 
Amarill
o 
Blanco 
Desnudo o 
verde 
Verde o
Verde/ 
amarillo
ara cond u
N-C 
asta 
25  H
ojo 
anco 
aplica 
aplica                
Eléctrica s
guridad 
el nivel 
islados d
ara det e
en las p a
mente a p
para l o
3ΦY 
480/27
7 
3 fases
4 hilos
Café 
Naranj a
Amarill
o 
Blanco 
o Gris 
Desnu d
o o
verde 
No 
aplica
uctores c.
TN-C
Hasta 125 
Rojo 
Azul 
Blanco 
No aplica    DE 20 1
s - RETI E
de tensi ó
de poten c
erminar e
artes visi
plica a c o
os cond u
3ΦΔ
480 -
440
 3 fase
3 hilo s
a Café
Naran j
Amari
o 
 No 
aplica
d
o Desnu
o 
verde
No 
aplica
a. 
T
 Hast a
Ro
Bla
No a
No a
13 
E  
ón y tip o
cia, esta b
este req u
bles, co n
onductor e
uctores u
3ΦΔ
 
 Más d
1000
s 
s 3 fas e
ja 
llViole
Café
Rojo
a No
aplic
d
o Desn
o 
verde
a  No
aplic
T-T
a 125  
ojo 
anco 
aplica 
aplica 
o de sis t
blecido e n
uisito el c
n pintura,
es desn u
utilizado s
Δ 3Φ
de 
 V Más
100
es 3 fa s
eta 
é 
o Ama
o
Viol
Ro
 
ca No
Apl
ud
o 
e No
Apl
 
ca No
Apl
T-T
Hasta 12 5
Rojo 
Azul 
Blanco
No aplic a
41 tema 
n las 
color 
 con 
udos, 
s en 
ΦY 
s de 
0 V 
ses 
arill
o 
eta 
ojo 
o 
ica 
o 
ica 
o 
ica 
5  
a RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
42 
 protección  Verde/ 
amarillo Verde/ 
amarillo 
Tabla 6.6. Código de colores para conductores c.c. 
 
En sistemas con tensión superior a 380 V, adicio nal a los colores, debe fijarse en los tableros y en 
puntos accesibles de conductores, una leyenda con el aviso del nivel de tensión respectivo. 
 
En circuitos monofásicos derivados de sistemas trifásicos, el conductor de la fase debe ser marcado de 
color amarillo, azul o rojo, conservando el color asignado a la fase en el sistema trifásico.  
En acometidas monofásicas derivadas de sistemas trif ásicos, las fases podrán identificarse con amarillo, 
azul, rojo o negro.   
En todos los casos el neutro debe ser de color blanco  o marcado con blanco en todas las partes visibles 
y la tierra de protección color verde o marcada con franj a verde. No se debe utilizar el blanco ni el verde 
para las fases. 
 
Los tableros procedentes del exterior para uso en Colombia, también deben marcarse según los colores establecidos en el RETIE . 
 
En sistemas de medida, el cableado de los transfor madores tanto de potencial como de corriente, la 
conexión debe respetar el color de la fase asociada. 
 
ARTÍCULO
 7º.  COMUNICACIONES   PARA  COORDINACIÓN  DE TRABAJOS  ELÉCTRICOS 
 Cada maniobra o trabajo que se realice en una línea, red o equipo energizado, susceptible de 
energizarse debe coordinarse con la(s) persona(s ) que tenga control sobre su energización. 
 
El trabajador que reciba un mensaje oral concerni ente a maniobras de conexión o desconexión de líneas 
o equipos, debe repetirlo de inmediato al remitente y obtener la aprobación del mismo. El trabajador 
autorizado que envíe un mensaje oral, debe asegurarse de la identidad de su interlocutor. 
 Toda empresa de servicios públicos debe tener un si stema de comunicaciones con protocolos aprobados 
que garanticen la mayor seguridad y confiabilidad. En el caso de que la empresa no posea un sistema de 
comunicaciones seguro para la ejecución de maniobras por radio, debe adoptar el Código Q.  
Para efectos del presente reglamento y en razón al uso de comunicaciones por radio para todo tipo de 
maniobras y coordinación de trabajos, se adoptan las siguientes abreviaturas de servicio, tomadas del código telegráfico o Código Q, utilizado desde 1912. 
 
ABREVIATURA SIGNIFICADO ABREVIATURA SIGNIFICADO
QAB Pedir autorización QRU ¿Tiene algún mensaje para mí? 
QAP Permanecer en escucha QRV Preparado para  
QAQ ¿Existe peligro? QRX ¿Cuándo vuelve a llamar? 
QAY Avisar cuando pase por. QSA In tensidad de la señal (de 1 a 5) 
QBC Informe meteorológico QSG Mensajes por enviar 
QCB Está ocasionando demora QSI Informar a…. 
QCS Mi recepción fue interrumpida QSL Confirmar recepción 
QDB Enviar el mensaje a… QSM Repetir último mensaje 
QEF Llegar al estacionamiento QSN ¿Ha escuchado? 
QEN Mantener la posición QSO Necesito comunicarme con… 
QGL ¿Puedo entrar en…? QSR Repetir la llamada 
QGM ¿Puedo salir de…? QSY Pasar a otra frecuencia 
QOD Permiso para comunica r QSR Repetir la llamada 
QOE Señal de seguridad QSX Escuchar a… 
QOF Calidad de mis señales QSY Pasar a otra frecuencia 
QOT Tiempo de espera para comunicación QTA Cancelar el mensaje 
QRA Quien llama QTH Ubicación o lugar 
QRB Distancia aproximada entre estaciones QTN Hora de salida 
QRD Sitio hacia donde se dirige QTR Hora exacta 
QRE Hora de llegada QTU Hora  en que estará al aire 
QRF Volver a un sitio  QTX Estación dispuesta para comunicar 
QRG Frecuencia exacta QTZ Continuación de la búsqueda 
QRI Tono de mi transmisión QUA ¿Tiene noticias de….? RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
43 
 QRK ¿Cómo me copia? QU B Datos solicitados 
QRL Estar ocupado QUD Señal de urgencia 
QRM ¿Tiene interferencia? QUE ¿Puedo hablar en otro idioma? 
QRO Aumentar la potencia de transmisión QUN Mi situación es… 
QRP Disminuir la potencia de transmisión QUO Favor buscar… 
QRQ Transmitir más rápido CQ Llamado general  
QRRR Llamada de emergencia MN Minutos 
QRS Transmitir más despacio RPT Favor repetir 
QRT Cesar de trans mitir TKS Gracias 
Tabla 7.1. Código Q 
 
ARTÍCULO  8º.  PROGRAMA  DE SALUD  OCUPACIONAL   
 
Para efectos del presente reglamento, toda empres a o persona natural que desarrolle actividades 
relacionadas con la construcción, operación y mantenim iento de instalaciones de energía eléctrica, debe 
dar cumplimiento a los requisitos de salud ocupaciona l, establecidos en la legislación y regulación 
colombiana vigente y en particular la Resolución expedida por el Ministerio de la Protección Social No. 
1348 de 2009, o la que la modifique, adicione o sustit uya, algunos de los cuales se sintetizan en lo 
siguiente. 
 
a. Todos los empleadores públicos, privados, cont ratistas y subcontratistas, están obligados a 
organizar y garantizar el funcionamiento de un pr ograma de Salud Ocupacional. Su cumplimiento 
será vigilado por la autoridad competente. 
 b. El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación 
de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad 
Industrial.  
c.  Cada empresa debe tener su propio programa, en caso de que se desarrolle el programa en 
conjunto con otra empresa, se entiende que cada una tendrá su programa específico, pero podrá 
compartir, en conjunto los recursos necesarios para su desarrollo.. 
 
d. Elaborar un panorama de riesgos para obtener info rmación sobre estos en los sitios de trabajo de la 
empresa, que permita su localización y evaluación. 
 
e. Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, tienen como finalidad principal la 
promoción, prevención y control de la salud del traba jador, protegiéndolo de los factores de riesgo 
ocupacionales.  
f. Establecer y ejecutar las modificaciones en lo s procesos u operaciones, sustitución de materias 
primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de  procesos, operaciones u otras medidas, con el 
objeto de controlar en la fuente de origen o en el medio, los agentes de riesgo. 
 
g. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona s de almacenamiento y vías de circulación, y 
señalizar salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones. 
 
h. Organizar y desarrollar un plan de emergen cia teniendo en cuenta las siguientes ramas: 
 
• Rama Preventiva 
• Rama Pasiva o estructural 
• Rama Activa o Control de las emergencias. 
 Adicional a estas medidas, se deben estudiar e im plantar los programas de mantenimiento preventivo de 
las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones loca tivas, alumbrado y redes eléctricas. Así mismo, 
se deben inspeccionar periódicamente las redes e in stalaciones eléctricas, la maquinaria, equipos y 
herramientas utilizadas y en general todos aquellos elementos que generen riesgos de origen eléctrico. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
44 
 CAPÍTULO  2 
 
REQUISITOS  TÉCNICOS  ESENCIALES 
 
Los requisitos contenidos en este capítulo, son de aplicación obligatoria en todos los niveles de tensión y 
en todos los procesos y deben ser cumplidos según la situación particular en las instalaciones eléctricas objeto del presente reglamento.  
 
ARTÍCULO
 9º. ANÁLISIS  DE RIESGOS  DE ORIGEN  ELÉCTRICO   
 
En general la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la energía eléctrica ha traído 
consigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios, los cuales se 
han incrementado por el aumento del número de instalac iones, principalmente en la distribución y uso 
final de la electricidad. Esta parte del RETIE  tiene como principal objetivo crear conciencia sobre los 
riesgos existentes en todo lugar donde se haga us o de la electricidad o se tengan elementos 
energizados.  
 El resultado final del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede predecirse con un gran 
porcentaje de certeza, si se toman ciertas condicio nes de riesgo conocidas y se evalúa en qué medida 
influyen todos los factores que se  conjugan en un accidente de tipo eléctrico. Por tal razón el personal 
que intervenga en una instalación, en función de las características de la actividad, proceso o situación, 
debe aplicar las medidas necesarias para que no se potencialice un riesgo de origen eléctrico. 
 
9.1 
 ELECTROPATOLOGÍA 
 
Esta disciplina estudia los efectos de corriente eléctrica, potencialmente peligrosa, que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las consecuencias del paso de la 
corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde una simple molestia hasta la muerte, 
dependiendo del tipo de contacto; sin embargo, debe tener se en cuenta que en general la muerte no es 
súbita. Por lo anterior, el RETIE  ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas 
tengan en cuenta:  
a. Los accidentes con origen eléctrico pueden ser pr oducidos por: contactos directos (bipolar o fase- 
fase, fase-neutro, fase-tie rra), contactos indirectos (inducción, contacto con masa energizada, tensión 
de paso, tensión de contacto, tensión transferida), im pactos de rayo, fulguración, explosión, incendio, 
sobrecorriente y sobretensiones. 
 b. Los seres humanos expuestos a riesgo eléctrico, se clasifican en individuos tipo “A” y tipo “B”. El tipo 
“A” es toda persona que lleva conductores eléc tricos que terminan en el corazón en procesos 
invasivos; para este tipo de paciente, se consi dera que la corriente máxima segura es de 80 µA. El 
individuo tipo “B” es aquel que está en contacto con equipos eléctricos y que no lleva conductores 
directos al corazón. Se estima como máxima corriente segura 24 mA para un tiempo prolongado. 
 c. Algunos estudios, principalmente los de Dalziel, han establecido niveles de corte de corriente de los 
dispositivos de protección que evitan la muer te por electrocución (ver Tabla 9.1)  
 
CORRIENTE DE DISPARO 6 mA (rms) 10 mA (rms) 20 mA (rms) 30 mA (rms) 
Hombres 100 % 98,5 % 7,5 % 0 % 
Mujeres 99,5 % 60 % 0 % 0 % 
Niños 92,5 % 7,5 % 0 % 0 % 
Tabla 9.1 Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo 
 d. Biegelmeier estableció la relación entre el I
2.t (energía específica) y los efectos fisiológicos (ver Tabla  
9.2). 
 
ENERGÍA ESPECÍFICA I2.t. 
(A2s x 10-6) PERCEPCIONES Y REACCIONES FISIOLÓGICAS. 
4 a 8 Sensaciones leves en dedos y en tendones de los pies. 
10 a 30 Rigidez muscular suav e en dedos, muñecas y codos. 
15 a 45 Rigidez muscular en dedos, muñecas, c odos y hombros. Sensación en las piernas. 
40 a 80 Rigidez muscular y dol or en brazos y piernas. 
70 a 120 Rigidez muscular, dolor y ar dor en brazos, hombros y piernas. 
Tabla 9.2 Relación entre energía esp ecífica y efectos fisiológicos RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
45 
  
e. Debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el de paso de 
corriente (1,1 mA), de reacción a soltarse (10 mA ) y de rigidez muscular o de fibrilación (25 mA) son 
valores muy bajos; la superación de dichos valores puede ocasionar accidentes como la muerte o la 
pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. 
 
f. En la siguiente gráfica tomada de la NTC 4120 , con referente IEC 60479-2 , se detallan las zonas de 
los efectos de la corriente alterna de 15 Hz a 100 Hz. 
 
 
Figura 9.1 Zonas de tiempo/corriente de los efectos  de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz 
 
g. Cuando circula corriente por el organismo, siempre se presentan en mayor o menor grado tres 
efectos: nervioso, químico y calorífico.  
h. En cada caso de descarga eléctrica intervienen una serie de factores variables con efecto aleatorio, 
sin embargo, los principales son: Intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo humano, trayectoria, duración del contacto, tensi ón aplicada y frecuencia de la corriente. 
 
i. El paso de corriente por el cuerpo, puede ocasiona r el estado fisiopatológico de shock, que presenta 
efectos circulatorios y respiratorios simultáneamente. 
 
j. La fibrilación ventricular consiste en el movimient o anárquico del corazón, el cual no sigue su ritmo 
normal y deja de enviar sangre a los distintos órganos. 
 k. El umbral de fibrilación ventricular depende de pa rámetros fisiológicos y eléctricos, por ello se ha 
tomado la curva C1 como límite para diseño de equipos de protección. Los valores umbrales de 
corriente en menos de 0,2 segundos se aplican sola mente durante el período vulnerable del ciclo 
cardíaco. 
 
l. Electrización es un término para los accidentes con paso de corriente no mortal. 
 
m. La electrocución se da en los accid entes con paso de corriente, cuya consecuencia es la muerte, la 
cual puede ser aparente, inmediata o posterior.  
n. La tetanización muscular es la anulación de la capa cidad del control muscular, la rigidez incontrolada 
de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica.  
o. La asfixia se produce cuando el paso de la corrient e afecta al centro nervioso que regula la función 
respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Casi siempre por contracción del diafragma.  
p. Las quemaduras o necrosis eléctrica se producen por la energía liberada al paso de la corriente 
(calentamiento por efecto Joule) o por radiación térmica de un arco eléctrico. 
 
q. El bloqueo renal o paralización de la acción metabó lica de los riñones, es producido por los efectos 
tóxicos de las quemaduras o mioglobinuria. 
 
r. Pueden producirse otros efectos colaterales tales co mo fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes, 
aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, paro temporal del 
corazón, etc.  
 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
46 
 s. El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Para efectos de cálculos, se ha 
normalizado la resistencia como 1000 Ω. Experimentalmente se mide entre las dos manos 
sumergidas en solución salina, que sujetan dos electrodos y una placa de cobre sobre la que se para la persona. En estudios más profundos el cuerpo  humano se ha analizado como impedancias (Z) que 
varían según diversas condiciones (ver Figura 9.2). Los órganos como la piel, los músculos, etc., 
presentan ante la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. 
 
t. Los estados en función del grado de humedad y su tensión de seguridad asociada son: 
 
 Piel perfectamente seca  (excepcional): 80 V 
  Piel húmeda (normal)  en ambiente seco: 50 V 
 Piel mojada (más normal) en ambiente húmedo: 24 V 
 Piel sumergida en agua (casos especiales): 12 V    
 
Figura 9.2  Impedancia del cuerpo humano 
 
Nota:  La alta dependencia de la impedancia del cuerpo con el contenido de agua en la piel obliga a que en las 
instalaciones eléctricas en áreas mojadas, tales como cu artos de baños, mesones de cocina, terrazas, espacios 
inundados, se deben tomar mayores precauciones como el uso de tomas o interruptores con protección de falla a 
tierra y el uso de muy baja tensión en instalacioens como las de piscinas. 
 
9.2 EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE RIESGO 
 
Para la elaboración del presente reglamento se tuvieron en cuenta los elevados gastos en que frecuentemente incurren el Estado y las personas o entidades afectadas cuando se presenta un 
accidente de origen eléctrico, los cuales superan significativamente las inversiones que se hubieren 
requerido para minimizar o eliminar el riesgo.  
Para los efectos del presente reglamento se entenderá que una instalación eléctrica es de 
PELIGRO 
INMINENTE  o de ALTO RIESGO , cuando carezca de las medidas de protección frente a condiciones donde 
se comprometa la salud o la vida de personas, tales como: ausencia de la electricidad, arco eléctrico, 
contacto directo e indirecto con pa rtes energizadas, rayos, sobretensi ones, sobrecargas, cortocircuitos, 
tensiones de paso, contacto y transferi das que excedan límites permitidos. 
 9.2.1 Matriz de análisis de riesgos 
 
Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo  eléctrico, se puede aplicar la siguiente matriz para 
la toma de decisiones (Tabla 9.3). La metodología a seguir en un caso en particular, es la siguiente: 
 a. Definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar. 
b. Definir si el riesgo es potencial o real. 
c. Determinar las consecuencias para las personas, económicas, ambientales y de imagen de la 
empresa. Estímar  dependiendo del caso particular que analiza. 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
47 
 d. Buscar el punto de cruce dentro de la matriz corr espondiente a la consecuencia (1, 2, 3, 4, 5) y a la 
frecuencia determinada (a, b, c, d, e): esa será la valoración del riesgo para cada clase. 
e. Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles pérdidas. 
f. Tomar el caso más crítico de los cuatro puntos de cr uce, el cual será la categoría o nivel del riesgo. 
g. Tomar las decisiones o acciones, según lo indicado en la Tabla 9.4. 
 
 
Tabla 9.3 Matriz para análisis de riesgos 
 
 
Tabla 9.4 Decisiones y acciones para controlar el riesgo 
 
 por
EB A
No ha ocurrido 
en el sectorSucede varias 
veces al año 
en la EmpresaSucede varias 
veces al m es 
en la Empresa
Una o más 
muer tesDaño grave en 
infraestructura. 
Interrupción 
regional.Contaminación 
irreparable5 ME D IO ALTO MUY ALTO
Incapacidad 
parcial 
permanenteDaños 
m ayores, 
Salida de 
SubestaciónContaminación 
may or4 ME D IO ALTO ALTO
Incapacidad 
temporal   
 (>1 día)
Daños 
Importantes.
Interrupción 
breve
Molestia 
funcional 
(afecta 
rendimiento 
laboral)Daños leves, 
No interrupciónSin efecto 1 M UY BAJO BAJO ME D IO
Evaluador: MP: Fecha:    POTENCIALRIESGO A 
EVALUAR:
ME D IO ME D IO
Interna BAJO BAJOEn la imagen de 
la empresa
ME D IO ME D IO ALTO
Lesión menor 
(sin 
incapacidad)Efecto menor Local 2 BAJO BAJO ME D IODaños 
severos.       
Interrupción 
temporalContaminación 
localizadaRegional 3 BAJO ME D IOInternacional ALTO
Nacional ME D IO ME D IODC
Ha ocurrido en 
el sectorHa ocurrido en 
la Empresa
C
ON
S
EC
U
E
N
C
I
A
S En personas Económicas AmbientalesFUENTE
(Ej: Celda de 13,8 kV)
                               REAL FRECUENCIA
ALTO(al) o (en)
EV ENT O O EFECT O
(Ej: Quemaduras)FACTOR DE RIESGO 
(CAUSA)
(Ej: Arco eléctrico)
COLORNIVEL DE 
RIESGO DECISIONES A TOMAR Y CONTROL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
Requiere permiso especial de trabajo.
Minimizarlo. Buscar alternativas que presenten menor
riesgo. Demostrar cómo se va a controlar el riesgo,
aislar con barreras o distancia, usar EPP.El jefe o supervisor del área involucrada, aprueba el
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Permiso de
Trabajo (PT) presentados por el líder a cargo del
trabajo.
Requiere permiso especial de trabajo.
Aceptarlo. Aplicar los sistemas de control (minimizar,
aislar, suministrar EPP, procedimientos, protocolos,
lista de v erificación, usar EPP).El líder del grupo de trabajo diligencia el Análisis de
Trabajo Seguro (ATS) y el jefe de área aprueba el
Permiso de Trabajo (PT) según procedimiento
establecido.
Requiere permiso de trabajo.
Asumirlo. Hacer control administrativo rutinario. Seguir
los procedimientos establecidos. Utilizar EPP.El líder del trabajo debe verificar:
•  ¿Qué puede salir mal o fallar?
No requiere permiso especial de trabajo. •  ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle?
• ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga
mal o falle?
Muy bajo Vigilar  posibles cambios No  afecta la secuencia  de las actividades.BajoInadmisible para trabajar. Hay que eliminar fuentes
potenciales, hacer reingeniería o minimizarlo y volver a
valorarlo en grupo, hasta reducirlo.Buscar procedimientos alternativos si se decide
hacer el trabajo. La alta dirección participa y apruebael Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y autoriza su
realización, mediante un Permiso Especial deTrabajo (PES).Muy alto
Alto
MedioRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
48 
 9.2.2 Criterios para determinar alto riesgo 
 Para determinar la existencia de alto riesgo,  la situación debe ser evaluada por un profesional 
competente en electrotecnia y basar se en los siguientes criterios: 
 
a. Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables, especialmente carencia de medidas 
preventivas específicas contra los factores de riesgo eléctrico; equipos, productos o conexiones 
defectuosas; insuficiente capacidad para la carga de la instalación eléctrica; violación de distancias de 
seguridad; materiales combustibles o explosivos en lugares donde se pueda presentar arco eléctrico; 
presencia de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación. 
 
b.  Que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que existan indicios racionales de que la 
exposición al factor de riesgo conlleve a que se produz ca el accidente. Esto significa que la muerte o 
una lesión física grave, un incendio o una explosi ón, puede ocurrir antes de que se haga un estudio a 
fondo del problema, para tomar las medidas preventivas. 
 
c.  Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, lesión física grave, 
incendio o explosión, que conlleve a que una parte del cuerpo o todo, pueda ser lesionada de tal 
manera que se inutilice o quede limitado su uso en forma permanente o que se destruyan bienes 
importantes de la instalación o de su entorno.  
 
d.  Que existan antecedentes comparables, el ev aluador del riesgo debe referenciar al menos un 
antecedente ocurrido con condiciones similares. 
 
9.3 FACTORES
 DE RIESGO  ELÉCTRICO  MÁS  COMUNES 
 
Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo y ante la imposibilidad de 
controlarlos todos en forma permanente, se seleccionaron algunos factores, que al no tenerlos presentes 
ocasionan la mayor cantidad de accidentes.  
El tratamiento preventivo de la problemática del ries go de origen eléctrico, obliga a saber identificar y 
valorar las situaciones irregulares, antes de que suc eda algún accidente. Por ello, es necesario conocer 
claramente el concepto de riesgo; a partir de es e conocimiento, del análisis de los factores que 
intervienen y de las circunstancias particulares, se  tendrán criterios objetiv os que permitan detectar la 
situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad. Identificado el riesgo, se han de seleccionar las 
medidas preventivas aplicables. 
 En la Tabla 9.5 se ilustran algunos de los factores de riesgo eléctrico más comunes, sus posibles causas 
y algunas medidas de protección. 
 
 
    ARCOS ELÉCTRICOS. 
 
POSIBLES CAUSAS: Malos contactos,  cortocircuitos, aperturas de 
interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores con carga, apertura 
de transformadores de corriente, apertura de transformadores de potencia con 
carga sin utilizar equipo extintor de arco, apertura de transformadores de 
corriente en secundarios con carga, manipulación indebida de equipos de 
medida, materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, acumulación de 
óxido o partículas conductoras, descuid os en los trabajos de mantenimiento. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar materiales envolventes resistentes a los 
arcos, mantener una distancia de seguri dad, usar prendas acordes con el riesgo 
y gafas de protección contra rayos ultravioleta.
 AUSENCIA DE ELECTRICIDAD (EN DETERMINADOS CASOS) 
 
POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema 
ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener 
transferencia. Por ejemplo: Lugares d onde se exijan plantas de emergencia 
como hospitales y aeropuertos. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Disponer de sistemas ininterrumpidos de 
potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
49 
  CONTACTO DIRECTO 
 
POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, 
violación de las distancias mínimas de seguridad. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, interposición 
de obstáculos, aislamiento o recubrimie nto de partes activas, utilización de 
interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, 
probar ausencia de tensión, doble aislamiento.  
 CONTACTO INDIRECTO  
 
POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de 
conductor de puesta a tierra.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja 
tensión, distancias de seguridad, cone xiones equipotenciales, sistemas de 
puesta a tierra, interruptores difer enciales, mantenim iento preventivo y 
correctivo. 
 CORTOCIRCUITO 
 
POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, 
accidentes externos, vientos fuer tes, humedades, equipos defectuosos. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos  con dispositivos de 
disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles. 
 
 ELECTRICIDAD ESTÁTICA 
 
POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como 
aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN : Sistemas de puesta a tierra, conexiones 
equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, 
eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos. 
  EQUIPO DEFECTUOSO 
 
POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala inst alación, mala utilización, 
tiempo de uso, transporte inadecuado. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo y preventivo, 
construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del 
entorno electromagnético. 
 
 RAYOS 
 
POSIBLES CAUSAS: Fallas en: el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento del sistema de protección.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, 
equipotencialización,  apantallamientos,  topología de cableados.  Además 
suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre. 
 
  
SOBRECARGA 
 
POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los 
conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones 
flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN : Uso de Interruptores automáticos con relés de 
sobrecarga, interruptores  automáticos asociado s con cortacircuitos, 
cortacircuitos, fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de 
conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de 
condensadores. L1
L2
L3RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
50 
 TENSIÓN DE CONTACTO  
 
POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de 
distancias de seguridad.  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción 
de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar. 
 
TENSIÓN DE PASO  
 
POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de 
áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla, 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción 
de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar. 
Tabla 9.5. Factores de riesg os eléctricos más comunes 
 
9.4   MEDIDAS  A TOMAR  EN SITUACIONES  DE ALTO  RIESGO 
 En circunstancias que se evidencie 
ALTO RIESGO  o PELIGRO INMINENTE  para las personas, se debe 
interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica, excepto en aeropuertos, áreas críticas de centros de atención médica o cuando la interrupción conlleve a un riesgo mayor; caso en el cual se 
deben tomar otras medidas de seguridad, tendientes a minimizar el riesgo.  
 En estas situaciones, la persona calificada que tenga conocimiento del hecho, debe informar y solicitar a 
la autoridad competente que se adopten medidas prov isionales que mitiguen el riesgo, dándole el apoyo 
técnico que esté a su alcance; la autoridad que haya recibido el reporte debe comunicarse en el menor 
tiempo posible con el responsable de la operación de la instalación eléctrica, para que realice los ajustes 
requeridos y lleve la instalación a las condiciones re glamentarias; de no realizarse dichos ajustes, se 
debe informar inmediatamante al organismo de control y vigilancia, quien tomará la medidas pertinentes. 
 
9.5 
 NOTIFICACIÓN  DE ACCIDENTES 
 
En los casos de accidentes de origen eléctrico con o sin interrupción del servicio de energía eléctrica, 
que tengan como consecuencia la muerte, lesiones graves de personas o afectación grave de inmuebles por incendio o explosión, la persona que tenga c onocimiento del hecho debe comunicarlo en el menor 
tiempo posible a la autoridad competente o a la empresa prestadora del servicio. 
 Las empresas responsables de la prestación del servicio público de energía eléctrica, deben dar 
cumplimiento a lo establecido en el  inciso d) del artículo 4 de la Resolución 1348 de 2009 expedida por 
el Ministerio de la Protección Social, en lo referente al deber de investigar y reportar cualquier accidente 
o incidente ocurrido con su personal directo o de cont ratistas en sus redes eléctricas. Adicionalmente, 
deben reportar cada tres meses al Sistema Único de Información (SUI) los accidentes de origen eléctrico 
ocurridos en sus redes y aquellos con pérdida de vidas en las instalaciones de sus usuarios. Para ello, debe recopilar los accidentes reportados directamente  a la empresa y las estadísticas del Instituto de 
Medicina Legal o la autoridad que haga sus veces en dicha jurisdicción, siguiendo las condiciones 
establecidas por la Superintendenc ia de Servicios Públicos Domic iliarios (SSPD) en su calidad de 
administrador de dicho sistema; el reporte debe c ontener como mínimo el nombre del accidentado, tipo 
de lesión, causa del accidente, lugar y fecha, y las medidas tomadas. Esta información será para uso 
exclusivo de las entidades de control, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social y 
Ministerio de Minas y Energía. El incumplimiento de  este requisito, el encubrimiento o alteración de la 
información sobre los accidentes de origen eléctrico, será considerado una violación al RETIE . 
 
ARTÍCULO
 10º. REQUERIMIENTOS  GENERALES  DE LAS  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS   
 
Toda instalación eléctrica objeto del presente regl amento debe cumplir los siguientes requerimientos 
generales: 
 
10.1  DISEÑO  DE LAS  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
 
Toda instalación eléctrica a la que le aplique el RETIE , debe contar con un diseño realizado por un 
profesional o profesionales legalmente competentes para desarrollar esa actividad. El diseño podrá ser  
 
 I RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
51 
 detallado o simplificado según el tipo de instalación. 
 
El diseño detallado según el tipo de instalación y complejidad deberá cumplir los aspectos que le apliquen de la siguiente lista,  
 
a. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos. b. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. 
c. Análisis de cortocircuito y falla a tierra. 
d. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. e. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
f. Análisis del nivel tensión requerido. 
g. Cálculo de campos electromagnéticos para as egurar que en espacios destinados a actividades 
rutinarias de las personas, no se superen los lí mites de exposición definidos en la Tabla 14.1 
h. Cálculo de transformadores incluyendo los efecto s de los armónicos y factor de potencia en la carga. 
i. Cálculo del sistema de puesta a tierra. 
j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cu enta todos los factores de pérdidas, las cargas 
resultantes y los costos de la energía. 
k. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la 
corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma 
IEC 60909 , IEEE 242 , capítulo 9 o equivalente. 
l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos. 
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la 
coordinación con las características de limi tación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2  
Anexo A. 
n. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canal etas y elecroductos) y volumen de encerramientos 
(cajas, tableros, conduletas, etc). 
o. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cu enta los efectos de armónicos y factor de potencia. 
p. Cálculos de regulación. 
q. Clasificación de áreas. r. Elaboración de diagramas unifilares. 
s. Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. 
t. Especificaciones de construcción complementar ias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de 
equipos y materiales y sus condiciones particulares. 
u. Establecer las distancias de seguridad requeridas. v. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050  cuando sea permitido, siempre y cuando no 
comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. 
w. Los demás estudios que el tipo de instalación r equiera para su correcta y segura operación, tales 
como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. 
 
Nota 1. La profundidad con que se traten los ítems dependerá del tipo de instalación, para lo cual debe 
aplicarse el juicio profesional del responsable del diseño. 
 
Nota 2. El diseñador deberá hacer mención expresa de aquellos ítems que a su juicio no apliquen.  
  
 
Nota 3.  Para un análisis de riesgos de origen eléctrico, el diseñador debe hacer una descripción de los 
factores de riesgos potenciales o presentes en la instalación y las recomendaciones para minimizarlos. 
 
El diseño simplificado, se aplicará para los siguientes casos: 
 a) Instalaciones eléctricas de vivienda unifamiliar o bifamiliares y pequeños comercios o pequeñas 
industrias de capacidad instalable mayor de 7 kVA y menor o igual de 15 kVA, tensión no mayor a 
240 V, no tengan ambientes o equipos especiales y no hagan parte de edificaciones multifamiliares o 
construcciones consecutivas objeto de una misma licencia o permiso de construcción que tengan más de cuatro cuentas del servicio de energía y se especifique lo siguiente:  
 
• Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
• Diseño del sistema de puesta a tierra. 
• Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. 
• Cálculos de canalizaciones y volumen de encerramientos (tubos, ductos, canaletas, 
electroductos). 
• Cálculos de regulación. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
52 
 • Elaboración de diagramas unifilares. 
• Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. 
• Establecer las distancias de seguridad requeridas. 
 
b) Ramales de redes aéreas rurales de hasta 50 kVA y 13,2 kV, por ser de menor complejidad y menor 
riesgo. El diseño simplificado debe basarse en especi ficaciones predefinidas por el operador de red  y 
cumplir lo siguiente: 
 
• Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
• Diseño de puesta a tierra. 
• Protecciones  contra sobrecoriente y sobretensión. 
• Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. 
• Especificar  las distancias mínimas de seguridad requeridas. 
• Definir tensión mecánica máxima de conductores y templetes. 
 
c) Viviendas individuales que no hagan parte de edificaciones con más de cuatro cuentas de energía y 
de potencia instalable menor o igual a 7 kVA,  debe  especificar los siguientes aspectos:  
 
• Distancias mínimas de seguridad. 
• Esquema del sistema de puesta a tierra, espe cificando electrodo y cable de puesta a tierra. 
• Protecciones de sobrecor riente conforme a la carga y calibre de conductores, sin sobrepasar la  
temperatura máxima de operación de aparatos asociados al circuito. 
• Diagrama unifilar de la instalación y cuadro de cargas.  
• Esquemas de construcción, identificando localización de aparatos, número y calibre de 
conductores, tipo y diámetro de tuberías. 
 El diseño simplificado debe ser suscrito por el profes ional competente responsable de la construcción de 
la instalación eléctrica o quien la supervise, con su nombre, apellidos, número de cedula de ciudadanía y 
número de la matrícula profesional de conformidad con la ley que regula el ejercicio de la profesión. Dicho diseño debe ser entregado al propietario de la instalación.  
 
10.2 
 INTERVENCIÓN  DE PERSONAS  CON  LAS  COMPETENCIAS  PROFESIONALES 
 
La construcción, ampliación o remodelación de toda instalación eléctrica objeto del RETIE , debe ser 
dirigida, supervisada y ejecutada directamente po r personas calificadas competentes, con matrícula 
profesional vigente, que según la ley les faculte para cada tipo de actividad y deben cumplir con todos los 
requisitos del presente reglamento que le apliquen.  
 
Conforme a la legislación vigente, la competencia  para realizar bajo su responsabilidad directa 
actividades de construcción, modificación, reparación, operación y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, corresponderá a las siguientes personas calificadas, quienes responderán por los efectos resultantes de su participación en la instalación: 
 
a. Ingenieros electricistas, electromecánicos, elec tronicos, de distribución y redes eléctricas, de 
conformidad con las Leyes 51 de 1986, 842 de 2003, las demás que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 
 
b. Tecnólogos en electricidad o en electromecánica, de acuerdo con la Ley 842 de 2003 y en lo 
relacionado con su Consejo Profesional se regirá por la Ley 392 de 1997 de conformidad con lo establecido en la Sentencia C - 570 de 2004. 
 
c. Técnicos electricistas conforme a las Leyes 19  de 1990 y 1264 de 2008, en el alcance que establezca 
su matrícula profesional para el ejercicio de la profesión a nivel medio.  
 
Parágrafo 1.  En las actividades donde se actúe bajo la supervisión del ingeniero, este será quien 
suscriba la declaración de cumplimiento de la instalación. 
 
Parágrafo 2. Si la persona que dirige y/o ejecuta direct amente la instalación no posee matricula 
profesional, se deberá dar aviso a la autoridad comp etente)por ejercicio ilegal de la profesión. Del hecho 
se le informará  a la Superintendencia de Industria y Comercio por el incumplimiento de reglamentos 
técnicos.  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
53 
  
Cuando el responsable de la construcción, tenie ndo matrícula profesional no tiene la competencia 
conforme a las leyes que regulan el ejercicio de su profesión , se debe dar aviso al consejo profesional respectivo.  
 
Parágrafo 3 . Actividades  relacionadas con la instalación pero que no estén directamente asociadas con 
riesgos de origen eléctrico, tales como, apertura de  regatas o excavaciones, obras civiles, tendido de 
conductores, rocerías y podas de servidumbres, hinc ada de postes, operaciones de grúa y en general las 
actividades desarrolladas por los ayudantes de electricidad, podrán ser ejecutadas por Personas 
Advertidas , conforme a la definición del presente reglamento. 
  
10.2.1 Responsabilidad de los diseñadores 
 
Los diseños de las instalaciones eléctricas deben propici ar que en la construcción de la instalación se 
cumplan todos los requerimientos del RETIE que le apliquen. Tanto las memorias de cálculo como los 
planos o diagramas deben contempl ar en forma legible el nombre, apellidos  y número de matrícula 
profesional de la persona o personas que actuaron en el diseño, quienes firmarán tales documentos y con la firma aceptan dar cumplimiento a los req uerimientos del RETIE, en consecuencia serán 
responsables de los efectos derivados de la aplicación del diseño. 
  El diseñador debe atender las inquietudes del constructor e interventor y si se requieren cambios hacer 
los ajustes pertinentes. 
 El diseñador, previamente a la elaboración del diseño, debe cerciorarse en el terreno que las distancias 
mínimas de seguridad y franjas de servidumbre, se  pueden cumplir y debe dejar las evidencia de esta 
condición en la memorias de cálculo, planos de construcción y fotografias. 
 
10.2.2 Responsabilidad de los constructores  
Los responsables de la construcción, ampliación o re modelación de cualquier estructura o edificación 
donde se tenga cualquier tipo de instalación eléctrica objeto del RETIE,  deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a. Asegurarse de contratar personas calificadas, técn ica y legalmente competentes para ejecutar dichas 
actividades. 
 
b. El responsable de la construcción de la instalación el éctrica desde el inicio de las obras debe verificar  
que al aplicar el diseño la instalación resultante tendrá la conformidad con  el  RETIE . Si por razones 
debidamente justificadas considera que no es apropi ado, debe solicitar al diseñador que realice los 
ajustes y dejar registro de la solicitud. Si no es posible que el diseñador realice las correcciones, el constructor las hará, dejará constancia de ellas y se responsabilizará por los efectos resultantes; en 
ningún caso se permitirá que los ajustes se aparten del cumplimiento del RETIE . Para las 
instalaciones que el servicio de ingeniería, constru cción o montaje, figuran a nombre de una empresa, 
las responsabilidades derivadas de estos servicios deben ser solidarias entre las partes. 
 
c. Tanto el constructor de la obra donde esté involucrada la instalación como el responsable de la 
dirección o construcción directa de la  instalación eléctrica, deben asegurar que la instalación cumple 
con todos los requisitos del presente reglamento que le apliquen y demostrarlo mediante el 
diligenciamiento y suscripción del documento denominado Declaración de Cumplimiento con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE , en los términos del formato establecido 
en el numeral 34.3.4 del artículo 34 del Capítulo 10 del presente Anexo . El profesional competente 
que suscriba la declaración será responsable de los efectos que se deriven de la construcción, 
ampliación o remodelación de la instalación, durante la operación de la misma. 
 
d. Los planos finales se dejarán conforme a la instalación construida,  dichos planos deben ser firmados 
por el constructor de la instalación eléctrica. 
 
Parágrafo 1.  En el evento que se detecten incumplimientos  al reglamento, atribuibles a la persona 
responsable de la construcción, quien lo detecte deberadar aviso al comercializador u OR del área 
correspondiente para que tome  las medidas te tendientes a evitar la ocurrencia  de un accidente o incidente de origen eléctrico. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
54 
 Parágrafo 2.  El incumplimiento del presente reglamento en la instalación eléctrica, que conlleve a un 
peligro inminente  será causal de la suspensión del servicio por parte del Operador de Red.  
10.3 
 PRODUCTOS  USADOS  EN LAS  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
 
La selección de los productos o materiales eléctricos y su instalación debe estar en función de la seguridad, su utilización e influencia del entorno, por lo que se deben tener en cuenta entre otros los 
siguientes criterios básicos, además los exigidos en el artículo 20 de este Anexo General: 
 
a. Certificado de Conformidad de Producto conforme al RETIE.  
b. Compatibilidad de materiales: No  deben causar det erioro en otros materiales, en el medio ambiente 
ni en las instalaciones eléctricas adyacentes. 
c. Corriente de cortocircuito: Los equipos deben s oportar las corrientes de cortocircuito previstas 
durante el tiempo de disparo de las protecciones y las protecciones deben despejar la falla, en 
condiciones que no causen peligro a las personas. 
d. Corriente y Tensión de trabajo: Asegurar que la co rriente y tensión de operación no exceda la normal 
del equipo, teniendo en cuenta los derrateos, temper atura de trabajo y altura sobre el nivel del mar 
en el punto de operación. 
e. Espacios disponibles para la operación y mantenimiento de la instalación y de los equipos. 
f. Frecuencia: Se debe tomar en cuenta la frecuencia  de servicio cuando influya en las características 
de los materiales. 
g. Influencias externas (medio ambiente, condi ciones climáticas, corrosión, altitud, etc.) 
h. Otros parámetros eléctricos o mecánicos que puedan influir en el comportamiento del producto, tales 
como el factor de potencia, tipo de corriente, conductividad eléctrica y térmica etc.) 
i. Posibilidades de sujeción mecánica  y refrigeración de los equipos. 
j. Potencia: Que no supere la potencia de servicio. k. Temperaturas normales y extremas de operación. 
l. Tensión de ensayo dieléctrico: Tensión asignad a mayor o igual a las sobretensiones previstas. 
 
Nota:  El constructor de la instalación eléctrica o quien la dirija debe cerciorarse que los productos a instalar cuenten 
con la certificación de conformidad de pr oducto y que el producto corresponda con el del certificado. Aquellos 
productos a los que se les evidencie incumplimientos con el presente reglamento, así cuenten con el certificado 
deben ser rechazados y  denunciarse el hecho ante las aut oridades de Control y Vigilancia. También se podrá 
denunciar a quienes rechacen sin motivo, productos ce rtificados que cumplen plenamente este reglamento.  
 
10.4  ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  
 
Los lugares donde se construya cualquier instalación eléctrica deben contar con los espacios (Incluyendo 
los accesos) suficientes para el montaje, operación y mantenimiento de equipos y demás componentes, 
de tal manera que se garantice la seguridad tanto de las personas como de la misma instalación.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, en los planes de ordenamiento territorial se 
debe disponer de los espacios para la construcción, operación y mantenimiento de las redes de distribución y las líneas y subestaciones de tran smisión, asegurando los anchos de servidumbre y 
distancias de seguridad requeridas para el nivel de tensión y configuración de la instalación; las 
autoridades de planeación municipal y curadurías deben tener especial atención en el momento de 
otorgar licencias de construcción para que se garant ice el cumplimiento de las distancias mínimas de 
seguridad a elementos energizados de las líneas, subestaciones y redes eléctricas.  
 En estructuras o cuartos eléctricos compartidos con otros servicios, tales como televisión o 
telecomunicaciones, donde a criterio del Operador de la red eléctrica se determine que los elementos de 
mayor riesgo para la seguridad de las personas son los componentes eléctricos, este operador debe establecer en su normatividad técnica las distancias y condiciones mínimas para la  instalación de los 
demás elementos.  
 En subestaciones y cuartos eléctricos de media y baja tensión se debe contar con puertas o espacios 
adecuados para la entrada o salida de los equipos, para efectos de su montaje inicial o posterior 
reposición. El ancho del ala de las puertas de acceso al espacio de trabajo no debe ser menor a 90 cm y en los cuartos donde se alojan transformadores las alas de las puertas deben disponer de cerradura 
antipánico, independiente de la potencia y de los equipos que albergan. 
 
Cuando se tengan partes expuestas energizadas a meno s de 150 V de un lado y conectadas a tierra en 
el otro, el espacio de trabajo mínimo no debe ser inferi or a 1,9 m de altura (medidos verticalmente desde RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
55 
 el piso o plataforma) o la altura del equipo cuando este sea más alto y 0,75 m de ancho o el ancho del 
equipo si este es mayor. En todo caso la profundida d del espacio de trabajo frente al equipo no debe ser 
inferior a 0,9 m.  
Cuando se tengan partes expuestas energizadas a tensión entre 2500 V y 9000 V a un lado y puesta 
tierra en el otro, el espacio de trabajo mínimo no debe ser inferior a 1,9 m de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) o la al tura del equipo cuando este sea más alto y 0,9 m de 
ancho o el ancho del equipo si este es mayor. En es tos casos, la profundidad del espacio de trabajo no 
debe ser inferior a 1,5 m.  
Cuando el equipo tiene un ancho superior a 1,8 m se debe tener doble acceso al espacio de trabajo en 
lados opuestos o duplicar las dimensiones anteriores de espacio de trabajo, ver sección 110  NTC 2050 , 
independiente de la corriente. 
 
10.5 
 CONFORMIDAD  CON  EL PRESENTE  REGLAMENTO 
 
Toda instalación eléctrica y todo producto que sean  objeto del presente reglamento deben cumplir los 
requisitos que le apliquen y demostrarlo mediante la certificación de conformidad  correspondiente 
establecida en el Capítulo 10 del presente Anexo General. 
 
10.6  OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO  DE INSTALACIONES  ELÉCTRICAS 
 
En todas las instalaciones eléctricas, incluyendo las construidas con anterioridad a la entrada en vigencia 
del RETIE  (mayo 1º de 2005), el propietario o tenedor de la instalación eléctrica debe verificar que ésta 
no presente alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las personas, animales o el medio 
ambiente.  
El propietario o tenedor de la instalación, será re sponsable de mantenerla en condiciones seguras, por lo 
tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones  del presente reglamento que le apliquen, para lo 
cual debe apoyarse en personas calificadas tanto par a la operación como para el mantenimiento. Si las 
condiciones de inseguridad de la instalación eléctrica son causadas por personas o condiciones ajenas a 
la operación o al mantenimiento de la instalación, el operador debe prevenir a los posibles afectados  
sobre el riesgo a que han sido expuestos y debe  tomar medidas para evitar que el riesgo se convierta en 
un peligro inminente para la salud o la vida de las pers onas. Adicionalmente, debe solicitar al causante, 
que elimine las condiciones que hacen insegura la instalación y si este no lo hace oportunamente debe 
recurrir a la autoridad competente para que le obligue.  
 Quienes suministren el fluido eléctrico, una vez enterados del peligro inminente, deben tomar las 
medidas pertinentes para evitar q ue el riesgo se convierta en accide nte, incluyendo si es del caso, la 
desenergización de la instalación y se deben dejar regi stros del hecho. Si como consecuencia de la no 
aplicación de los correctivos ocurre un accidente, la persona o personas que generaron la causa de la 
inseguridad y quienes a sabiendas del riesgo no tomaron las medidas necesarias, deben ser 
investigadas por los entes competentes y deben responder por las implicaciones derivadas del hecho anormal. 
 
Las instalaciones que no cumplen las normas vigentes al momento de la construcción y presenten riesgos para la seguridad de las personas, la mism a instalación, las edificaciones o infraestructura 
aledaña, deben actualizar la instalación bajo los requisitos del RETIE . 
 Si como parte de un programa de inspecciones, tal como  se le realiza a los medidores, el Operador de 
Red o el Comercializador de la energía detecta situaciones de peligro inminente, deben solicitarle al 
propietario o tenedor de la instalación que realize las adecuaciones necesarias para eliminar o minimizar 
el riesgo. La fecha de entrada en vigencia del reglament o no podrá considerarse excusa para no corregir 
las deficiencias que catalogan a la instalación como de alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las personas.  
 
En el caso que los responsables de causar la condición que convierten en peligro inminente la 
instalación, se nieguen a corregir las deficiencias , cualquier ciudadano podrá informar ante los entes de 
control y vigilancia o hacer uso de los instrumentos legales de participación ciudadana, ante las 
autoridades judiciales, haciendo la descripción de los aspectos que hacen de la instalación un elemento de peligro inminente o alto riesgo.  
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
56 
  
10.7  PERDIDAS  TÉCNICAS  ACEPTADAS 
 
En el diseño de las instalaciones eléctricas, excepto en las residenciales de menos de 15 kVA de carga 
instalble, se debe hacer análisis del conductor q ue resulta más económico aplicándole las pérdidas de 
energía en su vida útil, teniendo en cu enta las cargas estimadas, los tiempos de ocurrencia, las pérdidas 
adicionales por armónicos y los costos de energía proyectando el valor actual en la vida útil de la 
instalación. En las instalaciones de uso general se deben cumplir los requisitos de perdidas técnicas 
determinadas por la CREG o la reglamentación técn ica aplicable sobre uso eficiente de la energía 
eléctrica. El constructor de la instalación debe ate nder este requerimiento de diseño y no podrá disminuir 
las especificaciones del conductor, si con la modi ficación supera los niveles de pérdidas aceptados. 
 
 
ARTÍCULO  11º. COMPATIBILIDAD  ELECTROMAGNÉTICA 
 Las técnicas de la compatibilidad electromagnética (CEM) se deben aplicar cuando los niveles de 
operación de los dispositivos, equipos o sistemas s ean más exigentes que los requeridos para cumplir 
con la seguridad de personas. La CEM es la armo nía que se presenta en un ambiente electromagnético, 
en el cual operan satisfactoriamente los equipos receptores. El correcto desempeño se puede ver 
afectado por el nivel de las perturbaciones electr omagnéticas existentes en el ambiente, por la 
susceptibilidad de los di spositivos y por la cantidad  de energía de la perturba ción que se pueda acoplar a 
los dispositivos. Cuando estos tres elementos propic ian la transferencia de energía nociva, se produce 
una interferencia electromagnética, que se puede mani festar como una mala operación, error, apagado y 
reencendido de equipos o su destrucción.  
 
Los componentes de la compatibilidad electromagnética  son: Emisor, canal de acople y receptor. En la 
siguiente Figura 11.1 se expone la estructura de la compatibilidad electromagnética, donde,   
  PE = Perturbación electromagnética. C   = Canal de acople.  
IE  = Interferencia electromagnética. 
 
 
Figura 11.1 Estructura de la CEM 
 
 
ARTÍCULO  12º. CLASIFICACIÓN  DE LOS  NIVELES  DE TENSIÓN 
 
Para efectos del presente reglamento, se estandariz an los siguientes niveles de tensión para sistemas 
de corriente alterna, los cuales se adoptan de la NTC 1340 : 
 
a. Extra alta tensión (EAT):  Corresponde a  tensiones superiores a 230 kV. 
 
b. Alta tensión (AT):  Tensiones mayores o iguales a 57,5 kV y menores o iguales a 230 kV. 
 c. Media tensión (MT):  Los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 57,5 kV. 
 
d. Baja tensión (BT):  Los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1000 V. 
 
e. Muy baja tensión (MBT) : Tensiones menores de 25 V. 
 Toda instalación eléctrica objeto del RETIE , debe asociarse a uno de los anteriores niveles. Si en la 
instalación existen circuitos o elem entos en los que se utilic en distintas tensiones, el conjunto del sistema PARTESEMISOR O FUENTE RECEPTOR O VÍCTIMA
CANAL
C= IEEXPRESIÓN PE *
ELIMINAR PE INSENSIBILIZAR ACCIONESATENUAR
ENERGÍARESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
57 
 se clasificará para efectos prácticos, en el grupo correspondiente al valor de la tensión nominal más 
elevada. 
  
ARTÍCULO
 13º.  DISTANCIAS  DE SEGURIDAD 
 
Para efectos del presente reglamento y teniendo en cuen ta que frente al riesgo eléctrico la técnica más 
efectiva de prevención, siempre se rá guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto 
que el aire es un excelente aislante, en este apar tado se fijan las distancias mínimas que deben 
guardarse entre líneas o redes eléctricas y elemento s físicos existentes a lo largo de su trazado 
(carreteras, edificaciones, piso del terreno destinado a sembrados, pastos o bos ques, etc.), con el objeto 
de evitar contactos accidentales. 
 
Los constructores y en general quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de planeación del orden territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o permisos de construcción, 
deben manifestar por escrito que los proyectos que so licitan dicho trámite cumplen a cabalidad con las 
distancias mínimas de seguridad establecidas en el RETIE . Es responsabilidad del diseñador de la 
instalación eléctrica verificar que en la etapa preconstructiva este  requisito se cumpla . 
 
No se podrá dar la conformidad con el RETIE  a instalaciones que violen estas distancias. El profesional 
competente responsable de la construcción de la instal ación o el inspector que viole esta disposición, sin 
perjuicio de las acciones penales o civiles, debe ser denunciado e investigado disciplinariamente por el 
consejo profesional competente.   
El propietario de una instalación que al modificar la construcción viole las distancias mínimas de 
seguridad, será objeto de la investigación adminis trativa correspondiente por parte de las entidades de 
control y vigilancia por poner en alto riesgo de elec trocución no sólo a los moradores de la construcción 
objeto de la violación, sino a terceras personas y en  riesgo de incendio o explosión a las edificaciones 
contiguas. 
 
Las distancias verticales y horizontales que se pr esentan en las siguientes tablas, se adoptaron de la 
norma ANSI C2 ; todas las tensiones dadas en estas tablas son entre fases, para circuitos con neutro 
puesto a tierra sólidamente y otros circuitos en lo s que se tenga un tiempo despeje de falla a tierra 
acorde con el presente reglamento.  
A menos que se indique lo contrario, todas las dist ancias de seguridad deben ser medidas de superficie 
a superficie. Para la medición de distancias de  seguridad, los accesorios metálicos normalmente 
energizados serán considerados como parte de los conductores de línea y las bases metálicas de los 
terminales del cable o los dispositivos similares, deben ser tomados como parte de la estructura de 
soporte. La precisión en los elementos de medida no podrá tener un error de más o menos 0,5%.  
Para mayor claridad se deben tener en cuenta las notas explicativas, las figuras y las tablas aquí 
establecidas.  
Nota 1: Las distancias de seguridad establecidas en las siguientes tablas, aplican a conductores desnudos. 
 
Nota 2: En el caso de tensiones mayores a 57,5 kV entre fases, las distancias de aislamiento eléctrico especificadas 
en las tablas se incrementarán en un 3% por cada 300 m q ue sobrepasen los 1000 metros sobre el nivel del mar. 
 
Nota 3: Las distancias verticales se toman siempre desde el punto energizado más cercano al lugar de posible 
contacto. 
 Nota 4:  La distancia horizontal  “b” se toma desde la fase más cercana al sitio de posible contacto, es decir, trazando 
un círculo desde dicha fase. 
 
Nota 5:  Si se tiene una instalación con una tensión diferente a las contempladas en el presente reglamento, debe 
cumplirse el requisito exigido para la tensión inmediatamente superior. 
 Nota 6:  Cuando los edificios, chimeneas, antenas o tanques u otras instalaciones elevadas no requieran algún tipo 
de mantenimiento, como pintura, limpieza, cambio de par tes o trabajo de personas cerca de los conductores; la 
distancia horizontal “b”, se podrá reducir en 0, 6 m. 
 
Nota 7:  Un techo, balcón o área es considerado fácilmente accesible para los peatones si éste puede ser alcanzado 
de manera casual a través de una puerta, rampa, venta na, escalera o una escalera a mano permanentemente RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
58 
 utilizada por una persona, a pie, alguien que no despliega  ningún esfuerzo físico extraordinario ni emplea ningún 
instrumento o dispositivo especial para tener acceso a és tos. No se considera un medio de acceso a una escalera 
permanentemente utilizada si es que su peldaño más bajo mide 2,45 m o más desde el nivel del piso u otra 
superficie accesible fija. 
 
Nota 8 : Si se tiene un tendido aéreo con cable aislado y con pantalla no se aplican estas distancias; tampoco se 
aplica para conductores aislados para baja tensión. 
 Nota 9 : En techos metálicos cercanos o en casos de redes de conducción que van paralelas o que cruzan las líneas 
de media, alta y extra alta tensión, se debe verificar q ue las tensiones inducidas no generen peligro o no afecten el 
funcionamiento de las redes. 
 
Nota 10 : Donde el espacio disponible no permita cumplir las distancias horizontales de la Tabla 13.1 para redes de 
media tensión, tales como edificaciones con fachadas o te rrazas cercanas, la separación se puede reducir hasta en 
un 30%, siempre y cuando, los conductores, empalmes y herrajes tengan una cubierta que proporcione suficiente 
rigidez dieléctrica para limitar la probabilidad de falla a tierra, tal como la de los cables cubiertos con tres capas para 
red compacta. Adicionalmente, deben tener espaciadores y una señalización que indique que es cable no aislado. 
No aplica a cables de aislamiento pleno. En zonas arbo rizadas urbanas se recomienda usar esta tecnología para 
disminuir las podas. 
 
Nota11: En general los conductores de la línea de mayor tensión deben estar a mayor altura que los de la de menor 
tensión. 
 
13.1  DISTANCIAS  MÍNIMAS  DE SEGURIDAD  EN ZONAS  CON  CONSTRUCCIONES   
 Las distancias mínimas de seguridad que deben guar dar las partes energizadas respecto de las 
construcciones, son las establecidas en la Tabla 13.1 del presente reglamento y para su interpretación se debe tener en cuenta la Figura 13.1. 
 
Igualmente, en instalaciones cons truidas bajo criterio de la norma IEC 60364 , para tensiones mayores de 
1 kV, se deben tener en cuenta y aplicar las distancias de la IEC 61936 -1 . 
 
 
Tabla 13.1 distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones  
 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDA D EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES 
Descripción Tensión nominal 
entre fases (kV) Distancia 
(m) 
Distancia vertical “a” sobre techos y proyecciones, aplicable solamente a 
zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario o tenedor 
de la instalación eléctrica tenga absolut o control tanto de la instalación como 
de la edificación  (Figura 13.1).  44/34,5/33 3,8 
13,8/13,2/11, 4/7,6 3,8 
<1 0,45 
Distancia horizontal “b” a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes 
áreas independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas. 
(Figura 13.1) 66/57,5 2,5 
44/34,5/33 2,3 
13,8/13,2/11, 4/7,6 2,3 
<1 1,7 
Distancia vertical “ c” sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a 
personas, y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura. (Figura 13.1) 44/34,5/33 4,1 
13,8/13,2/11, 4/7,6 4,1 
<1 3,5 
Distancia vertical “ d” a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas 
sujetas a tráfico vehicular. (Figura 13. 1) para vehículos de más de 2,45 m de 
altura. 115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11, 4/7,6 5,6 
<1 5 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
59 
  
Figura 13.1. Distancias de seguridad en zonas con construcciones 
 
Únicamente se permite el paso de conductores por encima de construcciones (distancia vertical “ a”) 
cuando el tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control, tanto de la instalación eléctrica como de las modificaciones de la edificación o estructura de la planta. Entendido esto como la administración, 
operación y mantenimiento, tanto de la edificación como de la instalación eléctrica. En ningún caso se 
permitirá para redes o líneas del servicio público, si el prestador del servicio no tiene el control sobre la 
edificación. 
 
13.2
 DISTANCIAS  MÍNIMAS  DE SEGURIDAD  PARA  DIFERENTES  LUGARES  Y SITUACIONES 
 En líneas de trasmisión o redes de distribución, la altu ra de los conductores respecto del piso o de la vía, 
como lo señalan las Figuras 13.2 y 13.3, no podrá ser menor a las establecidas en la Tabla 13.2.     
  
  aa
a
bb
b
b b
b
d dcc
Descripción Tensión nominal 
entre fases (kV) Distancia 
(m) 
Distancia mínima al suelo “ d” en cruces con carreteras, calles, callejones, zonas 
peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular (Figura 13.2). 
 500  11,5 
230/220  8,5 
115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5,0 
Cruce de líneas aéreas de baja  tens ión en grandes avenidas. <1 5,6 
Distancia mínima al suelo “ d1” desde líneas que recorren avenidas, carreteras y calles 
(Figura 13.2). 500 11,5 
230/220  8,0 
115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5,0 
Distancia mínima al suelo “ d” en bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, 
huertos, etc. Siempre que se tenga el control absoluto de la altura máxima que pueden 
alcanzar las copas de los arbustos o huerto s, localizados en la zonas de servidumbre 
(Figura 13.2). 500 8,6 
230/220 6,8 
115/110 6,1 
66/57,5 5,8 
44/34,5/33 5,6 
13,8/13,2/11,4/7,6 5,6 
<1 5,0 
En áreas de bosques y huertos  donde no se ti ene control absoluto  del crecimiento de 
estas plantas  y sus copas puedan ocasionar acercamientos peligrosos o ferrocarriles 
sin electrificar, se debe aplicar  como distancia “ e” estos valores (Figura 13.3) 500 11,1 
230/220 9,3 
115/110 8,6 
66/57,5 8,3 
44/34,5/33 8,1 
13,8/13,2/11,4/7,6 8,1 
<1 7,5   
 
Nota 1
condu c
pertine n
 
Nota 2 :
13.2 o d
conect a
Para c a
 
F
 Distan c
ferroc a
Distan c
canale
m y m e
Distan c
canale2 m.  (
F
Distan c
deport i
caseta
Distan c
infrae s
camp oAnexo 
1: En re d
ctores; en 
ntes. Ta m
:  En el c
disminuir 
ado a tier r
alcular es t
Figura13. 2
cia mínim a
arriles elect
cia mínim a
s navegab l
enor de 7 m
cia mínim a
s navegab l
Figura 13. 4
cia mínim a
ivos abiert o
s o cualqui
cia mínim a
structura, t a
o deportivo.RES
Genera l
Tabla 
des públi c
caso de p
mpoco ser á
caso de t e
el campo 
ra para li m
ta condici ó
2. Distan c
recor r
a vertical 
rificados, t e
a vertical r e
les o flota n
m (Figura 1 3
a vertical  r e
les o flotan
4) 
a vertical 
os, sin infr a
er tipo de e
a  horizon t
ales como gSOLUCI Ó
l Regla m
13.2. Dis t
cas o de 
presentar s
á permitid a
ensiones l í
eléctrico, 
mitar a 5 m
ón los co n
cias “d” y
ridos de v
D
en el cru c
eleféricos, t
especto de
ntes adecu a
3.4)  
especto d e
tes, no  ad
al piso e
aestructura 
edificacion e
tal en cru c
graderías, cÓN  No.   
mento Té
tancias m
uso ge n
se tal situ a
a la const r
ínea – tie r
consider a
mA rms l a
nductores d
y “d1” en 
vías 
Descripció n
ce  “ f” a 
tranvías y t
l máximo n
ados para e
el máximo n
decuadas p a
en cruce p
en la zona 
es ubicada s
ce cercan o
casetas o c               
cnico d e
mínimas d
neral no s
ación el O
rucción d e
rra que s u
ando que 
a corrient e
deben es t
 
cruce y 
n 
los cond u
role-buses 
nivel del a g
embarcaci o
nivel del a g
ara embar c
por espac i
de servidu
s debajo d e
o a camp o
ualquier ti p               
 
e Instala c
 
e seguri d
se permi t
OR solicita r
e redes p a
uperen 9 8
el vehícu l
e de esta d
tar desen euctores ali
(Figura 13
gua “g” en
ones con a
gua  “g” e
caciones c o
ios usado s
mbre, tale s
e los condu
os deporti v
po de edific a  DE        
ciones E
dad para d
te la con s
rá a las a u
ara uso p ú
8 kV, se p
lo o equi p
do estaci o
ergizados 
Figura 1
fe
mentadore
.4) 
n cruce co
ltura supe r
n cruce c o
on altura m
s como c a
s como gra d
ctores. 
vos que in
ación asoc               
Eléctrica s
diferente s
strucción 
utoridade s
úblico por 
podrán au m
po más gr a
onario de b
y la flech a
13.3. Dist a
errocarril
s  de 
n ríos, 
rior a 2 
on ríos, 
mayor a 
ampos 
derías, 
cluyan 
iada al     DE 20 1
s - RETI E
s situaci o
de edifi c
s compet e
encima d e
mentar la s
ande esp e
bida a lo s
a a 50 ºC.
ancia “e”
es sin el e
Tensión n
entre fa s
500
230/2
115/1
66/57
44/34,
13,8/13,2 /
<1
500
230/2
115/1
66/57
44/34,
13,8/13,2 /
<1
500
230/2
115/1
66/57
44/34,
13,8/13,2 /
<1
500
230/2
115/1
66/57
44/34,
13,8/13,2 /
<1
500
230/2
115/1
66/57
44/34,
13,8/13,2 /
<113 
E  
ones 
caciones d
entes tom a
e las edifi c
s distanci a
erado baj o
s efectos e
 
 en cruc e
ectrifica r
nominal 
ses (kV) 
0 
220 
110 
7,5 
5/33 
/11,4/7,6 
1 
0 
220 
110 
7,5 
5/33 
/11,4/7,6 
1 
0 
220 
110 
7,5 
5/33 
/11,4/7,6 
1 
0 
220 
110 
7,5 
5/33 
/11,4/7,6 
1 
0 
220 
110 
7,5 
5/33 
/11,4/7,6 
1 
debajo d e
ar las me d
cacione s.
as de la T
o la línea f
electrostá t
 
es con 
Distan c
(m)
4,8
3,0
2,3
2,0
1,8
1,8
1,2
12,9
11,3
10,6
10,4
10,2
10,2
9,6
7,9
6,3
5,6
5,4
5,2
5,2
4,6
14,6
12,8
12
12
12
12
12
11,1
9.3
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
60 e los 
didas 
Tabla 
fuera 
ticos.  cia 
9 
3 
6 
4 
2 
2 
6 
8 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
61 
 Figura 13. 4. Distancia “f” y “g” pa ra cruces con ferrocarriles y ríos 
  
Las distancias mínimas verticales en cruces de líneas  no podrán ser menores a las establecidas en la 
Tabla 13.3. 
 
 DISTANCIAS EN METROS
Tensión 
nominal (kV) 
entre fases de 
la línea 
superior 500 4,8 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,6 5,3 7,1 
230/220 3,0 2,4 2,4 2, 4 2,5 2,6 2,9 3,6  
115/110 2,3 1,7 1,7 1, 7 1,8 1,9 2,2   
66 2,0 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5    
57,5 1,9 1,3 1,3 1,3 1,4     
44/34,5/33 1,8 1,2 1,2 1,3      
13,8/13,2/11,4/7, 6 1,8 1,2 0,6       
<1 1,2 0,6        
Comunicaciones 0,6         
 Comunicación <1 13,8/ 
13,2/ 
11,4/ 
7,6 44/ 
34,5/ 
33 57,5 66 115/ 
110 230/ 
220 500 
Tensión nominal (kV) entre fases de la línea inferior 
Tabla 13.3. Distancias vertical es mínimas en vanos con líneas de diferentes tensiones 
 
13.3DISTANCIAS  MÍNIMAS  ENTRE  CONDUCTORES  EN LA MISMA  ESTRUCTURA 
 
Los conductores sobre apoyos fijos, deben tener dist ancias horizontales y verticales entre cada uno, no 
menores que el valor requerido en las Tablas 13.4 y 13.5.  
Cuando se tienen conductores de diferentes circuitos, la tensión considerada debe ser la de fase-tierra 
del circuito de más alta tensión o la diferenc ia fasorial entre los c onductores considerados. 
 
Cuando se utilicen aisladores de suspensión y su movimi ento no esté limitado, la distancia horizontal de 
seguridad entre los conductores debe incrementarse de tal forma que la cadena de aisladores pueda moverse transversalmente hasta su máximo ángulo de balanceo de diseño, sin reducir los valores 
indicados en la Tabla 13.4. El desplazamiento de los conductores debe incluir la deflexión de estructuras 
flexibles y accesorios, cuando dicha deflexión pueda r educir la distancia horizontal de seguridad entre los 
conductores. 
 
CLASE DE CIRCUITO Y TENSIÓN ENTRE LOS 
CONDUCTORES CONSIDERADOS DISTANCIAS HORIZONTALES DE 
SEGURIDAD (cm) 
Conductores de comuni cación expuestos  15 (1) 
7,5 (2) 
Alimentadores de vías férreas 
0 a 750 V (4/0 AWG o mayor calibre). 
0 a 750 V (calibre menor de 4/0 AWG). 
Entre 750 V y 8,7 kV.  
15 
30 
30 
Conductores de suminist ro del mismo circuito. 
0 a 8,7 kV 
Entre 8,7 y 50 kV 
Más de 50 kV  
30 
30  más 1 cm por kV sobre 8,7 kV 
Debe atender normas internacionales 
Conductores de suministro de diferente circuito (3) 
0 a 8,7 kV 
Entre 8,7 y 50 kV 
Entre 50 kV y 814 kV  
30 
30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV 
 71,5 más 1 cm por kV sobre 50 kV 
Tabla 13.4. Distancia horizontal entre conductor es soportados en la misma estructura de apoyo 
 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
62 
 Nota 1: No se aplica en los puntos de transposición de conductores. 
 Nota 2: Permitido donde se ha usado regularmente espaciamiento entre pines, menor a 15 cm. No se aplica en los 
puntos de transposición de conductores. 
 
Nota 3: Para las tensiones que excedan los 57,5 kV, la dist ancia de seguridad debe ser incrementada en un 3% por 
cada 300 m en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar. Todas las distancias de seguridad para tensiones mayores 
de 50 kV se basarán en la máxima tensión de operación. 
 
 CONDUCTORES A MAYOR ALTUR A
CONDUCTORES DE SUMINISTRO A LA 
INTEMPERIE (TENSIÓN EN kV) 
HASTA 1 k V ENTRE 7,6 Y 66 k V
CONDUCTORES 
A MENOR 
ALTURA Conductores y cables de 
comunicación..Localizados en el 
apoyo de empresa de energía, o de 
empresas comunicaciones.  
0,4  
0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV. 
Conductores 
de suministro 
eléctrico a la 
intemperie Hasta 1 kV 0,4 0,4 más 0, 01 m por kV sobre 7,6 kV 
Entre 1 kV y 7,6 kV No permitido 0,4 más 0,01 m por kV sobre 7,6 kV 
Entre 11,4 kV y 34,5 
kV No permitido 0,6 más 0,01 m  por kV sobre 7,6 kV 
Entre 44 kV y 66 kV No permitido 0,6 más 0,01 m por kV  sobre 7,6 kV 
Tabla 13.5. Distancia vertical mínima en metros entre conductores sobre la misma estructura 
 
Nota 1 : Estas distancias son para circuitos de una misma empresa operadora. Para circuitos de diferentes empresas 
la distancia se debe aumentar en 0,6 m. 
 Nota 2 : Para las tensiones que excedan los 66 kV, la distancia de seguridad vertical entre conductores debe ser 
incrementada por el factor de corrección por altura.  
Nota 3 : Los conductores del mismo circuito de una red compacta con cables cubiertos o semiaislados, no deben 
tener una separación menor a 18 cm para tensiones menores de 15 kV, ni menor a 27 cm para tensiones entre 15 
kV y 34,5 kV. 
 
Nota 4: Se podrá usar tecnología de líneas compactas si empre que se cumplan las distancias de seguridad 
definidas en normas internacionales, de reconocimient o internacional como IEEE o recomendaciones del CIGRE 
para este tipo de configuraciones. 
 
13.4  DISTANCIAS  MÍNIMAS  PARA  TRABAJOS  EN O CERCA  DE PARTES  ENERGIZADAS  
 
Las partes energizadas a las que el trabajador pueda estar expuesto, se deben poner en condición de 
trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas, a menos que se demuestre que 
desenergizar introduzca riesgos adicionales.   
Actualmente se han incrementado los ac cidentes por arcos eléctricos, originados en cortocircuitos, fallas 
a tierra, contacto de herramientas con partes ener gizadas, choque térmico, acumulación de polvos, 
pérdidas de aislamiento, depósitos de material conduct or o la ionización del medio. El arco genera 
radiación térmica hasta de 20000 °C, presenta un aumento súbito de presión hasta de 30 t/m
2 con 
niveles de ruido por encima de 120 dB y expide vapores metálicos tóxicos por desintegración de 
productos. Se debe tomar como frontera de protección c ontra arco eléctrico, para sistemas mayores a 50 
voltios, la distancia a la cual la energía incidente es igual a 5 J/cm2 (1,2 cal/cm2).  
 
Para actividades tales como cambio de interruptores o partes de él, intervenciones sobre 
transformadores de corriente, mantenimiento de barrajes, instalación y retiro de medidores, apertura de condensadores, macromediciones, medición de tensión y corriente, entre otras; deben cumplirse 
procedimientos seguros como los establecidos en la NFPA 70 E  o IEC 60364 . En todo caso se deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
a. Realizar un análisis de riesgos donde se tenga en c uenta la tensión, la potencia de cortocircuito y el 
tiempo de despeje de la falla, para definir la categoría del riesgo que determina el elemento de protección a utilizar. El análisis  de arco debe revisarse en pe riodos no mayore s a cinco años o 
cuando se realicen modificaciones mayores. 
 b. Fijar etiquetas donde se indique el nivel de riesgo y el equipo requerido. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
63 
  
c. Realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas aledañas a ésta. 
 d. Tener un entrenamiento apropiado para trabajar en tensión, si es el caso. 
 
e. Tener un plano actualizado y aprobado  por un profesional competente.  
f. Tener una orden de trabajo firmada por la persona que lo autoriza.  
 g. Usar equipos de protección per sonal certificados para el nivel de tensión y energía incidente 
involucrados, los cuales no deben tener nivel de protección menor al establecido en la Tabla 13.6 
 
CATEGORÍA DE RIESGO NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 
Cal/cm2 
0 Prenda normal de algodón 
1 4 
2 8 
3 25 
4 40 
Tabla 13.6 Nivel mínimo de protecci ón térmica según categoría de riesgo 
 
h. Las personas no calificadas, no deben sobrepasar  el límite de aproximación seguro. Los OR 
atenderán las solicitudes de cubrimiento o aislamiento temporal para redes de media tensión y baja tensión que haga el usuario cuando requiera interveni r sus fachada, el costo estará a cargo del 
usuario.  
 
i. El límite de aproximación restringida debe ser se ñalizado ya sea con una franja visible hecha con 
pintura reflectiva u otra señal que brinde un cerra miento temporal y facilite al personal no autorizado 
identificar el máximo acercamiento permitido.  
  
j. Cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados de las Tablas 13.7  ó 13.8  y 
la Figura13.4 según corresponda, las cuales son adaptadas de la NFPA 70 e IEEE 1584 . Estas 
distancias son barreras que buscan prevenir lesiones al trabajador y son básicas para la seguridad 
eléctrica. 
 
Tensión nominal 
del sistema  
(fase – fase) 
 Límite de aproximación seguro 
[m] Límite de aproximación 
restringida (m) 
Incluye movimientos 
involuntarios. Límite de 
aproximación técnica  
(m) Parte móvil 
expuesta Parte fija 
expuesta 
50 V – 300 V 3,0 1,0 Evitar contacto Evitar contacto 
301 V – 750 V 3,0 1,0 0,30 0,025 
751 V – 15 kV 3,0 1,5 0,7 0,2 
15,1 kV – 36 kV 3,0 1,8 0,8 0,3 
36,1 kV – 46 kV 3,0 2,5 0,8 0,4 
46,1 kV - 72,5 kV 3,0 2,5 1,0  0,7 
72,6 kV – 121 kV 3,3 2,5 1,0 0,8 
138 kV - 145 kV 3,4 3,0 1,2 1,0  
161 kV - 169 kV 3,6 3,6 1,3 1,1  
230 kV - 242 kV 4,0 4,0 1,7 1,6  
345 kV - 362 kV 4,7 4,7 2,8 2,6  
500 kV – 550 kV 5,8 5,8 3,6 3,5  
Tabla 13.7.  Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna 
 
 
 
Tensión nominal Límite de aproximación seguro [m] Límite de 
aproximación 
restringida (m) 
Incluye movimientos 
involuntarios. Límite de 
aproximación 
técnica  
(m) Parte móvil 
expuesta Parte fija 
expuesta 
100 V – 300 V 3,0 m  1,0 m Evitar  contacto Evitar contacto 
301 V – 1 kV 3,0 m  1,0 m  0,3 m  25 mm  
1,1 kV – 5 kV 3,0 m  1,5 m  0,5 m  0,1 m  
5,1 kV – 15  kV 3,0 m  1,5 m  0,7 m  0,2 m  
15,1 kV – 45 kV 3,0 m  2,5 m  0,8 m  0,4 m  45,1 k
75,1 k
150,1
250,1
500,1
Tab
 
 
 
ARTÍ C
 
El pre s
magn é
del tie m
para l a
(revisi ó
 
El ca m
y mag
tiemp o
poten c
produ c
produ c
camp o
camp o
 
14.1  C
 
Es un a
su car g
en dic h
debid o
punto d
intensi
 
La int e
sobre u
  Anexo 
kV – 75 k V
kV – 150 k
 kV – 25 0
 kV – 50 0
 kV – 80 0
bla 13.8. D
CULO  14
sente re g
ético en b
mpo de p
a protec c
ón 2009)
mpo elect
néticas s
o, por lo q
cial y car g
ce. Se h a
cen efec t
os electr o
o magnét i
CAMPO  E
a alteraci
ga, es d e
ha regió n
o a que s
depende
dad de c
ensidad d
una cargRES
Genera l
V 
kV 
0 kV 
0 kV 
0 kV 
Distanci a
4º.  CAM P
glamento
baja frec u
permane n
ción de l a
. 
romagn é
simultán e
que se l e
gas eléc t
a demo s
tos nociv
omagnéti
ico en fo r
ELÉCTR
ón del e s
ecir, si e n
n hay un 
u intensi d
 del nive
campo el é
del camp o
a presen
SOLUCI Ó
l Regla m
3,0 m
3,3 m
3,6 m
6,0 m
8,0 m
as mínim a
POS ELE
 estable c
uencia, p
ncia, los c
a poblaci
ético es u
eamente,
e conoce 
tricas en
strado q u
os en lo s
cos a e s
rma inde
RICO 
spacio, q
n una re g
campo e
dad en u
l de ten s
éctrico, y 
o eléctri c
nte en al g
ÓN  No.   
mento Té
  
  
  
  
  
as para tr
Figur a
ECTRO M
ce valor e
ara las z
cuales e s
ón y el m
una modi f
 produci d
como c a
 movimi e
ue los c a
s seres v
sta frecu
pendien t
que hace 
gión det e
eléctrico. 
un punto 
sión de l a
a mayo r
co se mi d
gún punt o
               
cnico d e
2,5
3,0
3,6
6,0
8,0
abajos e n
a 13.4. Lí m
MAGNÉ T
es de má
zonas do n
stán bas a
medio a m
ficación d
das por 
ampo ele c
ento y ti e
ampos el
vivos. La
encia, l o
te. 
que las 
erminad a
A este c
no depe n
a instalac
r distanci a
de en (V /
o del esp a
               
 
e Instala c
 
5 m  
 m  
 m  
 m  
 m  
 
n o cerca 
mites de a
TICOS 
xima int e
nde pue d
ados en c
mbiente,
del espa c
un cam p
ctromag n
ene la mi
ectroma g
s instala
o que pe
partícul a
a una ca r
campo ta
nde del t i
ión y de 
a menor
/m) o (k V
acio. 
  DE        
ciones E
de parte s
aproxima c
ensidad d
dan per m
criterios d
frente a 
cio debid
po eléctr i
nético va
sma fre c
gnéticos 
ciones d
rmite m e
as carga d
rga eléct r
mbién s e
iempo. L
la distan
intensid a
V/m). Est a
               
Eléctrica s
1,0 m  
1,2 m  
1,6 m  
3,5 m  
5,0 m  
s energiz a
ción 
de camp o
manecer p
de la O M
las radi a
a a la in t
ico y un o
riable. E s
cuencia d
de baja s
el siste m
edir o ca
das, exp e
rica exp e
e le con o
a intensi d
cia a ést
ad de ca m
a medid a
    DE 20 1
s - RETI E
adas en c
o eléctri c
personas
MS y la in
aciones n
teracció n
o magné
s produc
de la cor r
s frecue n
ma eléctri
lcular el 
erimente n
erimenta 
oce com o
dad del c
ta, así: A 
mpo eléc
a repres e
13 
E  
0
1
1
3
5
corriente 
 
co y den s
, indepe n
stitución 
no-ioniza n
n de fuer z
tico que 
ido por d
riente el é
ncias (0 
co a 60 
campo e
n una fu e
una fue r
o campo e
campo el
mayor t e
trico. 
nta el ef e
0,7 m  
,0 m  
,5 m  
3,3 m  
5,0 m  
continua
sidad de 
ndiente m
internac i
ntes, ICN
zas eléct r
varían e
diferenci a
éctrica q u
a 300H z
Hz prod u
eléctrico 
erza debi
rza, ento n
electrost á
éctrico e
ensión m
ecto elé c
64 . 
flujo 
mente 
ional 
NIRP 
ricas 
en el 
as de 
ue lo 
z) no 
ucen 
y el 
do a 
nces 
ático 
n un 
mayor 
ctrico RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
65 
 14.2  CAMPO  MAGNÉTICO 
 Es una alteración del espacio que hace que en las cargas eléctricas en movimiento se genere una fuerza 
proporcional a su velocidad y a su carga. También se le conoce como magnetostático debido a que su 
intensidad en un punto no depende del tiempo. En teor ía, se debería hablar siempre de intensidad de 
campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético, que se representa con la letra B y se mide en teslas (el gauss ya no se toma como unidad oficial), la cual tiene la siguiente 
equivalencia:   
 
1 tesla   =   1 N/(A.m)   =   1 V.s/ m
2   =   1 Wb/m2   = 10 000 gauss 
 
14.3  VALORES  LÍMITES  DE EXPOSICIÓN  A CAMPOS  ELECTROMAGNÉTICOS   
 
Para el caso de las instalaciones objeto de este r eglamento, las personas que por sus actividades están  
expuestas a campos electromagnéticos o el público en general, no debe ser sometido a campos que 
superen los valores establecidos en la Tabla 14.1. 
 
TIPO DE EXPOSICIÓN INTENSIDAD DE CAMPO 
ELÉCTRICO(kV/m) DENSIDAD DE FLUJO 
MAGNÉTICO   (µT) 
Exposición ocupacional en un día de trabajo de ocho horas. 8,3 1000 
Exposición del público en general hasta ocho horas 
continuas 4,16 200 
Tabla 14.1 Valores límites de exposición a campos electromagnéticos. 
 
Nota: La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a 
campos electromagneticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del 
riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En cont raste, el público en general 
comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables, y puede incluir grupos o 
individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de sus exposición a los 
CEM." 
 
14.4   CÁLCULO  Y MEDICIÓN  DE CAMPOS  ELECTROMAGNÉTICOS  
 
Los diseños de líneas o subestaciones de tensión s uperior a 57,5 kV, en zonas donde se tengan en las 
cercanías edificaciones ya construidas, deben incluir un análisis del campo electromagnético en los lugares donde se vaya a tener la presencia de personas. 
 
Los diseños de edificaciones aledañas a las zonas de servidumbre, deben incluir  memorias de cálculo 
de campos electromagnéticos que se puedan presentar en cada piso. para este efecto, el propietario u 
operador de la línea o subestación debe entregar al dise ñador o al propietario del proyecto los máximos 
valores de tensión y corriente. La medición siempre debe hacerse a un metro de altura del piso donde 
esté ubicada la persona (lugar de trabajo) o domicilio.  
 En el caso de líneas de transmisión el campo el ectromagnético se debe medir en la zona de servidumbre 
en sentido transversal al eje de la misma; el valor de exposición al público en general se tomará como el 
máximo que se registre en el límite exterior de la zona de servidumbre.  
Para redes de distribución y uso final, el valor de exposición al público debe medirse a partir de las 
distancias de seguridad, donde se tenga la posibilidad de permanencia prolongada de personas (hasta 8 horas) o en zonas de amplia circulación del público. 
 
Para lugares de trabajo se debe medir en el lugar asignado por la empresa para cumplir el horario habitual del trabajador. 
 
El equipo con el que se realicen las mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometidos a un control metrológico. Para la medición se pueden usar los métodos de la IEEE 644  o la 
IEEE 1243 . 
 
 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
66 
 ARTÍCULO  15º. SISTEMA  DE PUESTA  A TIERRA 
 
Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE , excepto donde se indique expresamente lo contrario, 
tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT ), para evitar que personas en contacto con la 
misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o 
transferidas, que superen los umbrales de soportab ilidad del ser humano cuando se presente una falla 
 
La exigencia de puestas a tierra para instalaciones el éctricas cubre el sistema eléctrico como tal y los 
apoyos o estructuras metálicas que ante una sobretensión temporal, puedan desencadenar una falla permanente a frecuencia industrial, entre la  estructura puesta a tierra y la red. 
 
Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: La seguridad de las personas, la protección de 
las instalaciones y la  compatibilidad electromagnética. 
 
Las funciones de un sistema de puesta a tierra son:   
a. Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. b. Permitir a los equipos de protec ción despejar rápidamente las fallas. 
c. Servir de referencia común al sistema eléctrico. 
d. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de rayo.   e. Transmitir señales de RF en onda media y larga. 
f. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos.  
 Se debe tener presente que el criterio fundamental pa ra garantizar la seguridad de los seres humanos, 
es la máxima energía eléctrica que pueden soportar, debida a las tensiones de paso, de contacto o 
transferidas y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado aisladamente. Sin embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para disminuir la máxima elevación de 
potencial  o GPR (Ground Potential Rise). 
 
15.1
 REQUISITOS  GENERALES  DEL  SISTEMA  DE PUESTA  A TIERRA 
  
El sistema de puesta a tierra debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser incluidos 
como parte de los conductores del sistema de pues ta a tierra. Este requisito no excluye el hecho de 
que se deben conectar a tierra, en muchos casos. 
 
b. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben 
tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. 
 
c. Las conexiones que van bajo el nivel del suelo (p uesta a tierra), deben ser realizadas con soldadura 
exotérmica o conector certificado para enter ramiento directo conforme a la norma IEEE 837  o la 
norma NTC 2206 . 
 
d. Para verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su unión con la red 
equipotencial cumplan con el presente reglamento , se deben dejar puntos de conexión accesibles e 
inspeccionables al momento de la medición. Cua ndo para este efecto se construyan cajas de 
inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible, no ap lica a los electrodos de líneas de transporte. 
 
Para evitar el sobrecalentamiento de conductores, en  sistemas trifásicos de instalaciones de uso final 
con cargas no lineales, los conductores de neutro deben ser dimensionados por lo menos al 173% de 
la corriente de fase según los lineamientos de las normas la IEEE 519  o IEEE1100. Igualmente, se 
debe aceptar  el dimensionamiento del conductor de neutro como se indica en la norma IEC 60364-5-
52 (artículos 523, 524 y Anexo E), cuando se conocen con precisión las corrientes armónicas de 
tercer orden, que efectivamente circulen por el neutro. En todo caso en el diseño se debe hacer 
mención expresa de la norma utilizada.  
 
e. Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar 
interconectadas eléctricament e, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2 , tal como aparece en la 
Figura 15.1 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
67 
  
Pararrayos o 
terminales de 
captación  
SueloConductores 
de protecciónConductores  
aisladosConexiones 
Equipotenciales sugeridas 
para edificios altos
Bajantes
Conexiones 
Puestas a 
tierra
 
Figura 15.1. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas 
 
La anterior figura deja claro que se deben interconectar todas las puestas a tierra de un edificio, es 
decir, aquellas partes del sistema de puesta a tierra que están bajo el nivel del terreno y diseñadas 
para cada aplicación particular, tales como: Fallas a tierra de baja frecuencia, evacuación de electrostática, protección contra rayos o prote cción catódica. Esta interconexión puede hacerse por 
encima o por debajo del nivel del terreno. 
 
f. Para un mismo edificio, quedan expresamente pr ohibidos los sistemas de puesta a tierra que 
aparecen en las Figuras 15.2 y 15.3,  según criterio adoptado de la IEC 61000-5-2, el cual está 
establecido igualmente en la NTC 2050 y en la  IEC 60364 . 
 
 
 
Figura 15.2. Puestas a tierra separadas o 
independientes  
 
Figura 15.3. Una sola puesta a tierra para todas las 
necesidades  
 
 
g. No se deben superar los valores dados en la Tabla 15.1, que corresponden a la máxima tensión de 
contacto aplicada al ser humano (con una resistencia equivalente de 1000 Ω), la cual está dada en 
función del tiempo de despeje de la falla a tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. 
Estos son los valores máximos de soportabilidad del ser humano a la circulación de corriente y 
consideran la resistencia o impedancia promedio net as del cuerpo humano entre mano y pie, sin que 
se presenten perforaciones en la piel y sin el ef ecto de las resistencias externas adicionalmente 
involucradas entre la persona y la estructura puest a a tierra o entre la persona y la superficie del 
terreno natural. 
 
La columna dos aplica a sitios con acceso al público en general y fue obtenida a partir de la norma 
IEC 60479  y tomando la curva C1 de la Figura 9.1 de este reglamento (probabilidad de fibrilación del 
5%). La columna tres aplica para instalaciones de m edia, alta y extra alta tensión, donde se tenga la 
presencia de personal que conoce el riesgo y está dotado de elementos de protección personal. Para 
el cálculo se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en la IEEE 80 , tomando como base la 
siguiente ecuación, para un ser humano de 50 kilos. 
 
Máxima tensión de contacto  [] ..,116acV
t=  
 
Pararrayos o 
terminales de 
captación
SueloTierra 
aisladaTierra de 
potencia  
Puesta a 
tierra
IEC-1 419/ 97 IEC - 14 18 / 9 7
Pararrayos o 
terminales de 
captación
Tierra 
aisladaTierra de 
potencia  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
68 
 Tiempo de despeje de 
la falla Máxima tensión de contacto 
admisible (rms c.a.) según 
IEC para 95% de la población. 
(Público en general) Máxima tensión de contacto 
admisible (rms c.a.) según IEEE 
para personas de 50 kg 
(Ocupacional) 
Mayor a dos segundos 50 voltios 82 voltios 
Un segundo 55 voltios 116 voltios 
700 milisegundos 70 voltios 138 voltios 
500 milisegundos 80 voltios 164 voltios 
400 milisegundos 130 voltios 183 voltios 
300 milisegundos 200 voltios 211 voltios 
200 milisegundos 270 voltios 259 voltios 
150 milisegundos 300 voltios 299 voltios 
100 milisegundos 320 voltios 366 voltios 
50 milisegundos 345 voltios 518 voltios 
Tabla 15.1. Máxima tensión de contacto admisible para un ser humano 
 
15.2  DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE PUESTA  A TIERRA 
 
El diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones, debe comproba r mediante el empleo de un procedimiento de cálculo, 
reconocido por la práctica de la ingeniería actual, que los valores máximos de las tensiones de paso y de 
contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos, no superen los umbrales de soportabilidad. 
Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 Ω y cada pie como una 
placa de 200 cm
2 aplicando una fuerza de 250 N. 
 
El procedimiento básico sugerido es el siguiente: 
 a. Investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. 
 
b. Determinar la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el Operador de Red, en 
media y alta tensión para cada caso particular. 
 
c. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. 
 
d. Investigar el tipo de carga. 
 
e. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. 
 
f. Calcular de forma preliminar las tensiones de pa so, contacto y transferidas en la instalación. 
 
g. Evaluar el valor de las tensiones de paso, cont acto y transferidas calculadas con respecto a la 
soportabilidad del ser humano. 
 
h. Investigar las posibles tensiones transferidas al  exterior, debidas a tuberías, mallas, conductores de 
neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. 
 
i. Ajustar y corregir el diseño inicial hasta que se cumpla los requerimientos de seguridad. 
 
j. Presentar un diseño definitivo.  
 En instalaciones de uso final con subestación ti po poste, el diseño de la puesta a tierra puede 
simplificarse, pero deben tenerse en cuenta los parámetros  de resistividad del terreno, corrientes de falla 
que se puedan presentar y los tipos de cargas a instalar. En todo caso se deben controlar las tensiones de paso y contacto. 
 
15.3
  MATERIALES  DE LOS  SISTEMAS  DE PUESTA  A TIERRA 
 
Los materiales para sistemas de puesta a tierra deben ser certificados y cumplir los siguientes requisitos: 
 
15.3.1 Electrodos de Puesta a Tierra 
 
Para efectos del presente reglament o, los electrodos de puesta a tierra, deben cumplir los requisitos de 
la Tabla 15.2, los cuales son adaptados de las normas IEC 62305-3 , IEC 60364 , BS 7430 , AS 1768 , UL RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
69 
 467, UNESA 6501F, NTC 4552,  NTC 2206, NTC 2050, ASTM F 1136 y DIN ISO 10683.  
 
TIPODE 
ELECTRODO MATERIALES DIMENSIONES MÍNIMAS
Diámetro
mm Área
mm2 Espeso r
mm Recubrimiento
μm 
Varilla Cobre 12,7    
Aleaciones de cobre 12.7    
Acero inoxidable 15    
Acero galvanizado en caliente 16   70 
Acero con recubrimiento electrodepositado 
de cobre 14   250 
Acero con recubrimiento total en cobre 15   2000 
Tubo Cobre 20  2  
Acero inoxidable 25  2  
Acero galvanizado en caliente 25  2 55 
Fleje o cinta 
sólida Cobre  50 2  
Acero inoxidable  100 3  
Cobre cincado  50 2 40 
Cable 
trenzado Cobre o cobre estañado 1,8 para cada 
hilo 50   
Acero galvanizado en caliente 1,8 para cada 
hilo 70   
Alambre 
redondo Cobre 8 50   
Acero galvanizado 10 78,5  70 
Acero inoxidable 10    
Acero recubierto de cobre 10   250 
Placa sólida Cobre  250000 1,5  
Acero inoxidable  360000 6  
Tabla15.2. Requisitos para el ectrodos de puesta a tierra 
 
a. La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: 
Varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos. 
 b. Se podrán utilizar electrodos de alambre o cable de  acero galvanizado, siempre que se garanticen las 
condiciones de seguridad establecidas en este reglamento. 
 c. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra. 
 
d. Los fabricantes de electrodos de puesta a tierra deben garantizar que la resistencia a la corrosión del 
electrodo, sea de mínimo 15 años contados a partir de la fecha de instalación. Para certificar este 
requisito se podrá utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando 
muestras de suelo preparadas en laboratorio o en electrolitos de solución ácida con débil  
concentración, que permita simular los suelos más co rrosivos donde se prevea instalar los electrodos 
de acuerdo con la norma  ASTM G 162  o la ASTM G 1 . 
 
e. El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2,4 m de longitud; además, debe estar identificado 
con la razón social o marca registrada del fabric ante y sus dimensiones; esto debe hacerse dentro los 
primeros 30 cm medidos desde la parte superior. 
 
f. El recubrimiento exigido en la Tabla 15.2, en ningún punto debe ser inferior a los valores indicados. 
 
g. Debe probarse la adherencia y doblado del electrodo  con recubrimiento, conforme a lo establecido en 
la norma NTC 2206  o equivalente. 
 
h. Para la instalación de los electrodos se  deben considerar los siguientes requisitos: 
 
 El fabricante debe informar al usuario si existe algún procedimiento específico para su instalación 
y adecuada conservación. 
  La unión entre el electrodo y el conductor a tierra, debe hacerse con soldadura exotérmica o con 
un conector certificado para enterramiento directo.  
 
 Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
70 
  El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser 
accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. 
Este ítem no aplica a electrodos enterrados en la s bases de estructuras de líneas de transmisión 
ni a los instalados horizontalmente. 
 
 El electrodo puede ser instalado en forma vertical , con una inclinación de 45° o de forma horizontal 
(a 75 cm de profunidad), siempre que garantice el  cumplimiento de su objetivo, conforme al 
numeral 3 del literal c del de la sección 250-83  de la NTC 2050 . 
 
15.3.2  Conductor del Electrodo de Puesta a Tierra o Conductor a Tierra 
 
Es el conductor que une la puesta a tierra con el barr aje principal de puesta a tierra. Para baja tensión, 
se debe seleccionar con la Tabla 250-94  de la NTC 2050  o con la siguiente ecuación de la IEC 60364-5-
54. 
) (2mmKtI
A=  
 
Para el conductor del electrodo de puesta a tierra o conductor a tierra, además del cobre, se pueden 
utilizar otros materiales co nductores o aleación de ellos, siempre q ue se garantice su pr otección contra la 
corrosión durante la vida útil de la puesta a tierra y la resistencia del conductor no comprometa la efectividad de la puesta a tierra. 
 
El conductor a tierra para media tensión, alta tens ión y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la 
siguiente ecuación, la cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80 . 
 
9737,12c f
mmt IK
A=
 
En donde: 
 
A mm2 es la sección del conductor en mm2. 
I es la corriente de falla a tierra, suministrada por el OR (rms en kA). 
Kf   es la constante de la Tabla 15.3, para diferentes materiales y valores de T m. (Tm es la temperatura de fusión o el 
límite de temperatura del conductor a una temperatura ambiente de 40 °C). 
tc    es el tiempo de despeje de la falla a tierra.  
 
MATERIAL CONDUCTIVIDAD (%) T m  (°C) KF 
Cobre blando  100 1083 7 
Cobre duro cuando se utiliza soldadura exotérmica.  97 1084 7,06 
Cobre duro cuando se utiliza conector mecánico. 97 250 11,78 
Alambre de acero recubierto de cobre  40 1084 10,45 
Alambre de acero recubierto de cobre  30 1084 14,64 
Varilla de acero recubierta de cobre  20 1084 14,64 
Aluminio grado EC 61 657 12,12 
Aleación de aluminio 5005 53,5 652 12,41 
Aleación de aluminio 6201 52,5 654 12,47 
Alambre de acero recubierto de aluminio 20,3 657 17,2 
Acero 1020  10,8 1510 15,95 
Varilla de acero recubierta en acero inoxidable  9,8 1400 14,72 
Varilla de acero con baño de cinc (galvanizado)  8,5 419 28,96 
Acero inoxidable 304  2,4 1400 30,05 
Tabla 15.3. Constantes de mate riales de la norma IEEE 80 
 
Nota 1:  De acuerdo con las disposiciones del presente regl amento no se debe utilizar aluminio enterrado.   
 
Nota 2: Se permite el uso de cables de acero galvanizado en sistemas de puestas a tierra en líneas de transmisión, 
redes de distribución e instalaciones de uso final, para lo c ual se podrán utilizar los parámetros de la varilla de acero 
recubierta en cinc. 
 Nota 3:  Se permite el uso de conductores con distinta geomet ría (platinas en L o en T)  y de otros materiales que 
demuestren su resistencia mecánica y a la corrosión, probados a 1000 horas de cámara salina. 
 
Nota 4:  El recubrimiento en cobre de la varilla de acero, no debe ser menor a 0,25 mm  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
71 
  
15.3.3 Conductor de Protección o de Puesta a Tierra de Equipos 
 
El conductor de protección, también llamado conductor de puesta a tierra de equipos, debe cumplir los siguientes requisitos: 
 a. El conductor para baja tensión, debe seleccionarse con la Tabla 250-95  de la NTC 2050 . 
 
b. El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, deben seleccionarse de forma tal 
que su temperatura no supere la del aislamiento de  los conductores activos alojados en la misma 
canalización, como se establece en el capítulo 9 de la IEEE 242 . 
 
c. Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o medios de 
desconexión y cuando se empalmen, deben quedar me cánica y eléctricamente seguros mediante 
soldadura o conectores certificados para tal uso. 
 
d. El conductor de puesta a tierra de equipos, de be acompañar los conductores activos durante todo su 
recorrido y por la misma canalización. 
 
e. Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se 
requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas amarillas o identificados con 
marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. 
 
15.4
  VALORES  DE REFERENCIA  DE RESISTENCIA  DE PUESTA  A TIERRA 
 Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y 
transferidas. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la 
máxima elevación de potencial, pueden tomarse como referencia los valores máximos de la Tabla 15.4, 
adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442 , ANSI/IEEE 80 , NTC 2050  y NTC 4552 . El 
cumplimiento de estos valores, no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de 
paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra, no superen las 
máximas permitidas.  
 
APLICACIÓN VALORES MÁ XIMOS DE RESISTENCIA 
DE PUESTA A TIERRA  
Estructuras de líneas de transmisión o torrecillas 
metálicas de  distribución con cable de guarda  20 Ω 
Subestaciones de alta y extra alta tensión. 1 Ω  
Subestaciones de media tensión. 10 Ω  
Protección contra rayos. 10 Ω  
Punto neutro de acomet ida en baja tensión. 25 Ω  
Redes para equipos electrónicos o sensibles 10 Ω 
Tabla 15.4. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra 
 
Cuando existan altos valores de resistividad del te rreno, elevadas corrientes de falla a tierra o 
prolongados tiempos de despeje de las mismas, se deben tomar las siguientes medidas para no exponer a las personas a tensiones por encima de lo s umbrales de soportabilidad del ser humano:  
 
a. Hacer inaccesibles zonas donde se prevea la superación de los umbrales de soportabilidad para 
seres humanos. 
 
b. Instalar pisos o pavimentos de gran aislamiento. 
 
c. Aislar todos los dispositivos que puedan ser sujetados por una persona. 
 
d. Establecer conexiones equipoten ciales en las zonas críticas. 
 
e. Aislar el conductor del electrodo de puesta a tierra a su entrada en el terreno. 
 
f. Disponer de señalización en las zonas críticas do nde pueda actuar personal calificado, siempre que 
éste cuente con las instrucciones sobre el tipo de riesgo y esté dotado de los elementos de protección 
personal con aislamiento adecuado. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
72 
 15.5  MEDICIONES  PARA  SISTEMAS  DE PUESTA  A TIERRA 
 
15.5.1 Medición de Resistividad Aparente 
 
Existen diversas técnicas para medir la resistividad  aparente del terreno. Para efectos del presente 
reglamento, se puede aplicar el método tetraele ctródico de Wenner, que es el más utilizado para 
aplicaciones eléctricas y que se muestra en la Figura 15.4. Se pueden usar otros métodos debidamente 
reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería. 
 
 
Figura 15.4. Esquema de medición de resistividad aparente 
 
La ecuación exacta para el cálculo es: 
 
⎟⎟
⎠⎞
⎜⎜
⎝⎛
+−
++=
2 2 2 24214
b aa
b aaaRπρρ es la resistividad aparente del suelo en ohmios metro 
a es la distancia entre electrodos adyacentes en metros. 
b es la profundidad de enterramiento de los electrodos en 
metros. 
R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, dada por V/I 
 Cuando b es muy pequeño comparado con a, se tiene la 
siguiente expresión: aRπρ2= 
 
15.5.2 Medición de Resistencia de Puesta a Tierra 
 
La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento de un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de la verificación de 
un sistema de puesta a tierra. Para su medición se puede aplicar el método de Caída de Potencial, cuya 
disposición de montaje se muestra en la Figura 15.5. 
 
 
Figura 15.5. Esquema de medición de  resistencia de puesta a tierra 
 
En donde, 
 
d es la  distancia  de ubicación del electrodo auxiliar de corri ente, la cual debe se r 6,5 veces la mayor 
dimensión de la puesta a tierra a medir, para lograr una precisión del 95% (según IEEE 81 ). 
 x es la distancia del electrodo auxiliar de tensión. 
La resistencia de puesta a tierra en ohmios, se calcula con V/I. 
 
El valor de resistencia de puesta a tierra que se debe tomar al aplicar este método, es cuando la 
disposición del electrodo auxiliar de tensión se encuentra al 61,8 % de la distancia del electrodo auxiliar 
de corriente, siempre que el terreno sea uniform e. Igualmente, se podrán utilizar otros métodos 
debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería. VI
a a ab
I
Vd
xRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
73 
  
En líneas de transmisión con cable de guarda, la  medición debe hacerse desacoplando el cable de 
guarda o usando un telurómetro de alta frecuencia (25 kHz).  
15.5.3 Medición de tensiones de paso y contacto 
 
Las tensiones de paso y contacto que se calculen en la fase de diseño, deben medirse antes de la 
puesta en servicio de subestaciones de alta y extra alta tensión, así como en las estructuras de 
transmisión de tensiones mayores o iguales a 220 kV, localizadas en zonas urbanas o que estén a menos de 20 m de escuelas o viviendas; para verificar que se encuentren dentro de los límites admitidos. 
En la medición deben seguirse los siguientes criterios adoptados de la IEEE-81.2  o los de una norma 
técnica que le aplique, tal como la IEC 61936-1 . 
 
a. Las mediciones se deben hacer preferiblemente en la  periferia de la instalación de la puesta a tierra. 
Se emplearán fuentes de alimentación de potencia adecuada para simular la falla, de forma que la 
corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas como 
consecuencia de corrientes espurias o parásitas circulantes por el terreno. 
 
b. Para subestaciones, deben medirse hasta un metr o por fuera del encerramiento y en el caso de torres 
o postes a un metro de la estructura. 
 
c. Se debe procurar que la corriente inyectada sea del 1% de la corriente para la cual ha sido 
dimensionada la instalación y preferiblemente no inferior a 5 A. 
 
d. Los electrodos de medida para simulación de los pies, deben tener cada uno una superficie de 200 
cm
2 y ejercer sobre el suelo una fuerza de 250 N. 
 
e. Los cálculos para determinar las tensiones má ximas posibles, se harán asumiendo que existe 
proporcionalidad. 
 
f. Se aceptan otros métodos de medición siempre y cuando estén avalados por normas técnicas 
internacionales, regionales, de reconocimiento internacional o NTC; en tales casos, quien utilice dicho 
método dejará constancia escrita del método utilizado y la norma aplicada. 
 
15.6  MANTENIMIENTO  DE SISTEMAS  DE PUESTA  A TIERRA    
 Los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años, 
debido a corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impactos de rayos. Los trabajos de inspección y 
mantenimiento deben garantizar una continua act ualización del SPT para el cumplimiento del RETIE . Si 
una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próxim o ciclo de mantenimiento. 
 
La inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar registros de lo observado, dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, reportes visuales, 
pruebas y registros. Todo SPT debe ser insp eccionado de acuerdo con la Tabla 15.5. 
 
Nivel de tensión de la 
instalación Inspección visual 
(años) Inspección visual y 
mediciones 
(años) Sistemas críticos(1)
Inspección visual y 
mediciones 
(años)  
Baja 1 5 1 
Media 3 6 1 
Alta y Extra Alta 2 4 1 
Tabla 15.5. Máximo período entre mantenimientos de un SPT 
 
(1) Los sistemas críticos deben ser definidos por cada empresa o usuario . 
 Los intervalos de la anterior tabla pueden variar, según condiciones climáticas locales, fallas que 
comprometan la integridad del SPT, normas de seguridad industrial, exigencias de compañías de seguros, procedimientos o regulaciones técnicas de empresa. 
 
Las pruebas que deben realizarse como parte de inspección son: RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
74 
  
a. Realizar ensayos de equipotencialidad. 
 b. Medir resistencia de puesta a tierra. Los result ados deben quedar consignados en los reportes de 
inspección. 
 
c. Medir corrientes espurias o de modo común. 
 
El registro de inspección del  SPT debe contener mínimo la siguiente información: 
 
a. Condiciones generales de los conductores del sistema. 
 
b. Nivel de corrosión.  
 
c. Estado de las uniones de los conductores y componentes.  
 
d. Valores de resistencia.  
 
e. Desviaciones de los requisitos respecto del RETIE . 
 
f. Documentación de todos los cambios frente a la última inspección. 
 
g. Los resultados de las pruebas realizadas. 
 
h. Entregar un registro fotográfico 
 
i. Rediseñar o proponer mejoras del SPT si se requieren 
 
15.7
  PUESTAS  A TIERRA  TEMPORALES 
 El objeto de un equipo de puesta a tierra temporal es limitar la corriente que puede pasar por el cuerpo 
humano. 
 15.7.1 Requisitos de producto  
 
El equipo de puesta a tierra temporal debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas, adaptadas 
de las normas IEC 61230  y ASTM F 855 : 
 
a. Electrodo: Barreno con longitud mínima de 1,5 m. 
 
b. Grapas o pinzas: El tipo de grapa debe ser el  adecuado según la geometría del elemento a conectar 
(puede ser plana o con dientes). 
 c. Cable en cobre extraflexible, cilíndrico y con cubierta transparente o translucida que permita su 
inspección visual y cuyo calibre soporte una corriente de falla mínima de: En alta tensión 40 kA; en 
media tensión 8 kA y en baja tensión 3 kA eficaces  en un segundo con temperatura final de 700 °C a 
criterio del Operador de Red o de la empresa de transmisión, se pueden utilizar cables de puestas a 
tierra de menor calibre, siempre que la corriente de falla calculada sea menor a los valores antes 
citados y el tiempo de despeje sea tal que la temper atura en el conductor no supere los 700 ºC. Si la 
corriente de falla es superior a los valores indi cados, se debe usar un cable de capacidad suficiente 
para soportarla. 
 
d. El fabricante debe entregar una guía de in stalación, inspección y mantenimiento. 
 
15.7.2 Requisitos de instalación 
 
La puesta a tierra temporal debe instalarse de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
a. El montaje debe hacerse de tal manera que los pies del liniero queden al potencial de tierra y que los 
conductores que se conectan a las líneas tengan la menor longitud e impedancia posible, tal como se muestra en la Figura 15.6, adoptada de la guía IEEE 1048 . 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
75 
 b. La secuencia de montaje debe ser desde la tierra hasta la última fase y para desmontarlo debe 
hacerse desde las fases hasta la tierra. 
 c. En  el evento que la línea esté o sea susceptible de interrumpirse en la estructura, se debe conectar a 
tierra en ambos lados de la estructura. 
 
 
Figura 15.6. Montajes típicos de  puestas a tierra temporales 
 
 
ARTÍCULO  16º.  PROTECCIÓN  CONTRA  RAYOS 
 
De acuerdo con las invest igaciones científicas realizadas en Colo mbia en las últimas tres décadas y 
lideradas por la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del investigador Horacio Torres Sánchez, las cuales han quedado plasmadas en publicaciones internacionales y libros sobre el tema, el rayo es un 
fenómeno meteorológico de origen natural, cuyos parámetros son variables espacial y temporalmente.  
 
Colombia, por estar situada en la Zona de Confluencia Intertropical, presenta una de las mayores 
actividades de rayos del planeta; de allí la importanc ia de la protección contra  dicho fenómeno, pues si 
bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona. Tales condiciones obligan a que se tomen las medidas para minimizar los 
riesgos por los efectos del rayo, tanto en las edificaciones como en las instalaciones eléctricas.    
 
16.1
 EVALUACIÓN  DEL  NIVEL  DE RIESGO  FRENTE  A RAYOS 
 
La evaluación del nivel de riesgo por rayos, debe considerar la posibilidad  de pérdidas de vidas 
humanas, pérdida del suministro de energía y otros se rvicios esenciales, pérdida o graves daños de 
bienes, pérdida cultural, así como los parámetros del rayo para la zona tropical, donde está ubicada Colombia y las medidas de protección que mitiguen el  riesgo; por tanto, debe basarse en procedimientos 
establecidos en normas técnicas internacionales como la IEC 62305-2 , de reconocimiento internacional o 
la NTC 4552-2.  
 
Las instalaciones que hayan sido construidas dentro de la vigencia del RETIE , que les aplica este 
requisito y que requieran la implementación de medi das para controlarlo, deben darle cumplimiento en 
un periodo no superior a 12 meses de la entrada en vigencia del presente Anexo General.  
 Las centrales de generación, líneas de transmisión,  redes de distribución en media tensión y las 
subestaciones construidas con posterioridad al 1º de mayo de 2005 deben tener un estudio del nivel de 
riesgo por rayos, soportado en norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC. 
 También deben contar con una evaluación del nivel de riesgo por rayo, las instalaciones de uso final 
donde se tenga alta concentración de personas, tale s como: Edificaciones de viviendas multifamiliares, 
edificios de oficinas, hoteles, centros de atención m édica, lugares de culto, centros educativos, centros 
comerciales, industrias, supermercados, parques de di versión, prisiones, aeropuertos, cuarteles, salas 
de juzgados, salas de baile o diversión, gimnasios, restaurantes, museos, auditorios, boleras, salas de clubes, salas de conferencias, salas de exhibición, salas de velación, lugares de espera de medios de 
transporte masivo. Igualmente aplica a edificaciones ai sladas, edificaciones con alturas que sobresalgan 
sobre las de su entorno y donde se tenga conocimiento de alta densidad de rayos.   
El estudio de evaluación del nivel de riesgo por rayo debe estar disponible para revisión de las 
autoridades de vigilancia y control.  
16.2
 DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN  DE UN SISTEMA  DE PROTECCIÓN  CONTRA  RAYOS 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
76 
  
La protección se debe basar en la aplicación de un sistema integral, conducente a mitigar los riesgos 
asociados con la exposición directa e indirecta a los rayos.  
El diseño e implementación , deben realizarse aplicando metodologías reconocidas por normas técnicas 
internacionales como la IEC 62305-3 , de reconocimiento internacional o la NTC 4552 , las cuales se 
basan en el método electrogeométrico. El profesional  competente, encargado de un proyecto debe incluir 
unas buenas prácticas de ingeniería de protección cont ra rayos, con el fin disminuir sus efectos, que 
pueden ser de tipo electromagnético, mecánico o térmico.  
16.3
 COMPONENTES  DEL  SISTEMA  DE PROTECCIÓN  CONTRA  RAYOS 
 El sistema de protección contra rayos debe t ener los componentes descr itos en 16.3.1 a 16.3.3 
 
16.3.1 Terminales de captación o pararrayos 
 
En la Tabla 16.1, adaptada de las normas IEC 62305  e IEC 61024-1 , se presentan las características 
que deben cumplir los pararrayos o terminales de captación construidos para este fin. 
 
MATERIAL CONFIGURACIÓN ÁREA MÍNIMA 1)
(mm2) DIÁMETROS Y ESPESORES 
MÍNIMOS 2) 
Cobre Cinta sólida 
Alambre  
Cable 
Varilla  50 
50 
50 
200 2 mm de espesor 
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo 
16 mm de diámetro 
Aluminio o aluminio recubierto de 
cobre Cinta sólida 
Alambre 
Cable 70 
50 
50 3 mm de espesor 
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo 
Aleación de aluminio 6201 Cinta sólida 
Alambre 
Cable 
Varilla 50 
50 
50 
200 2,5 mm de espesor 
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo 
16 mm de diámetro 
Acero galvanizado en caliente o acero recubierto de cobre Cinta sólida Alambre 
Cable Varilla 50 
50 
50 
200 2,5 mm de espesor 
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo 
16 mm de diámetro 
Espesor de la capa: 50 µm. 
Acero inoxidable  Cinta sólida 
Alambre  
Cable Varilla 50 
50 
70 
200 2,5 mm de espesor 
8 mm de diámetro 
1,7 mm de diámetro por hilo 
16 mm de diámetro 
Bronce Alambre 
Tubo 
Varilla 50 
50 
200 8 mm de diámetro 
4 mm de espesor 
16 mm de diámetro 
Si aspectos térmicos y mecánicos son importantes , estas dimensiones se pueden aumentar a 60 mm2 para cinta 
sólida y a 78 mm2 para alambre. 
En las dimensiones de espesor, ancho y diámetro se admite una tolerancia de ±10 %. 
No se deben utilizar terminales de captación o pararrayos con elementos radiactivos.  
Tabla 16.1.  Características de los terminales de captación y bajantes 
 
Nota : Los terminales de captación no requieren Certificación de  Conformidad de Producto. El constructor e inspector 
de la instalación verificarán el cumplimiento de los requisitos dimensiónales. 
 
Cualquier elemento metálico de la estructura que se encuentre expuesto al impacto del rayo, como 
antenas de televisión, chimeneas, techos, torres de  comunicación y cualquier tubería que sobresalga, 
debe ser tratado como un terminal de captación siempre que se garantice su capacidad de conducción y continuidad eléctrica.  
 
Para efectos de este reglamento, el comportami ento de todo pararrayos o terminal de captación debe 
tomarse como el de un pararrayos tipo Franklin. 
 
16.3.2 Conductores bajantes  
 
a. El objeto de los conductores bajantes o simplemente bajantes, es conducir a tierra, en forma segura, 
la corriente del rayo que incide sobre la estructura e impacta en los pararrayos. Con el fin de reducir la RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
77 
 probabilidad de daños debido a las corrientes del ra yo que circulan por el Sistema de Protección 
contra Rayos, las bajantes deben disponerse de ta l manera que desde el punto de impacto hasta 
tierra existan varios caminos en paralelo para la corriente, la longitud de los caminos de corriente se reduzca al mínimo y se realicen conexiones equipote nciales a las partes conductoras de la estructura. 
 
b. En los diseños se deben considerar dos tipos de bajantes, la más común que implica unirlas 
directamente a la estructura a proteger y la que queda aislada eléctricamente de la misma. La 
decisión de cual tipo de bajante utilizar depende del ri esgo de efectos térmicos o explosivos en el 
punto de impacto de rayo y de los elementos almacenados en la estructura. El tipo aislado se aplica en estructuras con paredes combustibles y en áreas con peligro de explosión. 
 
c. La interconexión de bajantes se deben hacer en la pa rte superior; son opcionales la interconexión a 
nivel de piso y los anillos intermedios. 
 d. La geometría de las bajantes y la de los anillos de unión afecta a la distancia de separación 
 
e. La instalación de más bajantes, espaciadas de forma equidistante alrededor del perímetro y 
conectadas mediante anillos equipotenciales, redu ce la probabilidad de que se produzcan chispas 
peligrosas y facilita la protección interna. Es ta condición se cumple en estructuras totalmente 
metálicas y en estructuras de concreto en las que el acero de refuerzo es eléctricamente continuo. 
 
f. El número de bajantes no debe ser inferior a dos y deben ubicarse en el perímetro de la estructura a 
proteger, en función de las restricciones arquitect ónicas y prácticas. Deben instalarse, en la medida 
de lo posible, en las esquinas opuestas de la estructura. 
 
g. En la Tabla 16.2 se dan las distancias típicas recomendadas entre los conductores bajantes y entre 
anillos equipotenciales, en función del Nive l de Protección contra Rayos (NPR). 
 
NPR DISTANCIA TÍPIC A
 PROMEDIO [m] 
I 10 
II 10 
III 15 
IV 20 
Tabla 16.2. Distancias s ugeridas para separación de bajantes y anillos 
 
h. Cada bajante debe terminar en una puesta tierra qu e tenga un camino vertical y otro horizontal a la 
corriente. 
 
i. Las bajantes deben instalarse, de manera que sean  una continuación directa de los conductores del 
sistema de captación. 
 
j. Los conductores bajantes deben instalarse de manera rectilínea y vertical, siguiendo el camino más 
corto y directo a tierra. Debe evitarse la formación de bucles en el conductor bajante y de curvas de 
menos de 20 cm de radio.  
k. Las bajantes no deben instalarse en canales de dr enaje de aguas, incluso si tienen un aislamiento 
eléctrico.  
l. Los materiales deben cumplir las especificaciones dadas en la Tabla 16.1. 
 m. Los marcos o elementos de la fachada pueden ser utilizados como bajantes, si son perfiles o rieles 
metálicos y sus dimensiones cumplen con los requisito s para los conductores baj antes, es decir, para 
laminas o tubos metálicos su espesor no sea inferior a 0,5 mm y su equipotencialidad vertical sea garantizada de tal manera que fuerzas mecánicas acci dentales (por ejemplo vibraciones, expansión 
térmica, etc.) no causen el romp imiento de los materiales o la pérdida de equipotencialidad. 
 n. La puesta a tierra de protección contra rayos debe interconectarse con las otras puestas a tierra de la 
edificación. 
 
16.3.3 Puesta a tierra para protección contra rayos 
 La puesta a tierra de protección contra rayos, debe cump lir con los requisitos que le apliquen del artículo RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
78 
 15° del presente Anexo General, especialmente en c uanto a materiales e interc onexión. La configuración 
debe hacerse con electrodos horizontales (contrapeso s), verticales o una combinación de ambos, según 
criterio de la IEC 62305 . 
 
16.4  RECOMENDACIONES  DE COMPORTAMIENTO  FRENTE  A RAYOS 
 
Para prevenir accidentes con rayos,  es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en 
caso de presentarse una tormenta: 
 a. A menos que sea absolutamente necesario no salga al exterior ni permanezca a la intemperie. 
 
b. Busque refugio en estructuras que ofrezcan protección contra el rayo, tales como: 
 
 Edificaciones bajas que no tengan puntos sobresalientes. 
 Viviendas y edificaciones con un sistema adecuado de protección contra rayos. 
 Refugios subterráneos. 
 Automóviles y otros vehículos ce rrados, con carrocería metálica 
 
c. De ser posible, evite los siguientes lu gares, que ofrecen poca o ninguna protección: 
 
 Bajo los árboles con mayor riesgo de impacto de rayos, es decir, los más altos. 
 Campos deportivos abiertos. 
 Tiendas de campaña y refugios temporales en zonas despobladas. 
 Vehículos descubiertos o no metálicos. 
 Torres de comunicaciones o de energía eléctrica. 
 d. En los siguientes lugares extreme precauciones: 
 
 Terrazas de edificios. 
 Terrenos deportivos y campo abierto. 
 Piscinas y lagos. 
 Cercanías de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, mallas eslabonadas, vías de 
ferrocarril y tendederos de ropa. 
 Árboles aislados.  
 Torres metálicas (de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de perforación, etc.). 
 
e. Si debe permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra:           
 Busque zonas bajas. 
 Busque zonas pobladas de árboles, pero evitando árboles aislados. 
 Busque edificaciones y refugios seguros. 
  Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, sitúese en el filo. 
 f. Si se encuentra aislado en una zona donde se esté presentando una tormenta eléctrica: 
 
 No se acueste sobre el suelo. 
 Junte los pies. 
 Adopte la posición de cuclillas. 
 No coloque las manos sobre el suelo. 
 No se escampe bajo un árbol.   
 
g. Atienda las señales de alarma y siga las órdenes que impartan los brigadistas de emergencias, 
cuando se cuente con detectores de tormentas. 
 h. Desconecte los equipos electrónicos que no pose an dispositivos de protección contra rayos. 
 
 
ARTÍCULO  17º.  ILUMINACIÓN 
 
La iluminación de espacios tiene alta relación con las instalaciones eléctricas, ya que la mayoría de las fuentes modernas de iluminación se basan en las pr opiedades de incandescencia y la luminiscencia de 
materiales sometidos al paso de corriente eléctrica. Una buena iluminación, además de ser un factor de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
79 
 seguridad, productividad y de rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual. 
 
Tanto el diseñador como el constructor de la instal ación eléctrica, deben garantizar el suministro de 
energía para las fuentes de iluminación y sus respecti vos controles, en los puntos definidos en el diseño 
detallado o en el esquema de iluminación, conforme  a las necesidades de iluminación resultantes del 
cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP . 
 
En las construcciones que el RETILAP  no les exija diseño detallado, tanto el diseñador como el 
constructor de la instalación eléctrica deben tener en cuenta los requerimientos de iluminación y ubicar 
las salidas necesarias para el montaje de las lámpar as donde efectivamente se requiera la iluminación y 
sus interruptores de encendido y apagado o aparatos de control automático, el organismo de inspección 
verificará el cumplimiento de estos requisitos. 
  
Los portalámparas roscados y demás elementos de conexión eléctrica de las lámparas o fuentes de 
iluminación deben cumplir los requisitos de producto est ablecidos en el precente Anexo, la sección 410 
de la NTC 2050 y los apartes del RETILAP que le apliquen. 
 La instalación de portalámparas debe atender requerim ientos mecánicos de la fuente y los requisitos de 
aislamiento eléctrico y polaridad para evitar contac tos directos o indirectos con partes energizadas. 
Igualmente, debe atender los requisitos térmicos de l entorno, tomando las medidas necesarias para la 
evacuación del calor producido por las fuentes, con el fin de evitar cualquier conflagración y la 
conformidad debe verificarse bajo RETIE. 
  
17.1
 ILUMINACIÓN  DE SEGURIDAD   
 
En instalaciones donde la iluminación sea factor det erminante de la seguridad se deben tener en cuenta 
los siguientes requisitos, los cuales deben ser verificados como parte de la conformidad con el RETIE : 
 
a. La instalación eléctrica y los equipos asociados deben garantizar el suministro ininterrumpido para 
iluminación en sitios donde la falta de ésta pueda originar riesgos para la vida de las personas, tal 
como en áreas críticas, salidas de emergencia o rutas de evacuación.  
 
b. No se permite la utilización de lámparas de descarga con encendido retardado en circuitos de 
iluminación de emergencia 
 
c. El sistema de alumbrados de emergencia equi pados con grupos de baterías deben garantizar su   
funcionamiento por lo menos durante los 60 minut os después de que se interrumpa el servicio 
eléctrico normal. 
 
d. En los lugares en los que estén situados los equipos de emergencia, la iluminancia horizontal será 
mínimo de 5 luxes a la altura del plano de uso, la s instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los tableros de distribución del alumbrado. 
 
e. Las rutas de evacuación deben estar claramente visibles, señalizadas e iluminadas con un sistema 
autónomo con batería, con un mínimo de: 5 Lux y 40% de uniformidad y un máximo del 20% de 
deslumbramiento, aún en condiciones de humo o plena oscuridad. 
 
f. La hermeticidad de las luminarias, no debe ser menor a IP20 para interiores e IP65 para exteriores. 
Deben ser capaces de resistir la combustión a 70 °C  de temperatura ambiente, al menos en la mitad 
de su autonomía declarada. 
 
g. Las baterías deben cumplir con la normatividad ambiental vigente. 
 
17.2 PRUEBAS PERIÓDICAS A LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA  
 
Con el fin de asegurar que en el momento de un ev ento donde se requiera la iluminación de emergencia, 
ésta funcione correctamente y cumpla con su objetivo de salvar vidas, se debe hacer la verificación de ausencia de fallos en fuente de luz y/o lámpara de emerge ncia, en baterías (abierta, cortocircuito, etc.), 
de autonomía, de red, fallo de carga y en general el conjunto total de la luminaria, se debe verificar 
mensualmente su funcionamiento. Pueden aplicarse las normas NF-C71-801  o NF-C71-820  (autotest de 
iluminación de emergencia), UNE EN 50172  (supervisión y mantenimiento de una instalación de 
iluminación de emergencia). RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
80 
  
Para la verificación se debe disponer de un libro de registro de informes, el cual debe estar al cuidado de 
la persona responsable designada por el propietario o tenedor del local y debe incluir al menos la siguiente información: 
 
 Fechas de cada una de las inspecciones periódicas y ensayos 
 Breve descripción de las mismas 
 Identificación de los defectos encontrados 
 Acciones correctoras realizadas 
 Modificaciones realizadas en la instalación del alumbrado de emergencia. 
 
Trimestralmente debe seguirse el mismo procedimient o de la verificación mensual, durante toda su 
autonomía asignada, conforme a la información proporcionada por el fabricante. Ambas verificaciones 
deberán ser anotadas en el libro de registro. 
 
Los sistemas de iluminación en ambientes clasificados  como peligrosos, lugares de alta concentración 
de personas y en general en instalaciones especiales de las que tratan los capítulos 5, 6 y 7 de la NTC 
2050 , deben cumplir todos los lineamientos de seguridad contemplados en dicha norma y los productos 
allí utilizados deben cumplir los requerimientos específicos. 
 En minas subterráneas o en lugares donde se tenga pr esencia de material inflamable, a los sistemas de 
iluminación debe dársele el tratamiento de una instal ación para áreas clasificadas como peligrosas. 
  ARTÍCULO
 18º. TRABAJOS  EN REDES  DESENERGIZADAS   
 
18.1  REGLAS  DE ORO 
 
Un accidente eléctrico es casi siempre previsible  y por tanto evitable. Los métodos básicos de trabajo 
son en redes desenergizadas o en tensión. Para garantizar la seguridad del operario, en ningún caso el 
mismo operario debe alternar trabajos en t ensión con trabajos en redes desenergizadas. 
 
Los trabajos que deban desarrollarse con las rede s o equipos desenergizados, deben cumplir las 
siguientes “Reglas de oro”: 
 
a. Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión , mediante interruptores y seccionadores, 
de forma que se asegure la imposi bilidad de su cierre intempestivo . En aquellos aparatos en que el 
corte no pueda ser visible, debe existir un disp ositivo que garantice que el corte sea efectivo. 
 
b. Condenación o bloqueo , si es posible, de los aparatos de corte. Señalización en el mando de los 
aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” y retirar los portafusibles de los 
cortacircuitos. Se llama “condenación o blo queo” de un aparato de maniobra al conjunto de 
operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición 
determinada. 
 
c. Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases , con el detector de tensión apropiado al 
nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse antes y después de cada utilización. 
 
d. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la 
zona de trabajo . Es la operación de unir entre sí todas  las fases de una instalación, mediante un 
puente equipotencial de sección adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra. 
 
En tanto no estén efectivamente puestos a tierra , todos los conductores o partes del circuito se 
consideran como si estuvieran energizados a su tensión nominal.  
Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, conservando las distancias 
de seguridad respecto a los conductores, en tanto no se complete la instalación.  
Para su instalación, el equipo se conecta primero a tierra y después a los conductores que van a ser 
puestos a tierra, para su desconexión se procede a la inversa.  
Los conectores se deben colocar firmemente, evit ando que puedan desprenderse o aflojarse durante RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
81 
 el desarrollo del trabajo. 
 
Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, equipos o puntos que puedan 
adquirir potencial durante el trabajo. 
 
Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a ésta. Cuando vaya a “abrirse” un conductor o circuito, se  colocarán tierras en ambos lados.   
 
Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de las mismas líneas o equipo, serán responsables de coordinar la colocación y retiro de los equipos de puesta a tierra en 
sus lugares de trabajo correspondientes. 
 
e. Señalizar y delimitar la zona de trabajo . Es la operación de indicar mediante carteles con frases o 
símbolos el mensaje que debe cumplirse pa ra prevenir  el riesgo de accidente. 
 
El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o bandas reflectivas. En los trabajos 
nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además señales luminosas. 
 
Cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se debe parquear el vehículo 
de la cuadrilla atrás del área de trabajo y señalizar en ambos lados de la vía. 
 
18.2 
 MANIOBRAS 
 
Por la seguridad de los trabajadores y del sistema,  se debe disponer de un procedimiento que sea lógico, 
claro y preciso para la adecuada programación, ejecució n, reporte y control de maniobras, esto con el fin 
de asegurar que las líneas y los equipos no sean energi zados o desenergizados por error, un accidente 
o sin advertencia. Se prohíbe la apertura de cortacir cuitos con cargas que puedan exponer al operario o 
al equipo a un arco eléctrico, salvo que se emplee un equipo que extinga el arco. 
 
18.3  VERIFICACIÓN  EN EL LUGAR  DE TRABAJO 
 
El jefe de grupo debe realizar una inspección detenida con base en lo siguiente: 
 
a. Que los equipos sean de la clase de tensión de la red. 
 
b. Que los operarios tengan puesto su equipo de protección individual. 
 
c. Que los operarios se despojen de todos los objetos metálicos. 
 
d. Cuando se utilice camión canasta, verificar el co rrecto funcionamiento tanto de los controles en la 
canasta como los inferiores. 
 
e. Que se efectúe una inspección de los guantes. 
 
f. Que los operarios se encuentren en perfectas condiciones técnicas, físicas y síquicas para el 
desempeño de la labor encomendada. 
 
g. Un solo operario no debe realizar trabajos de mantenimiento en un sistema energizado por encima de 
1000 voltios. Los trabajos de cambios de fusibl es en cortacircuitos, montaje de equipos de 
seccionamiento y maniobra, operación de subestaciones, podrá hacerlo una persona, siempre que 
use las herramientas y protocolos seguros. 
 
h. Antes de entrar a una cámara subterránea, la  atmósfera debe ser sometida a prueba de gases 
empleando la técnica y los instrumentos para detectar si existen gases tóxicos, combustibles o inflamables, con niveles por encima de los límites permisibles. 
 
i. Una vez destapada la caja de inspección o s ubestación de sótano, el personal debe permanecer por 
fuera de ella, por lo menos durante 10 minutos, mientras las condiciones de ventilación son las 
adecuadas para iniciar el trabajo. 
 
18.4 
 TRABAJOS  EN ALTURA 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
82 
 Todo trabajador que se halle ubicado a una altura igual o superior a 1,5 m, bien sea en los apoyos, 
escaleras, cables aéreos, helicópteros, carros port abobinas o en la canastilla de un camión, debe estar 
sujetado permanentemente al equipo o estructura, m ediante un sistema de protección contra caídas, 
atendiendo la reglamentación del Ministerio del Trabaj o (Resolución 1409 de 2012 o la que la modifique 
o sustituya). 
 Todos los postes y estructuras deben ser inspeccionados cuidadosamente antes de subir a ellos, para 
comprobar que están en condiciones seguras para  desarrollar el trabajo y que puedan sostener pesos y 
esfuerzos adicionales. Deben revisarse los postes contiguos que se vayan a someter a esfuerzos. 
 18.5 
 TRABAJOS  CERCA  DE CIRCUITOS  AÉREOS  ENERGIZADOS  
 
Cuando se instalen, trasladen o retiren postes cerca de líneas aéreas energizadas, se deben tomar 
precauciones a fin de evitar el contacto directo co n las fases. Los trabajadores que ejecuten dicha labor 
deben evitar poner en contacto partes  de su cuerpo con el poste. 
 
Los trabajadores ubicados en tierra o que estén en  contacto con objetos conectados a tierra, deben 
evitar el contacto con camiones u otro equipo que no esté puesto a tierra de manera efectiva y que estén 
siendo utilizados para mover o retirar postes en o cerca de líneas energizadas, a no ser que dispongan 
de aislamiento aprobado para el nivel de tensión.   
Se considera distancia mínima de seguridad para los trabajos en tensión a efectuarse en la proximidad 
de las instalaciones no protegidas de alta o media t ensión, la existente entre el punto más próximo en 
tensión y el operario, herramienta o elemento qu e pueda manipular con movimientos voluntarios o 
involuntarios. En consecuencia quienes trabajan cerca de elementos en tensión deben acatar las 
siguientes distancias mínimas: 
 
 
 
TENSIÓN NOMINAL ENTRE FASES
(kV) DISTANCIA MÍNIMA 
(m) 
hasta 1 0,80 
7,6/11,4/13,2/13,8 0,95 
33/34,5 1,10 
44 1,20 
57,5/66 1,40 
110/115 1,80 
220/230 2,8 
500 5,5 
Tabla 18.1. Distancias mínimas de seguridad para trabajos cercanos a líneas energizadas 
 
Nota 1 . Las distancias de la Tabla 18.1 aplican hasta 900 msnm, para trabajos a mayores altura y tensiones 
mayores a 57,5 kV,  debe  hacerse la corrección del 3% por cada 300 m.  
Nota 2 . Se podrán aceptar las distancias para trabajo en líneas energizadas establecidas en el estándar 516 de la 
IEEE.  
 
Personal no calificado o que desconozca los riesgos de la s instalaciones eléctricas, no podrá acercarse  
a elementos energizados a distan cias menores a las establecidas en la siguiente tabla: 
 
TENSIÓN DE LA INSTALACIÓN DISTANCIA (m)
Instalaciones aisladas menores a 1000V 0,4 
Entre 1 y 57,5 kV 3 
Entre 57,5 y 110 kV 4 
Entre 110 y 230 kV 5 
Mayores a 230 kV 8 
Tabla 18.2.  Distancias mínimas de seguridad para personal no especialista 
  
Nota 1 . Esta tabla indica el máximo acercamiento permitido a una red sin que la persona esté realizando labores 
sobre ella u otra red energizada cercana.  
 
Nota 2 . No se deben interpolar distancias para tensiones intermedias a las citadas. 
 
Nota 3 . Las distancias mínimas de seguridad indicadas pued en reducirse si se protegen adecuadamente las RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
83 
 instalaciones eléctricas y la zona de  trabajo, con aislantes o barreras.  
 
18.6  LISTA  DE VERIFICACIÓN  PARA  TRABAJOS  EN CONDICIONES  DE ALTO  RIESGO 
 
La siguiente lista de verificación es un prerrequisito al trabajo mismo, que debe ser diligenciada por un vigía de salud ocupacional, por el jefe del grupo de trabajo, por un funcionario del área de salud 
ocupacional o un delegado del comité paritario de la empresa encargada de la obra y debe ser 
diligenciada en todos los casos donde se deba trabajar en condiciones de alto riesgo.  
• Se tiene autorización escrita o grabada para hacer el trabajo? SI NO 
• Se encuentra informado el ingeniero o supervisor? SI NO 
• Se han identificado y reportado los factores de riesgo que no pueden obviarse?.  SI NO 
• Se intentó modificar el trabajo para obviar los riesgos? SI NO 
• Se instruyó a todo el personal la condición especial de trabajo? SI NO 
• Se designó un responsable de informar al área de salud ocupacional, al Comité Paritario o 
al jefe de área? SI NO 
• Se cumplen rigurosamente las reglas de oro?   SI NO 
• Se tiene un medio de comunicaciones? SI NO 
• Se disponen y utilizan los elementos de protección personal? SI NO 
Tabla 18.3. Lista de verificación, trabajos en condiciones de alto riesgo 
 
Nota : Si falta algún SI, el trabajo NO debe realizarse, hasta efectuarse la correspondiente corrección”. 
 
 
18.7  APERTURA  DE TRANSFORMADORES  DE CORRIENTE  Y SECCIONADORES   
 
El secundario de un transformador de corriente no debe ser abierto bajo ninguna condición, mientras se encuentre energizado. En el caso que no pueda dese nergizarse todo el circuito, antes de empezar a 
trabajar con un instrumento, un relé u otra sección del lado secundario, el trabajador debe conectarlo en 
derivación con puentes. 
 
Los seccionadores no deben ser operados con carga,  a menos que estén certificados para esta 
condición o que se realice con un equipo especial para apertura con carga. 
  
ARTÍCULO 19º.  TRABAJOS EN TENSIÓN O CON REDES ENERGIZADAS 
 
Los métodos de trabajo más comunes, según los medios  utilizados para proteger al operario y el nivel de 
tensión son: 
 a. Trabajo a distancia: En este método, el oper ario ejecuta el trabajo con la ayuda de herramientas 
montadas en el extremo de pértigas aislantes. 
 b. Trabajo a contacto: En este método, el operario se aísla del conductor en el que trabaja y de los 
elementos tomados como masa por medio de elem entos de protección personal, dispositivos y 
equipos aislantes. 
 
c. Trabajo a potencial: En el cual el operario qu eda al potencial de la línea de transmisión en la cual 
trabaja, mediante vestuario conductivo. 
 
En todos los casos se deben cumplir los si guientes requisitos, adaptados de  la norma IEEE-516 , la cual 
hace referencia a las normas ASTM, IEC, IEEE e ISO sobre accesorios y dispositivos: 
 
19.1  ORGANIZACIÓN  DEL  TRABAJO 
 
Todo trabajo en tensión está subordinado a la aplicac ión de un procedimiento pr eviamente estudiado, el 
cual debe comprender:  
a. Un título que indique la naturaleza de la instalació n intervenida, la descripción precisa del trabajo y el 
método de trabajo. 
 
a. Medios físicos (materiales y equipos de prote cción personal y colectiva) y recurso humano. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
84 
 b. Descripción ordenada de las diferentes fase s del trabajo, a nivel de operaciones concretas. 
 
c. Croquis, dibujos o esquemas necesarios.  
19.2 
  PROCEDIMIENTOS  DE EJECUCIÓN 
 
a. Todo liniero de línea viva, es decir, capacitado para trabajos en tensión, debe haber recibido una 
formación especial y estar habilitado para tal fin, lo cual deber ser demostrado mediante certificación. 
 
b. Todo liniero de línea viva, debe estar afiliado a la seguridad social y riesgos profesionales. Además, 
debe practicarse exámenes periódicos para calificar su  estructura ósea o para detectar deficiencias 
pulmonares, cardíacas o sicológicas. Enfermedades como la epilepsia, consumo de drogas y 
alcoholismo también deben ser estudiadas por el médico. 
 
c. El jefe del trabajo, una vez recibida la confirma ción de que se tomaron las medidas precisas y antes 
de comenzar el trabajo, debe reunir y exponer a los li nieros el procedimiento de ejecución que se va a 
realizar, cerciorándose que ha sido perfectamente comprendido, que cada trabajador conoce su función y que cada uno comprende cómo se integra en la operación conjunta. 
 
d. El jefe del trabajo dirigirá y vigilará los trabajos, siendo responsable de las medidas de cualquier 
orden que afecten la seguridad. Al terminar los trabaj os, verificará su correcta ejecución y comunicará 
al centro de control el fin de los mismos. 
 
e. Ningún operario podrá participar en un trabajo en tensión si no dispone en la zona de trabajo de sus 
elementos de protección personal, que comprende: 
 
 En todos los casos: Casco ai slante y guantes de protección. 
 
 En casos particulares, los equipos previstos en los procedimientos de ejecución a utilizar serán, 
entre otros: Botas dieléctricas o calzado especial con suela conductora para los trabajos a 
potencial, dos pares de guantes aislantes, gafas de  protección contra rayos ultravioleta, manguitos 
aislantes, herramientas aislantes. 
 
f. Cada operario debe cuidar de la conservación de su dotación personal. Estos materiales y 
herramientas deben conservarse en seco, al abrigo de la intemperie y transportarse en fundas, 
estuches o compartimientos previstos para este uso. No deben sacarse de los mismos hasta el 
momento de su empleo. 
 
g. Antes de trabajar en un conductor bajo tensión, el operario debe unirse eléctricamente al mismo para 
asegurar su equipotencialidad con el conductor. 
 
h. En el caso de presentarse lluvia o niebla, se pueden realizar los trabajos cuando la corriente de fuga 
por los elementos aislantes esté controlada y se mantenga por debajo de 1 μA por cada kV nominal de 
la instalación. En caso de no realizar control de la corriente de fuga y si la tensión es superior a 34,5 
kV, estos trabajos deben ser interrumpidos inmediatamente. 
 
i. En caso de tormentas eléctricas, los trabajos no deben comenzarse y de haberse iniciado se 
interrumpirán. Cuando las condiciones atmosféricas impliquen la interrupción del trabajo, se debe 
retirar al personal y se podrán dejar los disposit ivos aislantes colocados hasta que las condiciones 
vuelvan a ser favorables. 
 
j. Cuando se emplee el método de trabajo a contacto, los operarios deben llevar guantes aislantes 
revestidos con guantes de protección mecánica y guantes de algodón en su interior. 
 
k. Todo operario que trabaje a potencial debe lle var una protección total tipo Jaula de Faraday. 
 l. En trabajos a distancia sobre con tensiones menores o iguales a 230 kV, cuando no se coloquen 
dispositivos de protección que impidan todo contacto  o arco eléctrico con un conductor desnudo, la 
mínima distancia de aproximación al conducto r es 0,8 m cuando las cadenas de aisladores sean 
menores a 0,8 m y la distancia mínima será  igual a la longitud de la cadena cuando esta es mayor a 
0,8 m. Esta distancia puede reducirse a 0,60 m para  la colocación de dispositivos aislantes cerca de 
los puntos de fijación de las cadenas de aislador es y de los aisladores en sus soportes. Se entiende RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
85 
 por distancia mínima de aproximación la distanci a entre un conductor y una parte cualquiera del 
cuerpo del operario estando éste situado en la posición de trabajo más desfavorable. 
 m. Todo equipo de trabajo en tensión debe ser sometido a ensayos periódicos de acuerdo con las 
normas técnicas o recomendaciones del fabricante. A cada elemento de trabajo debe abrírsele y 
llenársele una ficha técnica. 
 
n. Los guantes aislantes deben ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección de aire, antes 
de cada jornada de trabajo y debe hacérseles un ensayo de rigidez dieléctrica en laboratorio, mínimo dos veces al año. 
 
o. Para las mangas, cubridores, protectores, mant as, pértigas, tensores, escaleras y demás equipo, se 
debe hacer mínimo un ensayo de aislamiento al año. 
 p. Los vehículos deben ser sometidos a una inspección general y ensayos de aislamiento a las partes 
no conductoras, mínimo una vez al año . 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
86 
 CAPÍTULO  3 
 
REQUISITOS  DE PRODUCTOS 
 
 
ARTÍCULO  20º.  REQUERIMIENTOS  PARA  LOS   PRODUCTOS 
 
Los productos objeto del RETIE , es decir los de mayor utilización en in stalaciones eléctricas, listados en 
la Tabla 2.1, deben cumplir los siguientes criterios g enerales, además de los requisitos particulares para 
cada producto: 
 
a. Cumplir los requisitos de producto y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto , 
expedido por un organismo de certificación acreditado. Igualmente se deben cumplir los requisitos de 
instalación.  
b. El Certificado de Conformidad de Producto  debe hacer clara y precisa referencia al producto que le 
aplica.El fabricante, importador, distribuidor y comercializador deben verificar que el producto a 
comercializar corresponda al producto certificado. 
 
c. Los productos objeto del RETIE , contemplados en la Tabla 2.1, que no tengan definidos los requisitos 
en el presente Anexo General, deben dar cumplimiento al RETIE mediante un Certificado de 
Conformidad de Producto  conforme a la norma o normas técnicas que les aplique, expedido por un 
organismo acreditado.  
d. Los requisitos de producto contemplados en el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050  (Primera 
Actualización), serán exigibles mediante Certificado de Conformidad de Producto , siempre y cuando 
esté Anexo General así lo estipule. 
 
e. Para los productos objeto del RETIE  contemplados en la Tabla 2.1, que se les exija el cumplimiento 
de una norma técnica y adicionalmente se les exijan unos requisitos específicos, en el proceso de 
certificación se debe probar el cumplimiento de esto s requisitos, así no estén incluidos en la norma 
técnica. 
 
f. Las normas referenciadas para cada producto, indican métodos para probar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el RETIE ; en caso de que estas normas no indiquen tales métodos, el 
laboratorio o el organismo de cert ificación, podrá recurrir a otras normas técnicas de reconocimiento 
internacional o NTC relacionadas con dicho producto y dejara evidencia de la norma utilizada en las pruebas.  
 
g. Toda información relativa al producto que haya sido establecida como requisito por el RETIE,  
incluyendo la relacionada con marcaciones o ro tulados, debe estar escrita en castellano, en un 
lenguaje de fácil interpretación y debe ser verificada dentro del proceso de certificación del producto. 
Los parámetros técnicos allí establecidos deben ser validados mediante pruebas o ensayos 
realizados en laboratorios acreditados o evaluados según la normatividad vigente.  
 
h. La información contenida en catálogos o instruct ivos del equipo, debe ser veraz, verificable 
técnicamente y no inducir a error al usuario, las desviaciones a este requisito se sancionarán con las 
disposiciones legales o reglamentarias sobre protección al consumidor. 
 i. Todo producto objeto del presente reglamento debe  estar marcado con el nombre del fabricante,  
marca comercial o  logo del fabricante. 
 
j. Cuando un producto se fabrique para una o más funciones propias de otros productos contemplados 
en este artículo, este debe demostrar el cumplimiento de los requisitos particulares que le apliquen para cada función. 
 
k. Los productos que sean componentes de equipos eléctricos, tales como: Las barras colectoras, 
terminales de cables, aisladores, interruptores entre otros, no deben estar dañados o contaminados 
por materias extrañas como restos de pintura, yeso , concreto, limpiadores, abrasivos o corrosivos que 
puedan afectar negativamente el buen funcionamiento o  la resistencia mecánica de los equipos. 
 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
87 
 20.1 AISLADORES  ELÉCTRICOS 
 
Para efectos del presente reglamento, los aisladores usados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y barrajes equipotenciale s de tensión superior a 100 V, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
20.1.1 Requisitos Generales de Producto  
 
a. Los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxica, esteatita u otros aislantes 
equivalentes deben resistir las acciones de la inte mperie, a menos que el aislador sea exclusivamente 
para uso en espacios cubiertos, conservando su condición aislante. 
  
b. El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica  que supere los esfuerzos a que estará sometido, 
para lo cual el fabricante indicará el máximo esfuerzo que soporta y debe ser probado a esas condiciones, para determinar la pérdida de su función aislante, en caso de rotura, fisura o flameo. 
 
c. Protección contra corrosión para el medi o donde se vaya a utilizar, conforme a norma IEC 815-1    
 
20.1.2 Requisitos Particulares de Producto  
 
a. Aisladores en resina, tipo poste,  para uso interior y tensiones mayores a 1000 V, deben ser sometidos 
a los siguientes ensayos y sus resultados deben ser conforme con las normas IEC 60660  ó NTC 
2685 : 
 
 Flamabilidad: Deben ser autoextinguibles categoría V0 conforme a  UL 94  o IEC 60695-11-10.  
 Tensión de flameo tipo rayo en seco. 
 Tensión no disruptiva a frecuencia industrial en seco. 
 Tensión de extinción de descargas parciales o examen radiográfico para determinar que el 
aislador no tiene porosidades. 
 Deflexión mecánica. 
 De torque de apriete. 
 De absorción de agua. 
 De corrosión en partes metálicas y sistemas de conexión. 
 Análisis dimensional, de distancia de fuga y de aislamiento. 
 Rotulado. El aislador debe estar marcado de forma permanente por lo menos con la siguiente 
información: Marca fabricante, modelo, dimensi ón del sistema de conexión, tensión nominal del 
sistema. 
 
b. Aisladores en resina, tipo poste, utilizados co mo soporte de barras y aislado res de fases en tableros y 
borneras para tensiones menores a 1000 V, deben ser sometidos a los siguientes ensayos:   
 De hilo incandescente a 950 °C de acuerdo con la norma IEC 60695-2-11. 
 De tensión resistida a frecuencia industrial. 
 De torque de apriete. 
 De corrosión para las partes metálicas y sistemas de conexión. 
 Análisis dimensional. 
  
c. Aisladores suspensión de media y alta tensión en material polimérico deberán cumplir los requisitos 
establecidos en las normas IEC 61109 , ANSI C 29.13   o NTC 3275  en lo referente alos siguientes 
aspectos: 
 
 Galvanizado de los herrajes con un valor mínimo de 79 micras. 
 Flamabilidad: Deben ser autoextinguibles categoría V0 de acuerdo con la norma UL 94  o IEC 
60695-11-10 

 Análisis dimensional donde se incluya la di stancia de aislamiento y distancia de fuga. 
 Rotulado: El aislador debe tener por lo menos la siguiente información: Marca fabricante o del 
importador responsable, año de fabricación, carga de rotura nominal y tensión nominal 
 
d. Aisladores tipo PIN utilizados en redes de media t ensión, fabricados en material polimérico bajo la 
norma NTC 5651  o norma internacional que le aplique, deben realizarle los siguientes ensayos: 
 
 Flamabilidad: Deben ser autoextinguibles categoría V0 de acuerdo con la norma UL 94  o IEC RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
88 
 60695-11-10.  
 De porosidad sin penetración de fucsina. 
 De envejecimiento UV sin grietas ni fi suras después de 1000 horas de exposición. 
 De carga mecánica 
 De impacto con valor no menor a 10 J 
 De tensión de flameo en seco y húmedo 
 De impulso tipo rayo en seco y húmedo 
 Electromecánico 
 Análisis dimensional  
 Rotulado: Marca fabricante, año de fabricación y carga mecánica. 
 
e. Aisladores fabricados en porcelana o vidrio utilizad os en redes de baja, media y alta tensión, deben 
cumplir los requisitos estipulados en la norma técnica aplicada a cada tipo de diseño de aislador, 
asegurando que se realicen los siguientes ensayos conforme a normas tales como IEC 60305, IEC 
60383-1, ANSI C 29.1, NTC 1170, NTC 693, NTC 694, NTC 738, NTC 739, NTC 2620, NTC 1217  o  
equivalentes: 
 
 De Verificación de la rosca. 
 De torsión cuando aplique. 
 De tensión de rotura a frecuencia industrial en seco y húmedo. 
 Tensión disruptiva tipo rayo en seco y húmedo. 
 Mecánico o electromecánicos cuando apliquen. 
 Mecánicos de tensión, compresión o cantiléver cuando aplique. 
 De penetración de fucsina. 
 Análisis dimensional. 
 Rotulado. El aislador debe ser rotulado por lo menos con la siguiente información: Fabricante, 
carga mecánica y año de fabricación. 
 
f. Aisladores denominados espaciadores  deben cumplir con al menos los siguientes requisitos y 
ensayos, probados bajo criterios de normas tales como: ANSI C29.5-C29.6  y 29.11 , IEC 60507 , NTC 
1285 (ANSI C29.1) ,  ASTM G154-98 , IEC/TS 62073 , ASTM D2303 , ASTM D150-98 . 
 
 No  debe formar caminos conductores (traking) y erosión. 
 Dimensionamiento, el aislador o espaciador debe tener cuatro anillos elastoméricos para sujetar  
los conductores de las tres fases y el cable mensaj ero. Las distancias entre los puntos de amarre 
no deben ser menores a 27 cm para tensiones hasta 15 kV y 46 cm para tensiones entre 15 y  
34,5 kV. 
 De flamabilidad con clasificación V0 de acuerdo a UL 94  o IEC 60695-11-10 . 
 De envejecimiento UV realizado con lámpara de Xenón de mínimo 1500 W por 1000 horas sin 
presentarse fisuras o grietas. 
 De absorción de agua. 
 De impacto con valor no menor a 10 J. 
 Eléctricos de tensión a frecuencia industrial y tipo rayo en seco y húmedo. 
 El aislador debe garantizar que sean libres de poros o burbujas internas y que su material sea no 
higroscópico. 
 Rotulado: El aislador debe ser rotulado por lo menos con la siguiente información: Nombre o 
marca del fabricante, lote y/o mes y año de fabric ación, carga mecánica en kN, tensión nominal de 
servicio y BIL. 
 
g. Aisladores denominados pasatapas para transfor madores deben cumplir los requisitos de normas 
técnicas tales como NTC 2501-1 o norma Internacional que le aplique y asegurar que se realicen los 
siguientes ensayos: 
 
 De porosidad  sin penetración de fucsina. 
 De radiación UV con lámpara de xenón de mínimo 1500 W para pasatapas en material polimérico 
por 1000 horas sin presentarse fisuras o grietas. 
 De cámara salina 1032 horas para aisladores en material polimérico sin que se afectan sus 
requisitos eléctricos. 
 Eléctricos de tensión a frecuencia industrial y tipo rayo. 
 Rotulado. El aislador debe rotularse por lo menos con la siguiente información: Marca de 
fabricante, referencia o denominación, resistencia mecánica al voladizo. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
89 
 h. Aisladores no descritos en este artículo, deben cu mplir los requisitos establecidos en alguna norma 
técnica internacional o nacional que le apliqué. 
  
20.2 ALAMBRES
 Y CABLES  PARA  USO  ELÉCTRICO 
 
Los alambres y cables, aislados o desnudos, usado s como conductores eléctricos y de control, en 
sistemas de puesta a tierra o para cables de gua rda y templetes o retenidas de las instalaciones 
eléctricas objeto del presente reglamento, debe n cumplir los siguientes requisitos generales y 
particulares y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto  
 
20.2.1 Requisitos generales de producto 
 
Para efectos del presente reglamento, se toman como requisitos generales de los cables y alambres 
usados como conductores eléctricos y en consecuencia garantía de seguridad, los siguientes: 
  
a. Resistencia eléctrica máxima en corriente continua referida a 20 °C, que equivale a 1,02 veces la 
resistencia nominal en corriente continua. 
 
Rmaxcc=1,02*R Ncc  
     
Donde:  Rmaxcc = Resistencia máxima en corriente continua y   RNcc = Resistencia nominal en corriente 
continua 
 
b. La denominación del conductor debe hacerse con el cumplimento de los parámetros aquí definidos. 
 
c. El área mínima de la sección trasversal del material conductor no debe ser menor al 98% del área 
nominal, presentada en las Tablas 20.1 a 20.9. Se  admiten áreas menores, siempre y cuando la 
resistencia en corriente continua cu mpla con los requisitos establec idos en el presente Anexo. La 
violación de este requisito pone en riesgo la seguridad de las instalaciones y será objeto de sanción 
por parte de los organismos de control y vigilancia. 
 
d. El espesor del aislamiento y su resistencia, debe cumplir los valores establecidos en las tablas del 
presente artículo. 
 
e. El fabricante debe identificar si los materiales del aislamiento gar antizan que son autoextinguibles o 
retardantes a la llama. Tal condición debe ser informada por el fabricante y probado conforme a normas como IEC 60332-1 , IEC 60332-3 ,  UL 1581 , UL 2556 o NTC 3203  que le apliquen.  
 
f. Los conductores para instalación en interiores o en espacios donde se tenga la presencia de 
materiales combustibles, no deben propiciar la llama ni permitir su propagación; dichos requisitos 
deben ser probados bajo normas tales como: IEC 332-1 , UL 83,  NTC 1332 o NTC 1099-1 (para baja 
tensión) o normas equivalentes. 
 
g. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante un minuto a frecuencia industrial o durante un minuto 
en corriente continua a tres veces la magnitud de tensió n, según la Tabla 20.6 o el valor de la norma 
de especificación. 
 
h. Las pruebas de envejecimiento al aislamiento y a la cubierta exterior, deben garantizar el 
cumplimiento de sus parámetros durante la vida útil y se verificarán con normas técnicas para baja 
tensión tales como la NTC 1099  parte 1 y parte 2 y para los de media tensión conforme a ANS/ICEA 
S 108-720, AEIC CS9  o IEC 62067  u otras equivalentes. Los conductores y multiconductores con 
cubiertas adicionales al aislamiento, deben cumplir una norma técnica internacional, de 
reconocimiento internacional o NTC que les aplique. 
 
i. La carga mínima de rotura para los cables de aluminio, ACSR, de aleaciones de aluminio y otras 
aleaciones, usados en redes o líneas aéreas, no debe ser menor a la presentada en las Tabla 20.3, 
20.4 y 20.5. 
 
j. Los cables de aluminio con refuerzo de acero (ACSR) y de aleaciones de aluminio (AAAC) deben 
tener el número de hilos definidos en las Tablas 20.4 y 20.5. Se aceptan otros tipos de cables, tales 
como ACCC, ACCR, ACSR7AW,  ACAR, ACSR7TW, ACCS. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
90 
  
k. Los cables aislados para baja, media y alta tensión, que no tengan incluidos los requisitos en el 
RETIE y sean utilizados en las inst alaciones objeto de este reglamento, deben cumplir una norma 
técnica de reconocimiento internacional que les aplique y demostrar que son aptos para esos usos, 
mediante un Certificado de Conformidad de Producto . 
 l. Los conductores utilizados en bandejas porta cables deben ser certificados bajo la norma IEC 60332-
1-1, la UL 1685 o una norma equivalente. 
 
m. Los cables o alambres aislados deben tener un rotulo en forma indeleble y legible, que se debe 
repetir a intervalos no mayores de 100 cm, el cual  puede ser en alto relieve o impreso con tinta; 
igualmente, se acepta en bajo relieve, siempre y cu ando no se reduzca el espesor de aislamiento que 
comprometa la rigidez dieléctrica establecida en este reglamento. El rótulo debe contener como 
mínimo la siguiente información: 
 
 Calibre del conductor en kcmil, AWG o mm
2. 
 Material del conductor cuando es distinto a cobre de alta pureza. 
 Razón social o marca registrada del fabricante o comercializador. 
 Tensión nominal. 
 Tipo de aislamiento. 
 Temperatura máxima de operación. 
 
n. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique:  
 
 Calibre del conductor en kcmil, AWG o mm2. 
 Material del conductor. 
 Tensión mecánica de rotura. 
 Razón social o marca registrada del fabricante, importador o comercializador. 
 
o. En el caso que el producto se entregue en roll os o carretes, estos deben contar con una etiqueta 
donde se especifique la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca o el nombre del 
fabricante, comercializador o importador. 
 
p. La conformidad se verifica mediante inspección y ensayos en laboratorios que garanticen el 
cumplimiento de los parámetros aquí establecidos. 
 
q. Quienes importen, fabriquen o comercialicen alambr es, cables o cordones flexibles, para uso en las 
instalaciones objeto del presente reglamento y que  no cumplan las prescripciones que le apliquen, 
infringen el RETIE . 
 
20.2.2 Requisitos particulares para alambres de cobre suave 
 
Calibre Área 
Nominal 
(mm2) RNcc20 
ºC 
(Ω/km) Calibre Área 
Nominal 
(mm2) RNcc 20 
ºC (Ω/km) kcmil AWG kcmil AWG
11,6 4/0 107,22 0,161 16, 51 8 8,37 2,06 
167,8 3/0 85,03 0,203 13,09 9 6,63 2,60 
133,1 2/0 67,44 0,256 10, 38 10 5,26 3,28 
105,6 1/0 53,51 0,322 6, 53 12 3,31 5,21 
83,69 1 42,41 0,407 4, 11 14 2,08 8,29 
66,36 2 33,63 0,513 2,58 16 1,31 13,2 
52,62 3 26,70 0,646 1,62 18 0,82 21,0 
41,74 4 21,15 0,817 1,02 20 0,52 33,3 
33,09 5 16,80 1,03 0,64 22 0,32 53,2 
26,24 6 13,30 1,30 0,404 24 0,20 84,1 
20,82 7 10,50 1,64     
Tabla 20.1. Requisitos para alambre de cobre suave 
 
20.2.3 Requisitos particulares para cables de cobre suave 
 
Calibre Área
Nominal 
(mm2) RNcc 
20 ºC 
(Ω/km) Calibre Área 
Nominal 
(mm2) RNcc
20 ºC 
(Ω/km) kcmil AWG kcmil  AWGRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
91 
 1 000  506,71 0,0348  66,36 2 33,63 0,522 
 900  456,04 0,0387  52,62 3 26,66 0,660 
 800  405,37 0,0433  41,74 4 21,15 0,830 
 750  380,03 0,0462  33,09 5 16,77 1,05 
 700  354,70 0,0495  26,24 6 13,30 1,32 
 600  304,03 0,0581  20,82 7 10,55 1,67 
 500  253,35 0,0695  16,51 8 8,37 2,10 
 400  202,68 0,0866  13,09 9 6,63 2,65 
 350  177,35 0,0991  10,38 10 5,26 3,35 
 300  152,01 0,116  6,53 12 3,31 5,35 
 250  126,68 0,139  4,11 14 2,08 8,46 
 211,6 4/0 107,22 0,164  2,58 16 1,31 13,4 
 167,8 3/0 85,03 0,207  1,62 18 0,82 21,4 
 133,1 2/0 67,44 0,261  1,02 20 0,52 33,8 
 105,6 1/0 53,51 0,328   0,64 22 0,32 53,8 
 83,69 1 42,41 0,417   0,404 24 0,20 85,6 
Tabla  20.2 Requisitos para cables de cobre suave. 
Cableado Clases A, B, C y D   
 
20.2.4 Requisitos particulares para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre 
 
Calibre 
en 
Kcmil  
o AWG Área
Nominal 
(mm2) RNcc
20 ºC 
(Ω/km) Cableado Calibre 
en 
kcmil 
o AWG Área
Nominal 
(mm2) RNcc 
20 ºC 
(Ω/km) Cableado
Carga 
mínima 
de 
rotura 
(kN) Clase No. 
de 
Hilos Carga 
mínima 
de 
rotura 
(kN) Clase No. 
de 
Hilos 
2000 1013 0,0284 153 A 91 600 304,0 0,0945 47,5 AA 37 
1750 887,0 0,0324 132 AA 61 556,5 282,0 0,102 44,4 A 37 
1590 805,7 0,0357 120 AA 61 556,5 282,0 0,102 43,3 AA 19 
1510,5 765,4 0,0375 114 AA, A 61  500 253,4 0,113 40,5 A 37 
1431 725,1 0,0396 108 AA, A 61  500 253,4 0,113 38,9 AA 19 
1351 684,6 0,0420 104 AA, A 61  477 241,7 0,119 38,6 A 37 
1272 644,5 0,0446 98,1 AA, A 61  477 241,7 0,119 37,0 AA 19 
1192,5 604,2 0,0476 93,5 AA, A 61  450 228,0 0,126 35,0 AA 19 
1113 564,0 0,0509 87,3 AA, A 61 397,5 201,4 0,143 31,6 AA, A 19 
1033,5 523,7 0,0549 81,3 A 61 350 177,3 0,162 28,4 A 19 
1033,5 523,7 0,0549 78,8 AA 37 336,4 170,5 0,169 27,3 A 19 
1000 506,7 0,0567 78,3 A 61 300 152,0 0,189 24,3 A 19 
1000 506,7 0,0567 76,2 AA 37 266,8 135,2 0,213 22,1 A 19 
954 483,4 0,0594 75,0 A 61 266,8 135,2 0,213 21,4 AA 7 
954 483,4 0,0594 72,6 AA 37 250 126,7 0,227 20,7 A 19 
900 456,0 0,0630 70,8 A 61 250 126,7 0,227 20,1 AA 7 
900 456,0 0,0630 68,4 AA 37 4/ 0 107,2 0,269 17,0 AA, A 7 
795 402,8 0,0713 63,8 A 61 3/ 0 85,03 0,338 13,5 AA, A 7 
795 402,8 0,0713 61,8 AA 37 2/ 0 67,44 0,426 11,1 AA, A 7 
750 380,0 0,0756 60,3 A 61 1/0 53,51 0,537 8,84 AA, A 7 
750 380,0 0,0756 58,6 AA 37 1 42,41 0,678 7,30 AA, A 7 
715,5 362,5 0,0793 58,4 A 61 2 33,63 0,854 5,99 AA, A 7 
715,5 362,5 0,0793 56,7 AA 37  3 26,66 1,08 - - - 
700 354,7 0,0810 57,1 A 61 4 21,15 1,36 3,91 A 7 
700 354,7 0,0810 55,4 AA 37 5 16,77 1,71 - - - 
650 329,4 0,0872 51,7 AA 37 6 13,30 2,16 2,53 A 7 
636 322,3 0,0892 50,4 AA, A 37       
Tabla 20.3.  Requisitos para cables de aluminio o aluminio recubierto en cobre – AAC  
 
Nota 1 : La resistencia nominal en corriente continua y el área nominal, también aplican para los tipos de cableado 
AA, A, B, C y D. 
 
Nota 2 : Para los propósitos de esta tabla los cableados son clasificados como: 
 
 Clase AA: Utilizado para conductores desnudos normalmente usados en líneas aéreas. 
 
 Clase A: Utilizado para conductores a ser recubiertos con materiales impermeables, retardantes al calor y para 
conductores desnudos donde se requiere mayor flexibilidad que la proporcionada por la clase AA. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
92 
  Clase B: Utilizado para conductores que van a ser aisla dos con materiales tales como cauchos, papel, telas 
barnizadas y para conductores como los indicados en la clase A pero que requieren mayor flexibilidad que la 
proporcionada por el cableado clase A. 
 
 Clases C y D: Para conductores donde se requiere mayor flexibilidad que la proporcionada por la clase B. 
 
20.2.5 Requisitos particulares para cables de al uminio o aluminio recubierto en cobre-ACSR 
 
Calibre Cablea
do Área 
Nominal 
del 
Aluminio 
(mm2) RNcc 
20 ºC 
(Ω/km) Carga 
mínima 
de 
rotura1) 
(kN) Calibre Cableado Área 
Nominal 
del 
Aluminio 
(mm2) RNcc  
20 ºC 
(Ω/km) Carga 
mínima 
de 
rotura1) 
(kN) kcmil AW
G kcmil AWG 
2312  76/19 1171,51 0,0248 252 636  18/1 322,27 0,0892 67,6 
2167  72/7 1098,04 0,0264 222 605  30/19 306,56 0,0944 133 
2156  84/19 1092,46 0,0266 268 605  30/7 306,56 0,0944 128 
1780  84/19 901,94 0,0322 227 605  26/7 306,56 0,0942 108 
1590  54/19 805,67 0,0360 242 605  24/7 306,56 0,0942 96,1 
1590  45/7 805,67 0,0358 188 556,5  30/7 281,98 0,103 124 
1510  54/19 765,13 0,0379 230 556,5  26/7 281,98 0,103 100 
1510  45/7 765,13 0,0377 178 556,5  24/7 281,98 0,103 88,1 
1431  54/19 725,10 0,0400 218 556,5  18/1 281,98 0,102 60,9 
1431  45/7 725,10 0,0398 170 477  30/7 241,70 0,120 106 
1351  54/19 684,56 0,0424 206 477  26/7 241,70 0,120 86,7 
1351  45/7 684,56 0,0422 161 477  24/7 241,70 0,120 76,5 
1272  54/19 644,53 0,0450 194 477  18/1 241,70 0,119 52,5 
1272  45/7 644,53 0,0448 152 397,5  30/7 201,42 0,144 90,3 
1272  36/1 644,53 0,0446 117 397,5  26/7 201,42 0,143 72,5 
1 192,5  54/19 604,25 0,0480 186 397,5  24/7 201,42 0,143 64,9 
1 192,5  45/7 604,25 0,0478 142 397,5  18/1 201,42 0,143 44,0 
1113  54/19 563,97 0,0514 174 336,4  30/7 170,46 0,170 77,0 
1113  45/7 563,97 0,0512 133 336,4  26/7 170,46 0,169 62,7 
1033,5  54/7 523,68 0,0551 163 336,4  18/1 170,46 0,168 38,7 
1033,5  45/7 523,68 0,0551 123 300  26/7 152,01 0,190 56,5 
1033,5  36/1 523,68 0,0549 95,2 266,8  26/7 135,19 0,214 50,3 
954  54/7 483,40 0,0597 150 266,8  18/1 135,19 0,212 30,7 
954  45/7 483,40 0,0597 115 211,6 4/0 6/1 107,22 0,267 37,1 
954  36/1 483,40 0,0594 88,1 211,3  12/7 107,07 0,270 92,1 
900  54/7 456,04 0,0633 142 203,2  16/19 102,96 0,280 126 
900  45/7 456,04 0,0633 108 190,8  12/7 96,68 0,299 83,2 
795  30/19 402,83 0,0719 171 176,9  12/7 89,64 0,322 76,9 
795  54/7 402,83 0,0717 125 167,8 3/0 6/1 85,03 0,336 29,4 
795  45/7 402,83 0,0717 98,3 159  12/7 80,57 0,358 71,2 
795  26/7 402,83 0,0717 140 134,6  12/7 68,20 0,423 60,5 
795  24/7 402,83 0,0717 124 133,1 2/0 6/1 67,44 0,424 23,6 
795  36/1 402,83 0,0713 74,7 110,8  12/7 56,14 0,514 50,3 
715,5  30/19 362,55 0,0798 154 105,6 1/0 6/1 53,51 0,534 19,5 
715,5  26/7 362,55 0,0797 126 101,8  12/7 51,58 0,560 46,3 
715,5  24/7 362,55 0,0797 113 83,69 1 6/1 42,41 0,674 15,8 
666,6  26/7 337,77 0,0855 117 80  8/1 40,54 0,709 23,1 
666,6  24/7 337,77 0,0855 105 66,36 2 7/1 33,63 0,850 16,2 
636  30/19 322,27 0,0898 140 66,36 2 6/1 33,63 0,850 12,7 
636  30/7 322,27 0,0898 135 41,74 4 7/1 21,15 1,35 10,5 
636  26/7 322,27 0,0896 112 41,74 4 6/1 21,15 1,35 8,27 
636  24/7 322,27 0,0896 100 33,09 5 6/1 16,77 1,70 6,63 
636  36/1 322,27 0,0892 61,4 26,24 6 6/1 13,30 2,15 5,29 
Tabla  20.4.  Requisitos para cables de aluminio con refuerzo de acero – ACSR  
 
Nota : La carga mínima de rotura presentada en esta tabla aplica sólo para cables ACSR con núcleos de acero con 
recubrimiento tipo GA y MA 
 
 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
93 
  
 
 
 
 
20.2.6 Requisitos particulares para cables de aleación de aluminio (AAAC)  
Calibre Área 
Nominal 
(mm2) Número 
de hilos RNcc 
 20 ºC 
(Ω/km) Carga 
mínima 
de rotura 
(kN) Calibre Área 
Nominal 
(mm2) Número 
de hilos RNcc 20 
ºC 
(Ω/km) Carga 
mínima 
de rotura 
(kN) Kcmil AWG Kcmil AWG 
1750  886,74 61 0,0378 253  450  228,02 19 0,147 67,3 
1500  760,06 61 0,0441 217  400   202,68 19 0,165 59,8 
1439,2  729,30 61 0,0459 208 394,5  199,90 19 0,168 59,0 
1348,8  683,40 61 0,0490 195  350  177,35 19 0,189 52,3 
1259,6  638,20 61 0,0525 182 312,8  158,50 19 0,211 46,7 
1250  633,39 61 0,0529 180  300  152,01 19 0,220 46,8 
1165,1  590,40 61 0,0567 169  250  126,68 19 0,264 39,0 
1077,4  545,90 61 0,0614 156 246,9  125,10 7 0,268 38,1 
1000  506,71 37 0,0661 146 211,6 4/0 107,22 7 0,312 32,7 
927,2  469,80 37 0,0713 136 195,7  99,20 7 0,338 30,2 
 900  456,04 37 0,0735 132 167,8 3/0 85,03 7 0,394 25,9 
 800  405,37 37 0,0826 117 155,4  78,70 7 0,426 24,0 
 750  380,03 37 0,0881 110 133,1 2/0 67,44 7 0,497 20,5 
740,8  375,40 37 0,0892 108 123,3  62,50 7 0,536 19,0 
 700  354,70 37 0,0944 102 105,6 1/0 53,51 7 0,626 17,0 
652,4  330,60 19 0,101 97,5 77,47  39,30 7 0,852 12,5 
 650  329,36 37 0,102 95,0 66,36   2 33,63 7 0,996 10,7 
 600  304,03 37 0,110 91,5 48,69  24,70 7 1,36 7,84 
559,5  283,50 19 0,118 83,6 41,74   4 21,15 7 1,59 6,72 
 550  278,69 37 0,120 83,9 30,58  15,50 7 2,16 4,92 
 500  253,35 19 0,132 74,7 26,24   6 13,30 7 2,52 4,22 
465,4  235,80 19 0,142 69,6       
Tabla  20.5 . Requisitos para cables de aleaciones de aluminio clase A y AA de AAAC   
 
20.2.7 Requisitos particulares para alambres y cables aislados 
 
Calibre Resistencia mínima 
de aislamiento en 
MΩ por km de 
conductor Espesores mínimos 
de aislamiento 
conductores tipo TW y 
THW (mm) Espesores mínimos 
de aislamiento de 
PVC conductor tipo 
THHN (mm) Espesor 
mínimo de la 
cubierta 
exterior de 
nailon 
conductores 
tipo THHN 
(mm) Tensión de ensayo 
dieléctrico  V (rms) 
kcmil o 
AWG TW THW THHN Promedio En 
cualquier 
punto Promedio En 
cualquier 
punto Conductores 
tipo TW Conductores 
tipo THW y 
THHN 
2 000 10 35 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 900 10 35 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 800 10 35 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 750 10 35 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 700 10 40 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 600 10 40 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 500 10 40 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 400 10 40 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 300 10 45 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 250 10 45 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 200 10 45 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 100 15 45 - 3,18 2,84 - - - 4000 4000 
1 000 15 50 60 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
900 15 50 65 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
800 15 55 70 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
750 15 55 70 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
700 15 55 70 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
650 15 60 75 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
94 
 600 15 60 80 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
550 15 65 80 2,79 2,51 1,78 1,60 0,23 3500 3500 
500 15 55 75 2,41 2,18 1,52 1,37 0,20 3000 3000 
450 15 60 80 2,41 2,18 1,52 1,37 0,20 3000 3000 
400 15 65 80 2,41 2,18 1,52 1,37 0,20 3000 3000 
350 20 65 90 2,41 2,18 1,52 1,37 0,20 3000 3000 
300 20 70 95 2,41 2,18 1,52 1,37 0,20 3000 3000 
250 20 80 105 2,41 2,18 1,52 1,37 0,20 3000 3000 
4/0 20 70 95 2,03 1,83 1,27 1,14 0,18 2500 2500 
3/0 20 80 105 2,03 1,83 1,27 1,14 0,18 2500 2500 
2/0 25 85 115 2,03 1,83 1,27 1,14 0,18 2500 2500 
1/0 25 95 130 2,03 1,83 1,27 1,14 0,18 2500 2500 
1 30 105 140 2,03 1,83 1,27 1,14 0,18 2500 2500 
2 25 95 130 1,52 1,37 1,02 0,91 0,15 2000 2000 
3 25 110 145 1,52 1,37 1,02 0,91 0,15 2000 2000 
4 30 115 155 1,52 1,37 1,02 0,91 0,15 2000 2000 
5 30 125 135 1,52 1,37 0,76 0,69 0,13 2000 2000 
6 35 135 155 1,52 1,37 0,76 0,69 0,13 2000 2000 
7 40 145 170 1,52 1,37 0,76 0,69 0,13 2000 2000 
8 35 130 185 1,14 1,02 0,76 0,69 0,13 2000 2000 
9 40 155 225 1,14 1,02 0,76 0,69 0,13 1500 2000 
10 35 125 180 0,76 0,69 0,51 0,46 0,10 1500 2000 
11 35 135 195 0,76 0,69 0,51 0,46 0,10 1500 2000 
12 40 150 175 0,76 0,69 0,38 0,33 0,10 1500 2000 
13 45 165 190 0,76 0,69 0,38 0,33 0,10 1500 2000 
14 45 175 205 0,76 0,69 0,38 0,33 0,10 1500 2000 
Tabla 20.6.  Requisitos para  alambres y cables aislados 
 
20.2.8 Requisitos particulares para conductores especificados en mm2 
 
Cuando se especifique un cable o alambre en mm2, debe cumplir con los requisitos relacionados en las 
tablas que se presentan a continuación:  
• Área 
Nominal 
(mm2) Máxima resistencia del conductor en 
corriente continua a 20 ºC Área 
Nomin
al 
(mm2) Máxima resistencia del conductor 
en corriente continua a 20 ºC 
• Conductores 
circulares de cobre 
suave 
(Ω/km) • Conductores de 
aluminio, circulares 
o en cualquier otra 
forma.  (Ω/km) • Conductores 
circulares de cobre 
suave 
(Ω/km) Conductore
s de 
aluminio, 
circulares o 
en 
cualquier 
otra forma.  
(Ω/km) 
0,5 36 - 35 0,524 0,868 
0,75 24,5 - 50 0,387 0,641 
1 18,1 - 70 0,268 0,443 
1,5 12,1 18,1 1) 95 0,193 0,320 
2,5 7,41 12,1 1) 120 0,153 0,253 
4 4,61 7,41 1) 150 0,154 0,206 
6 3,08 4,61 1) 185 - 0,164 
10 1,83 3,08 1) 240 - 0,125 
16 1,15 1,91 1) 300 - 0,100 
25 0,7271)1,20    
Tabla  20.7. Requisitos para Clase 1 (alambres). (Adoptada de IEC 60228) 
 
Nota:  1) Sólo se admiten conductores circulares. 
 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
95 
 Área del conductor en mm2Asperso r nominal del aislamiento
0,6/1 (/1,2) k V mm
1,5 y 2,5 0,8 
4 y 6 1 
10 y 16 1 
25 y 35 1,2 
50 y 70 1,4 
95 y 120 1,8 
150 2 
185 2,2 
240 2,4 
300 2,6 
500 a 800 2,8 
1000 3,0 
Tabla 20.8. Espesor mínimo del ai sla400miento (Adaptada de IEC 60502-1) 
 
Área 
Nominal 
(mm2) Mínimo número de hilos en el conducto r Máxima resistencia del conductor en 
corriente continua a 20 ºC 
Conductor 
circular no 
compactado Conductor 
circular 
compactado Conducto r en 
cualquier otra 
forma Conductores de 
cobre suave 
(Ω/km) Conductores de 
aluminio ( Ω/km) 
 Cu AlC u AlC u A l    
0,5 7 - - - - - 36,0 - 
0,75 7 - - - - - 24,5 - 
1 7 - - - - - 18,1 - 
1,5 7 - 6 - - - 12,1 - 
2,5 7 - 6 - - - 7,41 - 
4 7 7 6 - - - 4,61 7,41 
6 7 7 6 - - - 3,08 4,61 
10 7 7 6 - - - 1,83 3,08 
16 7 7 6 6 - - 1,15 1,91 
25 7 7 6 6 6 6 0,727 1,20 
35 7 7 6 6 6 6 0,524 0,868 
50 19 19 6 6 6 6 0,387 0,641 
70 19 19 12 12 12 12 0,268 0,443 
95 19 19 15 15 15 15 0,193 0,320 
120 37 37 18 15 18 15 0,153 0,253 
150 37 37 18 15 18 15 0,124 0,206 
185 37 37 30 30 30 30 0,0991 0,164 
240 61 61 34 30 34 30 0,0754 0,125 
300 61 61 34 30 34 30 0,0601 0,100 
400 61 61 53 53 53 53 0,0470 0,0778 
500 61 61 53 53 53 53 0,0366 0,0605 
630 91 91 53 53 53 53 0,0283 0,0469 
800 91 91 53 53 - - 0,0221 0,0367 
1000 91 91 53 53 - - 0,0176 0,0291 
1200 1) 1) - - 0,0151 0,0247 
1400 - - 0,0129 0,0212 
1600 - - 0,0113 0,0186 
1800 - - 0,0101 0,0165 
2000 - - 0,0090 0,0149 
Tabla  20.9. Requisitos para Clase 2 (cables) 
 
Nota:  1) Mínimo número de hilos no especificado. 
 
 Parágrafo 1: Se podrán aceptar alambres y cables de uso eléctrico que cumplan los requisitos 
establecidos en la norma IEC 60228 , verificados mediante Certific ado de Conformidad de Producto. 
 
Parágrafo 2: En las instalaciones eléctricas de baja tensió n, objeto de este reglamento, se aceptan 
cables o alambres aislados con otros materiales o te cnologías, siempre que el aislamiento y la tensión de 
ensayo no sea menor a las contempladas en la Tabl as 20.6 y 20.7 y estén soportadas en una norma 
técnica 
 
Parágrafo 3: Ante la carencia de laboratorios acredit ados para realizar las pruebas a cables con 
aislamiento para uso en sistemas con tensiones nomi nales mayores a 66 kV, se aceptará la declaración RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
96 
 del proveedor (certificación de primera parte), teniendo en cuenta lo establecido en la norma ISO IEC 
17050  para este tipo de certificación, adicionalment e, debe acompañar la declaración del proveedor con 
los reportes de los resultados de las pruebas tipo realizadas en laboratorios idóneos.  
20.2.9 Requisitos de instalación 
 
Los conductores utilizados en las instalaciones eléctr icas deben cumplir los siguientes requisitos de 
instalación: 
 
a. A los cables y cordones flexibles usados en instal aciones eléctricas, se les aplicarán los requisitos 
establecidos en la Tabla 400-4 de la sección 400 de la NTC 2050  (Primera actualización). 
 
b. Tipos o clases de alambres, cables o cordones flexibles no contemplados en las Tablas 20.1 a 20.9 
del presente reglamento o en la Tabla 400-4 de la NTC 2050 , que tengan aplicaciones similares a los 
conductores referidos en dichas tablas, deben instalarse conforme a los requisitos establecidos en la 
norma NTC 5521  o en las normas equivalentes aplicables a tales conductores. 
 c. No se deben instalar en bandejas portacables, co nductores que no sean certificados para este uso. 
 
d. Cuando se instalen conductores, se debe respet ar el radio mínimo de curvatura que recomienda el 
fabricante para evitar daños en la pant alla, el aislamiento o el conductor. 
 
e. En interiores o en espacios donde se tenga la presencia de materiales inflamables, no se deben 
instalar conductores que pe rmitan propiciar la llama o facilitar su propagación. 
 
f. Los conductores no deben operar a una temperat ura mayor a la de diseño del elemento asociado al 
circuito eléctrico (canalizaciones, accesorios, di spositivos o equipos conectados) que soporte la 
menor temperatura, la cual en la mayoría de equi pos o aparatos no supera los 60 ºC, de acuerdo con 
el artículo 110-14 C de la NTC 2050 . 
 
g. En los edificios o lugares con alta concentración de personas, tales como los listados en la sección 
518 de la NTC 2050 , se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy 
bajo contenido de halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos, 
certificados según las normas IEC 60754-1-2 , IEC 601034-2 , IEC 331, IEC 332-1 , IEC 332-3 o 
equivalentes. 
 
h. Se aceptan alambres y cables no incluidos en el presente artículo o la NTC 2050,  siempre que 
igualen o superen las especificaciones allí establecidas. 
 
i. Se aceptan cables y alambres de aluminio rec ubierto en cobre, siempre que el procedimiento de 
recubrimiento cumpla con la norma ASTM B566  o equivalente para ese tipo de productos. Para  
efectos de cálculos, la resistencia y capacidad de corriente se tomará igual a la del conductor de 
aluminio, conforme a la sección 310 de la NTC 2050  o la parte pertinente de la IEC 60364.  
 
j. Se aceptan cables o alambres de aluminio o al uminio recubierto en cobre en instalaciones de uso 
final, cuando  se cumplen los siguientes requisitos: 
 
• Sean  de aleación de aluminio de alta ductibilidad, es decir, la serie AA 8000. No se admiten los 
de la serie 1350.  
• El conductor de aluminio ha sido probado y certificado como serie AA 8000 y cumple la prueba 
de calentamiento cíclico de 2000 horas,  conforme a normas tales como UL 83 , UL 44
, UL 2556  o 
equivalentes. 
 
• Garantizar total compatibilidad con los equipos del  sistema, la instalación debe tener en cuenta 
los efectos de dilatación térmica (creep), corrosi ón y par galvánico, para lo cual los conectores 
utilizados con conductores de alum inio y cobre deber ser bimetálic os (una parte del terminal o 
unión es aluminio y la otra es cobre) cert ificados bajo la norma UL 486E o equivalente . 
 
• Las instalaciones de redes de uso final en conductores de aluminio, las deben realizar, 
supervisar y mantener personas calificadas y con la competencia laboral para la instalación de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
97 
 este tipo de producto certificada por un organismo acreditado. El organismo de inspección 
deberá documentar el cumplimiento de este requisito. 
 
• A toda conexión debe aplicársele gel retardante de la oxidación.  
 
• Sobre el cuerpo del dispositivo o equipo para uso directo con conductores de aluminio, se debe 
fijar un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra, en el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho dispositivo o equipo debe hacerse con uno apto para 
conexión de aluminio. 
 
• No se deben conectar conductores de nomenclatura AWG con conectores especificados en mm
2 
o viceversa. 
  
20.3 BANDEJAS
 PORTACABLES 
 
La bandeja portacables debe considerarse como un el ementos de soporte y no como una canalización, 
puede soportar canalizaciones o determinados conduct ores certificados y rotulados para uso en 
bandejas, deben cumplir los requisitos de instalación establecidos en la sección 318 de la NTC 2050 , o la 
IEC 60364-5-52  y los de producto establecidos en normas tales como IEC 61537 , NEMA VE1 , NEMA 
VE2, NMX-J-511-ANCE NEMA GF-1, ANSI/UL568  o en normas equivalentes. Adicionalmente, deben 
cumplir los siguientes requisitos:  
a. Protección contra la corr osión, de acuerdo con la norma ISO 9227.  
 
b. El fabricante de bandejas portacables, debe especificar los máximos esfuerzos mecánicos permitidos 
que pueden soportar, en ningún caso se aceptan bandejas construidas en lamina de acero de 
espesor inferior al calibre 22 o su equivalente 0,75 mm. 
 
c. Los accesorios de conexión de bandejas portacables, deben ser diseñados para cumplir su función 
de soporte y sujeción  de los cables y no deben  presentar elementos co rtantes que pongan en riesgo 
el aislamiento de los conductores. 
 
d. Las bandejas portacables no metálicas deben ser de materiales retardantes a la llama, no 
propagadores de incendios y de baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. 
 
e. En una misma bandeja portacables no deben instalar se conductores eléctricos con tuberías para 
otros usos. 
 
f. Los cables expuestos a radiación ultravioleta inst alados en bandeja deben ser resistentes a este tipo 
de radiación. 
 
g. Se debe asegurar la equipotencialidad entre las distintas secciones de la bandeja. 
 
h. No se permite el cable sobre bandejas en instalac iones residenciales  y demás excepciones definidas 
en la NTC 2050 . 
 
i. Los conductores a instalar en bandeja deben estar certificados y rotulados para usar en bandeja, 
deben cumplir los requisitos de instalación establecidos en la sección 318 de la NTC 2050,  teniendo 
en cuenta el derrateo por temperatura conforme a NTC 2431; no debe superar el 40% del  volumen 
de llenado de la bandeja para cables de potencia y c ontrol ni el 50% para cables de instrumentación, 
tal como la define la IEEE 525 e IEEE 422. Deb en ser marcadas en par tes visibles dando 
cumplimiento al código de colores.  
 
k  Se podrá aceptar la instalación de cables de calibres menores a 1/O en bandeja porta cables, 
siempre que no sean de sección menor al 12 AWG, la instalación operación y mantenimiento se realizado por profesionales competentes, estén separados de los cables de mayor calibre por una 
pared rígida de material compatible con el de la bandeja y la separación entre travesaños o peldaños 
de la bandeja horizontal no supere 15 cm.  
 
j. Se podrán aceptar instalaciones en  bandejas portacables metálicas para algunas instalaciones 
especiales, siempre que se  certifiquer que la resi stencia al fuego sea de 1000 ºC durante 90 minutos, RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
98 
 según DIN 4102-12 (E90)  o y los cables utilizados sean a prueba de fuego. 
 
 
20.4 BÓVEDAS  PUERTAS  CORTAFUEGO,  COMPUERTAS  DE VENTILACIÓN  Y 
SELLOS  CORTAFUEGO. 
 
20.4.1 Encerramiento  
a. Las paredes, pisos y techos de  la bóveda deben soportar como mínimo tres horas al fuego, sin 
permitir que la cara no expuesta al fuego que contenga la puerta supere los 150 ºC, cuando se tenga 
en el interior de la bóveda una temperatura de 1000 ºC, igualmente, se deben sellar apropiadamente 
las juntas de la o las puertas que impidan el paso de gases entre la pared y el marco de la puerta. 
 
b. Las bóvedas deben contar con los sistemas de ve ntilación, para operación normal de los equipos y 
con los dispositivos que automáticamente cierren en el evento de incendio. 
 
c. Para transformadores secos, de potencia mayo r o igual a 112,5 kVA, con RISE menor de 80 ºC y 
tensión inferior a 35 kV, se acepta una bóveda o cuarto de transformadores resistente al fuego 
durante una hora. 
 
d. Para transformadores secos, de potencia mayo r o igual a 112,5 kVA, con RISE mayor de 80 ºC y 
tensión inferior a 35 kV, no requiere puerta resi stente al fuego, siempre y cuando estén instalados en 
cabina o gabinete metálico (celda) con abertura de ventilación tal como lo determina la NTC 2050.  
 
e. Las bóvedas para alojar transformadores refr igerados con aceite mineral, independiente de su 
potencia o transformadores tipo seco con tensión mayor a 35 kV, instalados en interiores de edificios, 
requieren que las entradas desde el interior del edificio, estén dotadas de puertas cortafuego, 
capaces de evitar que el incendio del transformador se propague a otros sitios de la edificación. 
 
f. La conformidad de la bóveda se verificara en el proceso de inspección de la instalación. 
 
20.4.2 Puertas Cortafuego  
Para efectos del presente reglamento, las puerta s cortafuego deben cumplir con los siguientes requisitos 
adaptados de las normas NFPA 251 , NFPA 252 , NFPA 257 , NFPA 80 , ANSI A156.3 , UL 10 B , ASTM 
A653 M , ASTM E152  y EN 1634 -1 . 
 
a. Resistir el fuego mínimo durante  tres horas cuando la bóveda aloja transformadores refrigerados en 
aceite o transformadores secos de tensión mayor a 35 kV.  
 
b. Ser fabricadas en materiales que mantengan su in tegridad física, mecánica y dimensiones, para 
minimizar y retardar el paso a través de ella de fuego o gases calientes, capaces de provocar la ignición de los materiales combustibles que estén a distancia cercana, del lado de la cara no 
expuesta al fuego. 
 
c. No emitir gases inflamables ni tóxicos tanto a temperatura normal o a la temperatura del incendio 
 
d. La temperatura en la pared no expuesta al fuego no debe ser mayor a 200 ºC en cualquiera de los 
termopares situados a distancias mayores de 100 mm de los marcos o uniones y la temperatura 
media de estos termopares no debe superar los 150 ºC; la temperatura medida en los marcos no 
debe superar los 360 ºC cuando en la cara expuesta al fuego se han alcanzado temperaturas no 
menores a 1000 ºC en un tiempo de tres horas de prueba. 
 
e. Estar dotadas de una cerradura antipánico que permita abrir la puerta desde adentro de forma 
manual con una simple presión aunque externamente este asegurada con llave y que garantice que 
en caso de incendio, la chapa de la puerta no afec te sus características y buen funcionamiento. El 
mecanismo antipánico debe tener unas dimensiones que cubra mínimo un 80% del ancho de la hoja 
móvil. La operación de la cerradura desde adentro debe garantizarse por un tiempo mínimo de 30 
minutos después de iniciado el fuego. 
 
f. No tener elementos cortantes o punzan tes que sean peligrosos para los operadores. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
99 
 g. Se deben probar en un horno apropiado, que permita elevar la temperatura en un corto tiempo, a los 
siguientes valores mínimos de temperatura: a 5 minutos 535 ºC, a 10 minutos 700 ºC,  a 30 minutos 
840 ºC, a 60 minutos 925 ºC, a 120 minutos 1000 ºC y a 180 minutos 1050 ºC. 
 
h. Rotulado: Debe tener adherida en lugar visible (cara no expuesta) una placa metálica permanente 
con la siguiente información: 
 
 Nombre o razón social del fabricante, 
 Dimensiones 
 Peso de la puerta. 
 Fecha de fabricación.  
 
i. Deben tener en lugar visible una placa permanente con el símbolo de riesgo eléctrico de acuerdo con 
las características establecidas  en el presente reglamento. 
 
Parágrafo:  Se podrán aceptar puertas cortafuego para resistir incendio hasta de una hora a 
temperaturas de 700º C, siempre que se garantice la hermeticidad de la bóveda, que impida la entrada de aire, apagando el conato de incendio en un tiempo no mayor a cinco minutos. Para esto se debe 
verificar que las compuertas, empaques intumescentes de la puerta, sellos de ductos o cárcamos de 
entrada o salidas de cables, hagan de la bóveda un encerramiento plenamente hermético a la entrada 
del aire en un tiempo no mayor al necesario para impedir mantener la conflagración. 
 
20.4.3 COMPUERTA DE VENTILACIÓN 
 Las compuertas de ventilación (dámper) y fusibles, deben cumplir una norma técnica internacional, de 
reconocimiento internacional o NTC que les aplique. 
 
20.4.4 SELLOS CORTAFUEGO 
 
Los sellos cortafuego, deben cumplir una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o 
NTC que les aplique. 
 
 
20.5 
 CAJAS  Y CONDULETAS  (ENCERRAMIENTOS)  
 
Para efectos del presente reglamento, las cajas, conduletas y en general los elementos utilizados como 
encerramientos de aparatos eléctricos deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas 
ANSI/STCE 77 , ASTM A 633 , ASTM  F1136 , DIN ISO 10683, IEC 60670-1 , IEC 60670-24,  IEC 60695-2-
11, IEC 60998-2-5, NTC 2958 , UL 50 o UL 746C : 
 
20.5.1 Requisitos de producto 
 
a. Ser resistentes a la corrosión. Para cajas pintadas  con esmalte o recubrimiento anticorrosivo, este 
debe aplicarse por dentro y por fuera de la caja después de realizado el maquinado y verificarse 
mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambi ente salino, durante mínimo 400 horas, sin que 
la progresión de la corrosión en la raya sea mayor a 2 mm. Para cajas galvanizadas se deben realizar 
los ensayos de corrosión de acuerdo con lo establecido en normas internacionales o de 
reconocimiento internacional. 
 b. Las cajas de acero de volumen inferior a 1640 cm
3, deben estar fabricadas en lámina de mínimo 0,9 
mm de espesor o su equivalente calibre 20. Las cajas metálicas de volumen mayor de 1640 cm3, 
deben estar fabricadas en materiales rígidos y resistentes a los esfuerzos mecánicos que se 
requieran. Si son de lámina de acero el espeso r de la lámina no debe ser inferior a 0,9 mm.  
 
c. Las paredes de cajas o conduletas de hierro maleab le, de aluminio, latón, bronce o cinc fundido, no 
deben tener menos de 2,4 mm de espesor. Las cajas o conduletas de otros metales deben tener 
paredes de espesor igual o mayor a 3,2 mm. 
 
d. Tanto las cajas metálicas como las no metálicas, no deben presentar deformaciones durante su 
instalación y su operación, para lo cual se les d ebe realizar ensayo de aplastamiento (compresión) e 
impacto, y en general los requisitos de resistencia mecánica establecidos en la norma IEC 60670-1 o 
norma  equivalente, de modo que se asegure su  adecuado desempeño atendiendo sus expectativas RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
100 
 de montaje superficial, semiempotrado o empotrado;  su aptitud para ser instaladas en concreto 
durante el proceso de vaciado o en cualquier otro  tipo de instalación diferente al concreto; y su 
posible afectación mecánica o fisicoquímica po r exposición a temperatur as adversas durante su 
instalación o durante el vaciado del concreto. 
 
e. En las cajas metálicas, las pestañas usadas para as egurar los dispositivos ta les como interruptores o 
tomacorrientes, deben ser perforadas de tal manera que la rosca tenga una profundidad igual o 
mayor a 1,5 mm y el tipo de rosca debe ser el 6-32 o su equivalente (diámetro 6 y 32 hilos por 
pulgada). Las cajas para alojar dispositivos de mayor tamaño y peso, deben contar con los elementos de fijación respectivos, de tal forma que soporten los esfuerzos mecánicos y eléctricos durante su 
vida útil. En las cajas no metálicas debe garantizarse la permanencia de la rosca donde se aseguran 
los aparatos durante la vida útil de la caja. 
 
f. Las dimensiones internas mínimas de las cajas rectangulares para instalación de interruptores  
manuales o tomacorrientes de uso general en instal aciones domiciliarias o similares deben ser: para 
cajas metálicas 53,9 mm de ancho, 101 mm de largo y 47,6 mm de profundidad y para cajas no 
metálicas 53 mm de ancho, 97 mm de largo y 41 mm de profundidad. En todo caso debe garantizarse espacio suficiente para alojar los elementos, para lo cual el volumen de la caja debe atender los 
lineamientos de la  sección 370  de la NTC 2050 o de una norma equivalente.  
 
g. Las cajas para la instalación de tomacorrientes o tomacorriente-interruptor con protección de falla a 
tierra deben tener como mínimo las siguientes dimensiones internas: 60 x 100 x 47,6 mm.  
 
h. Para cajas de otra geometría (octagonales o cuadradas) las dimensiones deben ser tales que se 
garantice el volumen  interno establecido en la NTC 2050 , en ningún caso debe ser menor a 210 cm
3 
 
i. Las partes no portadoras de corriente de las ca jas y conduletas no metálicas deben probarse con el 
hilo incandescente a 650 °C, las destinadas a so portar partes portadoras de corriente con hilo 
incandescente a 850 °C y las superficies a ser empotradas a 960 ºC. 
 
j. Las cajas para alojar aparatos debe identificar el tipo de resistencia mecánica Ha o Hb. 
  
k. Los suplementos utilizados en las cajas para  instalar los aparatos deben ser autoextinguibles.  
 
20.5.2 Requisitos de instalación 
 
a. Las cajas y conduletas deben instalarse de conformidad con los lineamientos del capítulo 3 de la NTC 
2050  Primera Actualización. 
 
b. Las cajas utilizadas en las salidas para arte factos de alumbrado (portalámparas), deben estar 
diseñadas para ese fin y no se permite la instalación de cajas rectangulares. 
 
c. En paredes o ciel orrasos de concreto, l adrillo o cualquier otro material  no combustible, las cajas 
deben ser instaladas de modo que su borde frontal no se encuentre a más de 15 mm de la superficie 
de acabado final; cuando por razones constructivas no se pueda cumplir este requisito se deben 
instalar suplementos a la caja, aprobados para ese uso; en todo caso se debe garantizar el 
encerramiento, la estabilidad mecánica del aparato o equipo a instalar y las distancias de seguridad.  
 
d. En paredes o cielorrasos constr uidos en madera u otro material combustible, las cajas deben quedar 
a ras o sobresalir de la superficie de acabado.  
 
e. No se deben retirar tapas de entrada de ductos no utilizadas, ni  se deben hacer perforaciones 
adicionales. 
 
f. Las aberturas no utilizadas de las cajas, canaliz aciones, canales auxiliares, gabinetes, carcasas o 
cajas de los equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la 
pared del equipo.  
 
 
20.6   CANALIZACIONES  
 
Las canalizaciones son conductos cerrados, de secci ón circular, rectangular o cuadrada, de diferentes RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
101 
 tipos (canaletas, tubos o conjunto de tubos, prefabric adas con barras o con cables, ductos subterráneos, 
entre otros) destinadas al alojamiento de conductor es eléctricos de las instalaciones. También se 
constituyen en un sistema de cableado.  
Las canalizaciones, así como sus accesorios y en general cualquier elemento usado para alojar los 
conductores de las instalaciones objeto del presente reglamento, deben cumplir los requisitos establecidos en el presente Anexo General adaptados de normas tales como: ANSI C80.1,  ANSI 
B1.201, IEC 601084 , IEC 60423, IEC 60439-1 , IEC 60439-2 , IEC 60529 , IEC 60614-2-7, IEC 61000-2-4 , 
IEC 61439-6, IEEE STD 693, NEMA TC14,  NEMA FG1 , NTC 169, NTC 171 , NTC 332,  NTC 979 , NTC 
1630 , NTC 3363,  NTC105, UL 5A,  UL 85 , UL 94 , UL 857 , UL 870 , UL 1684  o UNE-EN 50086-2-3 , que 
les aplique, además de los contenidos en el capítulo 3 de la NTC 2050  Primera Actualización, así: 
 
 Tuberías eléctricas plegables no metálicas. Sección 341 
 Tubo Conduit metálico intermedio (tipo IMC). Sección 345 
 Tubo Conduit metálico rígido (tipo RMC). Sección 346. 
 Tubo Conduit Rígido no metálico. Sección 347 
 Tubo eléctrico metálico de pared delgada (tipo EMT). Sección 348. 
 Tubo eléctrico metálico flexible de pared delgada. Sección 349 
 Tubo Conduit metálico flexible. Sección 350 
 Tubo Conduit metálico y no metálico flexible, herméticos a los líquidos. Sección 351 
 Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas (canaletas). Sección 352 
 Canalizaciones bajo piso. Sección 354 
 Canalizaciones en pisos metálicos celulares. Sección 356 
 Canalizaciones para piso celulares de concreto. Sección 358 
 Canaletas metálicas y no metálicas (metal  wireways – and nonmetallic wireways). Sección 362 
 Bus de barras o canalizaciones con barras o electroductos. Sección 364 
 Bus de cables o canalización pre-alambrada. Sección 365 
 Canaletas auxilia res. Sección 374 
 
a. Las partes de canalizaciones que estén expuestas o a la vista, deben marcarse en franjas de color 
naranja de al menos 10 cm de anchas para distinguirlas de otros usos. 
 
b. Cuando en una misma canalización se instalen cond uctores eléctricos con cableados o tuberías para 
otros usos, debe existir una separación física entre ellos. 
 
c. Cuando las condiciones específicas de la instalación lo requieran, las canalizaciones y accesorios 
deben cumplir los requisitos establecidos para esa condición. 
  
d. En la escogencia e instalación del tipo de canalizac ión, se deben evaluar  las condiciones particulares 
de la instalación y su ambiente y aplicar los elementos más apropiados teniendo en cuenta los usos 
permitidos y las prohibiciones,  de los elementos disponibles en el mercado. 
 
20.6.1 Tubos o Tuberías 
 
Esta sección aplica a todos los t ubos y sus accesorios, utilizados como  encerramientos  de conductores 
eléctricos o canalizaciones en las instalaciones objeto del RETIE. 
 
Para efectos de este reglamento, el término tuberí a se debe entender como un conjunto de tubos y sus 
accesorios (uniones, curvas, conectores). Tubo Conduit, se entenderá como el tubo metálico o no 
metálico (incluidos los de material polimérico no reforzado o reforzado con otros materiales tales como 
fibra de vidrio), apropiado para alojar conducto res eléctricos aislados, con pared resistente a los 
impactos mecánicos. 
 
20.6.1.1 Requisitos de producto 
 a. El fabricante de tubos informará sobre los us os permitidos y no permitidos de su producto. 
 b. Los accesorios de conexión de tubos y tuberías deben ser diseñados para cumplir su función y no 
deben presentar elementos cortantes o rayantes que pongan en riesgo el aislamiento de los 
conductores. 
 
c. En la certificación se deben verificar aspectos como flamabilidad, resistencia al impacto, RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
102 
 aplastamiento bajo carga, absorción de agua, resistenci a a la distorsión por calentamiento, tolerancia 
en diámetros y espesores, prueba de calidad de extrusión. 
 d. Los espesores mínimos de las paredes de tubo s metálicos y no metálicos, aceptados para las 
instalaciones eléctricas objeto de este reglamento, deben ser los establecidos en la Tabla 20.10  con 
dimensiones en mm. Los espesores mínimos aceptados para tuberías de plástico reforzado serán los establecidos en la norma NEMA TC14  o equivalente. El incumplimiento de este requisito coloca la 
instalación en alto riesgo y se debe informar a las autoridades de vigilancia y control del hecho para 
que se investigue y sancione a los responsables. En el evento que el tubo o sus accesorios no cumplan estos requisitos así estén certificados  se deben rechazar y dar aviso a la autoridad 
competente (Superintendencia de Industria y Comercio ), informando la dirección de la instalación, 
nombre del responsable de la construcción, nombr e del organismo de certificación del producto y 
marca del tubo. 
 
TUBOS NO METÁLICOS  TUBOS METÁLICOS 
Diámetro 
nominal 
pulgadas  
y 
mm Rígido 
SCH80 
(Tipo 
pesado) Rígido 
SCH40 
(Tipo 
intermedio) Rígido
Tipo  
liviano Diámetro 
nominal 
Pulgadas 
y mm (Tipo 
pesado) (Tipo 
intermedio) Liviano o
EMT 
½ - 21 3,73 2,77 1,52  ½ - 21 2,64 1,98 1,07 
¾ - 26 3,91 2,87 1,52  ¾ - 26 2,72 2,10 1,24 
1  - 33 4,55 3,38 1,52  1 - 33 3,2 2,35 1,45 
1 ¼ - 42 4,85 3,56 1,78  1 ¼ - 42 3,38 2,42 1,65 
1 ½ - 48 5,08 6,68 2,03  1 ½ - 48 3,51 2,54 1,65 
2 - 60 5,54 3,91 2,54  2 - 60 3,71 2,67 1,65 
2 ½ - 73  7,01 5,16 2,80  2 ½ -73  4,9 3,81 1,83 
3 - 88  7,62 5,49 3,18  3 - 88 5,21 3,81 1,83 
3 ½ - 101  8,08 5,74 3,68  3 ½ - 101 5,46 3,81 2,11 
4 - 114  8,56 6,02 3,80  4 - 114 5,72 3,81 2,11 
5 - 141  9,52 6,55 6,55  5 - 141 6,22 NA NA 
6 - 168  10,97  7,11 7,11  6 - 168 6,76 NA NA 
Tabla 20.10. Espesores mínimos de tubos no metálicos y metálicos 
 
e. Las tuberías eléctricas plegables no metálicas para uso en las instalaciones objeto del presente 
reglamento, deben cumplir los requisitos de la norma internacional IEC 61386-1 y demostrarlo 
mediante certificado de conformidad. 
 f. Para evitar que filos cortantes puedan rasgar el  aislamiento de los conductores, los extremos de los 
tubos deben ser alisados interiormente y las sali entes del cordón de soldadura deben ser removidas 
mediante un proceso adecuado como el de burilado. 
 
g. El proceso de galvanizado se debe hacer mediante inmersión en caliente, según la norma ANSI C 
80.1 u otra equivalente, asegurando que la superf icie interna del tubo quede lisa y con una capa del 
galvanizado no menor a 20 µm. 
 
h. Los tubos deben ser suministrados con las roscas  de acuerdo con la norma ANSI B1.201, NTC 332 u 
otras equivalentes y deben ser protegidas, igualmente el tubo debe ser suministrado con una unión 
roscada que se acople al tubo. 
 
i. . Los tubos deben ser marcados en bajo relieve o c on plantilla con el nombre del fabricante.En el 
proceso de certificación de tuberías no metálicas se debe verificar aspectos como la flamabilidad, resistencia al impacto, aplastamiento bajo carga, absorción de agua, resistencia a la distorsión por 
calentamiento, tolerancias en diámetros y espesore s, pruebas de calidad de extrusión, de acuerdo 
con una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC; para tuberías de plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio aplicar norma NEMA TC 14  u otra norma 
equivalente. 
 
20.6.1.2  Requisitos de instalación 
  
a. En ambientes corrosivos, con humedad permanente o bajo tierra, no se aceptan elementos  
metálicos para alojamiento de conductores, qu e no estén apropiadamente protegidos contra la RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
103 
 corrosión y que no cumplan con la resistencia al impacto y al aplastamiento requeridas. 
 
b. En edificaciones de más de tres pisos, las t uberías eléctricas plegables no metálicas que por su 
composición química al momento de incendio pueda expedir gases que por su alto contenido de 
halógenos u otras sustancias puedan ser tóxicos, deben ir ocultas dentro de cielorrasos, cielos 
falsos, pisos, muros o techos, siempre y cuando los materiales constructivos usados tengan una resistencia al fuego de mínimo 15 minutos, o menos  si se tiene un sistema contra incendio de 
regaderas automáticas en toda la edificación. I gual tratamiento de recubrimiento debe darse a las 
tuberías flexibles usadas en viviendas multifamiliares. 
 
c. Los espacios entre elementos que soporten tube rías no metálicas, no podrán ser mayores a 1,2 m 
para tubería hasta de 19 mm de diámetro; 1,5 m para tube rías entre 25 y 51 mm; 1,8 m para tuberías 
entre 63 y 76 mm y 2,1 m para tuberías entre 89 y 102 mm. 
 
d.  No se podrán usar tuberías no metálicas, en espacios donde por efectos de la carga eléctrica en los 
conductores, se tengan temperaturas por en cima de las tolerables por la tubería. 
 
e.  No se permite el uso de tubería eléctrica plegable no metálica, como soporte de aparatos, enterrada 
directamente en el suelo, ni para tensiones mayo res de 600 V, a no ser que esté certificada para ese 
uso. 
 
f. No deben instalarse tuberías no metálicas en lugares expuestos a daños físicos o a la luz solar 
directa, si no están certificadas par a ser utilizadas en tales condiciones. 
 
g. La resistencia al impacto o al aplastamiento tr ansversal de tuberías no metálicas usadas en paredes,  
pisos de concreto o enterradas, no podrá ser menor a la especificada en normas internacionales o 
de reconocimiento internacional  para ese producto y aplicaciones. 
 
h. No se deben instalar tuberías no metálicas livianas Tipo A expuestas, ni en cielos falsos; solo se 
admiten si van embebidas en concreto o materiales resistentes al fuego mínimo de 15 minutos. 
  
i. En construcciones con tuberías embebidas en concreto, los instaladores deben tener especial 
cuidado en que no se deformen o se obstruyan en el proceso de vaciado del concreto o 
enterramiento. Previo al vaciado se debe asegurar que los extremos estén completamente taponados. Para tuberías no metálicas se recomienda calentar y comprimir las puntas expuestas 
para asegurar que no sean removidos los tapones hasta cuando se empalmen con otras tuberías o 
se instalen las cajas de conexión o paso. 
 
j. En la juntas de dilatación se debe instalar cana lización flexible conforme los requisitos del Código 
Sismoresistente. 
 
Nota:  Tuberías no metálicas de material termoplástico reforzado con materiales como fibra de vidrio, 
pueden  suplir las restricciones de los literales d y e, siempre que cumplan con la NEMA TC 14  o una 
norma internacional equivalente. 
 
20.6.2 Canalizaciones Superficiales Metálicas y No Metálicas (Canaletas ) 
 
Las canaletas, sean metálicas o no metálicas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
20.6.2.1 Requisitos de producto 
 
a.  La canaleta debe cumplir una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC 
que le aplique y los siguientes requisitos. 
 
b. Debe estar protegida contra corrosión, las pint adas  con ensayo a 400 horas de cámara salina. 
 
c. El fabricante especificará los máximos esfuerzos mecánicos permitidos que puede soportar la 
canaleta; el área efectiva de cada división, en ningún caso se aceptarán canaletas metálicas en 
lámina de acero de espesor inferior al calibre 22 o su equivalente a 0,75 mm.  
 d. Las canaletas plásticas, deben cumplir la prueba de flamabilidad de acuerdo a UL 5 A , UL 94 o 
pruebas equivalentes establecidas en normas IEC  . RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
104 
  
e. En la certificación de la canaleta se deben ve rificar aspectos como flamabilidad, resistencia al 
impacto, aplastamiento bajo carga, resistencia a la distorsión por calentamiento, espesores y calidad 
de extrusión. 
 
20.6.2.2 Requisitos de instalación 
 
Adicional a los requisitos de la NTC 2050 , las canaletas deben cumplirse los siguientes: 
 
a. No se permite el uso de canaletas no metálicas en: Instalaciones ocultas (excepto cuando atraviesan 
muros o paredes), donde estén expuestas a daño físic o, en los espacios vacíos de ascensores, en 
ambientes con temperaturas superiores a las ce rtificadas para la canalización o donde alojen 
conductores cuyos límites de temperatura del aislamiento excedan aquellos para los cuales se 
certifica la canaleta.  
b. Deben instalarse de tal manera que se asegure la co ntinuidad mecánica y la continuidad eléctrica por 
medio de puentes equipotenciales. 
 
c. Deben estar sólidamente montadas y con encerramiento completo. 
 
d. Se debe evitar la abrasión o el corte del aisl amiento de los conductores, mediante el uso de 
pasacables, tubos o accesorios adecuados. 
 
20.6.3 Canalizaciones Eléctricas Prefabricadas o Electroductos  
 
La canalización metálica prefabricada, también llam adas Bus de barras o canalizaciones con barras o 
electroductos., canalización eléctrica con barras inco rporadas, canalización con barras, bus de barras, 
busways o busbar trunking system, contiene conduct ores desnudos o aislados (generalmente barras, 
varillas o tubos de cobre o aluminio), ad emás de sus accesorios y fijaciones. 
 
Este sistema está constituido por las siguientes partes: Unidad de alimentación, tramo de transporte, 
tramo de derivación, adaptador de calibre, unidades de expansión térmica, unidad de transposición de 
conductores, caja de derivación y sus diferentes accesorios tanto de construcción como de montaje. La 
certificación de producto debe verifica r y abarcar todas las partes del sistema. 
 
Se utilizan generalmente para distribución de potenci a en edificios, oficinas, hoteles, centros 
comerciales, instalaciones agrícolas e industriales  y está considerado como un sistema de cableado 
completo. 
 
Según la norma IEEE 141  los electroductos se clasifican en cuatro tipos: 
 
a. Electroducto alimentador. Debe disponer de baja impedancia y mínima caída de tensión a la potencia 
requerida.  
 
b. Electroducto de conexión rápida (plug-in). Pe rmite fácil conexión y redistribución de cargas. 
 c. Electroducto para iluminación. Provee potencia el éctrica y soportes mecánicos para iluminación o 
pequeñas cargas. 
 d. Electroducto  para equipos movibles como montacargas, grúas y herramientas. 
 
20.6.3.1 Requisitos de producto 
 
Los electroductos o canalizaciones con barras, deben cumplir en su totalidad con los siguientes 
requisitos adoptados de IEC 60439–2,  IEC 61439-6,  IEC 60695-2-1  UL 857, IEEE STD 693 o NTC 3283:  
 
a. El sistema debe estar cubierto por una envolvent e rígida fabricada en acero galvanizado en caliente o 
aluminio que protege a los conductores de lo s impactos mecáni cos y podrá ser utilizado como 
conductor de protección o de puesta a tierra, siempre que soporte la corriente de falla esperada, 
acorde con lo dispuesto en la NTC 2050  o la IEC 60364 . La envolvente del sistema debe garantizar la 
continuidad eléctrica a lo largo del recorrido, para prevenir  accidentes por contacto directo. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
105 
 b. Propiedades dieléctricas, incluy e distancias de aislamiento y fuga 
 
c. Pruebas de calentamiento (elevación de la temperatura) 
 
d. Efectividad del circuito de protección. 
 
e. Resistencia estructural. 
 
f. Verificación de las distancias de seguridad y líneas de fuga.  
 
g. Resistencia al aplastamiento. 
 
h. Verificación de resistencia y reactancia. 
 
i. Verificación de la resistencia de materiales aislantes al calor y al fuego. 
 
j. Nivel de cortocircuito (resis tencia a los cortocircuitos) 
 
k. Grado de protección o tipo de encerramiento. 
 
l. Resistencia a la  propagación de la llama. 
 
m. Operación mecánica. 
 
n. Rotulado: El fabricante debe suministrar mínimo la siguiente información: 
 
 Nombre del fabricante 
 Uso del elemento, es decir, como alim entador, para derivación o para iluminación. 
 Tipo de ambiente para el que fue diseñado, en caso de ser especial (corrosivo, intemperie, o áreas 
explosivas). 
 Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 
 
o. Las derivaciones deben cumplir con las siguientes características: 
 
 La continuidad del conductor de protección entre la canalización y la derivación debe establecerse 
antes que la conexión de los conductores activos, garantizando así la seguridad de las personas, 
en particular durante el montaje bajo tensión.  
 Debe contar con un enclavamiento mecánico que impida el acceso a las partes vivas a personal 
no calificado.  
 En las derivaciones con un interruptor de caja moldeada, no se podrá abrir la puerta mientras el 
interruptor este en posición "cerrado".  
 Los interruptores utilizados en la s derivaciones, deben minimizar lo s impactos de manifestación de 
cortocircuito. 
 
p. En sistemas en donde la distorsión armónica tota l (THD) en corriente, sea superior o igual al 15%, se 
deben dimensionar todos los conductores o barras de acuerdo con el factor de corrección exigido en la IEC 60364-5-523 Anexo C y presentado en la Figura 20.1 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
106 
  
Figura 20.1 Factor de Corrección en función de la proporción de armónicos 
 
q. Las partes no portadoras de corriente de las canalizaciones con barras deben probarse con el hilo 
incandescente a 650 °C y las partes portadoras de corriente con hilo incandescente a 960 °C, según 
IEC 60695-2-11.   
 
20.6.3.2 Requisitos de Instalación 
 Para instalación se deben cumplir los requisitos establecidos en la sección 364 de la NTC 2050 y en 
especial los siguientes:   
a. En instalaciones verticales en donde la canalizac ión con barras incorporadas pasa a través de varios 
pisos, en cada uno de ellos se debe instalar un mu ro de mínimo 11 cm de altura alrededor de la 
canalización y distanciado del borde del orificio al menos 30 cm, con el fin de proteger la canalización 
de derrames de líquidos. 
 
b. Cuando se instale el electroducto de forma vertical  en instalaciones residenciales y comerciales debe 
tener un IP no menor a 44. 
 
c. Cuando la etiqueta o placa no especifique los punt os de soporte, deben ser instalados a no más de 
1,5 m. 
 
d. Se deben dejar los espacios apropiados entre esta s canalizaciones, que permitan ejecutar las labores 
de mantenimiento. En la perforación entre pisos (pasa losa) se debe dejar los espacios  de tal forma  que a los lados y parte trasera se separe 20 cm de la barra y 30 cm de frente para facilitar su 
operación, mantenimiento y reposición. 
 
20.6.4 Otras Canalizaciones 
 
Es permitido utilizar tecnologías de enterramiento directo para tr ansmisión subterránea de potencia 
eléctrica usando puentes, túneles, excavaciones u otro tipo de estructura compartida, siempre que el 
fabricante haya certificado los ca bles para dicho tipo de uso, se cumplan los requerimientos de 
instalación establecidos por él y se sigan las direct rices establecidas por el CIGRE, en cuanto a servicios 
y requerimientos generales necesarios para este tipo de aplicación. 
 
 
20.7 
 CARGADORES  DE BATERÍAS  PARA  VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS 
 
Los cargadores para vehículos eléctricos (VE) se  clasifican según el modo de recarga de acuerdo con 
IEC 61851 , así: 
 
• Modo 1: La conexión del VE a la red eléctrica se  realiza directamente por medio de un tomacorriente 
monofásico o trifásico tipo doméstico, con una puest a a tierra incorporada. Tanto el cargador, el 
sistema de control y el cable hacen parte del vehículo.  
• Modo 2: La conexión del VE a la red eléctrica se  realiza por medio de un tomacorriente monofásico o 
trifásico tipo doméstico a través de un monitor de recarga, que puede tener incorporado o no el cable 
de recarga. La carga se limita a 10 A. 
 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
107 
 • Modo 3: La conexión del VE a la red eléctrica se realiza a través de una base con tomacorrientes 
especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. El sistema de monitoreo de la recarga está 
incorporado a la base.  
• Modo 4: Es el caso típico de estaciones de carga. La conexión del VE a la red eléctrica se realiza en 
corriente continua. El cargador se encuentra fijo  y tiene las funciones de monitoreo de recarga y 
protección. 
 
20.7.1 Requisitos de producto 
 
Los equipos destinados a la carga de baterías de v ehículos automotores de tracción eléctrica (VE), 
deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 61851-1 , SAE J1772 , UL 2594 , UL 
2231 , UL 991 , UL 1998 , UL 2251  y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto: 
 a. Ser diseñados según las tensiones normalizadas en Colombia y para ser conectados a la instalación 
eléctrica domiciliaria, instalaciones eléctricas in dustriales, estaciones de carga o sitios de parqueo. 
 
b. El cargador debe contar con los sistemas de pr otección que impidan accidentes a las personas o el 
daño del sistema de carga del vehículo o de la red de alimentación. 
 
c. Marcado y etiquetado: Debe tener una placa co n marcación legible y permanente con la siguiente 
información, parámetros que deben ser verificados m ediante pruebas en el proceso de certificación: 
 
• Número de fases,  
• Tensión nominal de la fuente. 
• Tensión máxima y mínima de la carga. 
• Rata de carga. 
• Marca registrada o nombre del fabricante en Colombia o  del importador. 
• Potencia consumida. 
• Factor de potencia. 
• Distorsión armónica. 
 
20.7.2  Requisitos de instalación  
En la instalación se deben cumplir los preceptos de la  norma IEC 61851-1  o de la sección 625 de la 
norma NTC 2050,  especialmente los siguientes:  
 a. Los cargadores de baterías de vehículos eléc tricos deben ser revisados técnicamente con la  
periodicidad que recomiende el fabricante o por lo menos una vez al año si el fabricante no determina 
la frecuencia de revisión, pa ra validar su funcionalidad. 
 
b. En los modos de carga 3 y 4 deben tomarse las prec auciones para prevenir la alimentación accidental 
del VE al punto fijo de alimentación. 
 
c. Separación Eléctrica. Una fuent e no puesta a tierra que abastece un vehículo eléctrico, debe tener 
una separación simple. 
 
d. Se debe proteger el equipo de influencias externas tales como:  
• Presencia de agua (EA). Cuando el punto de conexión está instalado al aire libre, el equipo será 
seleccionado con un grado de protección de al meno s IPX4  para proteger contra salpicaduras de 
agua (AD4).  
• Presencia de cuerpos extraños sólidos (AE). Cuand o el punto de conexión está instalado al aire 
libre, el equipo deberá ser seleccionado o provisto de un grado de protección de al menos IP4X  con el fin de proteger contra el ingreso de objetos pequeños (AE3). 
 
• Impacto (AG). El equipo instalado en las zonas públicas y sitios de parqueo debe estar protegido 
contra daños mecánicos (impacto de la severidad media AG2). 
 
Estas influecias externas tambien se pueden controlar con la protección NEMA 3R. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
108 
 •  La protección básica del equipo debe incluir las siguientes opciones: 
 
Cada punto de conexión deberá estar protegido individualmente por un interruptor diferencial con 
una corriente residual de funcionamiento que no exceda de 30 mA a excepción de los circuitos que 
utilizan la medida de protección de la separación el éctrica. Los dispositivos seleccionados deben 
desconectar todos los conductores activos, incluido el neutro.  
Dispositivo de protección contra sobrecorrient e. Cada punto de conexión deberá ser suministrada 
por un circuito individual protegido por un disp ositivo de protección contra sobrecorrientes. 
 
• Cada enchufe o conector de  vehículo debe estar situado lo más cerca posible del lugar de 
estacionamiento VE para su carga. 
 
• Un enchufe o conector de vehículo deberán su ministrar carga a un solo vehículo eléctrico. 
 
• La parte más baja de cualquier tomacorriente debe estar colocado a una altura entre 0,5 m y 1,5 m 
del suelo. 
 
 
20.8 
 CERCAS  ELÉCTRICAS    
 Para efectos del presente reglamento, las cercas eléctricas, deben cumplir los siguientes requisitos 
adaptados de las normas IEC 60335-2-76 e IEC 60695-2-11 : 
 
20.8.1 Requisitos de producto  
 
El generador de pulsos o controlador por ser el elemen to fundamental de la cerca eléctrica, debe cumplir 
lo siguiente:  
a. La tensión máxima del circuito de alimentación no debe ser mayor a 250 V. 
 
b. La frecuencia de los pulsos no debe exceder un ciclo por segundo. 
 
c. La duración del pulso no debe exceder 10 milisegundos para la carga nominal. 
 
d. En controladores de energía limitada, la energía po r pulso no debe exceder de 5 J para la resistencia 
estándar de 500 Ω. 
 
e. Se permite el uso de controladores de corriente limitada, siempre y cuando se verifique en el equipo 
que la duración del pulso es menor de 0,1 ms y la corriente máxima es menor de 15,7 A, para la resistencia estándar de 500 Ω. 
 
f. En el controlador de cercas eléctricas con caja  en plástico deben probarse las partes no portadoras 
de corriente con hilo incandescente a 650 °C y las partes portadoras de corriente con hilo 
incandescente 950 °C . 
 
g. Debe estar marcado y etiquetado míni mo con la siguiente información:  
 
• Tensión nominal 
• Aviso de prevención para no conectarse a la  red eléctrica, en los que operan con baterías. 
• Duración de cada pulso. 
• Energía máxima  
• Resistencia tomada como estándar. 
• Tiempo entre pulsos. 
• Razón social o marca registrada del fabricante. 
 
20.8.2 Requisitos de Instalación 
 
a. En condiciones normales de operación no debe generar riesgos a las personas o animales. 
 
b. Evitar que junto a las cercas eléctricas haya almacenamiento o ubicación de materiales combustibles 
que puedan causar incendios.   RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
109 
  
c. Las cercas de púas o cortantes como la co ncertina, no deben ser energizadas por un controlador. 
 d. Todo controlador debe tener un sistema de puesta a tierra. Si la resistividad del terreno es muy alta, 
se admite un cable de tierra paralelo con la cerca. 
 e. Los controladores deben disponer de especifi caciones de soportabilidad de las sobretensiones 
transitorias con origen en los rayos, que provengan desde la cerca o la red eléctrica. 
 f. Las partes metálicas deben protegerse contra la corrosión. 
 
g. La cerca no debe energizarse desde dos controlador es diferentes o desde circuitos diferentes de un 
mismo controlador. 
 h. El alambrado de toda cerca debe montarse sobre aisladores. 
 
i. Debe haber un mínimo de 2 m entre dos cercas diferentes, alimentadas con fuentes independientes.  
j. La cerca eléctrica debe estar a una distanci a de separación mínima dada por la Tabla 20.11 
 
TENSIÓN DE LA RED 
(kV) DISTANCIA DE SEGURIDAD 
(m) 
< 1 3 
> 1 y < 33 4 
≥33 8 
Tabla 20.11.  Distancias mínimas de seguridad de  cercas eléctricas a circuitos de distribución 
 
k. La altura de las cercas eléctricas en inmedi aciones de líneas aéreas de energía no debe sobrepasar 
los 2 m sobre el suelo. 
 
l. Toda cerca paralela a una vía pública debe ser claramente identificada, mediante una placa de 10 cm 
x 20 cm con el anuncio “ CUIDADO – CERCA ELÉCTRICA ” con impresión indeleble, inscrita a ambos lados, 
las letras deben ser mínimo de 2,5 cm  en color negro sobre fondo amarillo. 
 
m. Se permitirá el uso de cercas eléctricas como barreras de seguridad en edificaciones o espacios 
domiciliarios, comerciales o industriales, siempre que no estén al alcance de los niños, hayan sido 
construidas por personas calificadas y cuenten con el Certificado de Conformidad, tanto del pulsador 
como de la instalación . 
  
20.9 
  CINTAS  AISLANTES  ELÉCTRICAS 
 
Para efectos del presente reglamento, las cintas termoplásticas ya sean de PVC (policloruro de vinilo, 
copolimero de policloruro de vinilo y acetato de vinilo) o de polietileno o las bandas usadas como 
aislamiento eléctrico sobre empalmes de alambres y c ables cuya temperatura no sea mayor de 80 °C, en 
instalaciones eléctricas hasta un nivel de tensión de 600 V, deben cumplir los siguientes requisitos 
adaptados de las normas IEC 60454-3 , NTC-1023 , NTC 2208 , NTC 3302 , UL 510 y ASTM – D 1000 :   
 
20.9.1 Requisitos  de producto  
a. Cada rollo de cinta aislante debe estar exento de  un efecto telescópico y de distorsión; sus bordes 
deben ser rectos y continuos. 
 b. Cuando sea desenrollada, la superficie de la cinta que no contiene el adhesivo debe conservarse lisa, 
uniforme y estar exenta de grumos. 
 
c. La rigidez dieléctrica no debe ser menor de 5 kV para cintas iguales o menores a 0,13 mm de espesor 
o 7 kV para cintas mayores 0,13 mm y hasta  0,18 mm de espesor. 
 
d. La cinta debe garantizar la adherencia al acero conforme a la norma. 
 
e. La cinta no debe presentar efecto bandera cuando se realice el ensayo de resistencia al calor, según 
norma UL 510 . RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
110 
  
f. El material de la cinta debe ser autoextinguible (pruebas de flamabilidad) 
 g. Rotulado. Cada rollo de cinta aislante o su empaque deben ir marcados de una manera clara e 
indeleble con la siguiente información: 
 
 Razón social  o marca registrada del  fabricante. 
 Clase de cinta. PVC o PE y la leyenda “Aislante eléctrico”. 
 Largo y ancho nominales. 
 La temperatura mínima de servicio (80 °C). 
 Cada rollo debe llevar impresa la identificación del lote de producción o la fecha de fabricación. 
 
Nota : Las cintas aislantes eléctricas tant o de otros materiales (Ej. caucho) como para tensiones superiores a 600 V, 
deben cumplir una norma técnica internacional o de reconocimiento internacional y deben demostrar su 
cumplimiento mediante Certificado de Conformidad de Producto. 
 
20.9.2 Requisitos de instalación 
 
Las cintas aislantes usadas en instalaciones eléctr icas exteriores deben ser de color negro y para las 
cintas aislantes usadas en instalaciones interiores se recomienda seleccionarlas aplicando el código de 
colores de este Anexo General. 
 
 
20.10  CLAVIJAS  Y TOMACORRIENTES 
 Para efectos del presente reglamento, las clavijas y tomacorrientes deben cumplir los siguientes 
requisitos adaptados de las normas IEC 60695-2-11 , IEC-60884-1 , IEC 60309–1/2 , UL 498, UL 943 o 
NTC 1650.  
 
 
20.10.1 Requisitos de producto 
 a. Los contactos macho (clavija) y hembra (tomac orriente) deben ser diseñados y fabricados de tal 
forma que garanticen una correcta conexión eléctric a y en condiciones de servicio no deben tener 
partes energizadas expuestas. 
 b. Los tomacorrientes deben ser construidos de ta l manera que no acepten una clavija con valores de 
tensión diferente o capacidad de corriente mayor a aquellas para las cuales fueron diseñados, pero a 
la vez deben aceptar clavijas de capacidades de corriente menores. 
 
c. Los tomacorrientes deben ser fabricados con materiales que garanticen la permanencia de las 
características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y 
accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado del envejecimiento natural o 
del uso normal se altere su desempeño y se afecte la seguridad. 
 
d. Los tomacorrientes y clavijas para uso directo de conductor de aluminio, deben cumplir las normas UL 
498 y UL 1567  o equivalentes, en especial las pruebas de calentamiento cíclico. 
 
e. Sobre el cuerpo del tomacorriente para uso dire cto con conductores de aluminio, se debe fijar un 
rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra, en el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho dispositivo debe hacer se con uno apto para conexión de aluminio. 
 
f.  Las clavijas y tomacorrientes deben probarse c on el hilo incandescente a 650 °C a las partes no 
portadoras de corriente y que dan protección contra contacto eléctrico, también aplica a los aros y 
marcos decorativos. Igualmente, debe aplicarse la prueba de hilo incandescente  a 850 °C a las 
partes  portadoras de corriente. 
 
g. Los tomacorrientes deben suministrarse e instal arse con su respectiva placa, tapa o cubierta 
destinada a evitar el contacto di recto con partes energizadas; estos materiales deben ser de alta 
resistencia al impacto. 
 
h. Los tomacorrientes polarizados y con polo a ti erra, deben tener claramente identificados mediante 
letras, colores o símbolos, los terminales de neutro y tierra y si son trifásicos los terminales donde se RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
111 
 conectan las fases también se deben marcar con letras. En los tomacorrientes monofásicos el 
terminal plano más corto debe ser el de la fase.   
 i. Los tomacorrientes deben realizar un número adecuado de ciclos de acuerdo con lo establecido en la 
norma técnica que les aplique, de modo que resistan sin desgaste excesivo u otro efecto perjudicial, 
las tensiones mecánicas dieléctricas, térmicas y de flamabilidad que se presenten en su utilización normal. 
 
j. Los tomacorrientes para uso general se deben es pecificar para capacidades nominales de 10, 15, 20, 
30, 50, 60, 63 y 125 A, a tensiones de 125, 150, 2 20 ó 250 V, con 2, 3 ó 4 polos y conexión de puesta 
a tierra.   
 
k. Las partes destinadas a la conducción de corr iente deben ser fabricadas en cobre o sus aleaciones, 
pero no en  materiales ferrosos. Se exceptúan de este requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijación mecánica de componentes o apriete de cables y las partes no 
sometidas a desgaste.  
 l. La resistencia de aislamiento no debe ser menor de 5 M Ω, tanto para el tomacorriente como para la 
clavija, valor medido entre puntos eléctricos de dife rente polaridad y entre estos y cualquier punto en 
el cuerpo del dispositivo.  
m. La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los tomacorrientes y clavijas debe ser lo 
suficientemente segura para evitar recalentamientos de los contactos. 
 
n. Los tomacorrientes con protección de falla a tierra deben t ener un sistema de monitoreo visual que 
indique la funcionalidad de la protección.  
o. Rotulado. Las clavijas y tomacorrientes deben marcarse con las siguientes características: 
 
 Razón social o marca registrada  del fabricante. 
 Corriente nominal en amperios (A). 
 Tensión nominal. 
 Identificación de las polaridades respectivas si les aplica. 
 Los tomacorrientes deben ident ificar el uso mediante colores y marcaciones respectivas en el 
cuerpo del mismo.  
 
p. Los tomacorrientes con tierra aislada para co nexión a equipo sensible no conectados a pacientes, 
deben identificarse con un triángulo de color naranja. 
 
q. Los tomacorrientes “Grado Hospitalario” deben tener como identificación un punto verde en su 
exterior y deben ser certificados para tal uso.   
 
r. Los tomacorrientes con dispositivos difere nciales que detectan una corriente de fuga a tierra, 
conocidos como GFCI, RCCB o RCBO, deben cumplir los siguientes requisitos, adaptados de las 
normas UL 943 , IEC 61008 –1 , IEC 61008 – 2-1 , IEC 61008–2-2 ,  IEC 61009–1  e IEC 61009 –2 : 
  Ser certificados para tal uso. 
 
 Poseer una señal que indique su funcionamiento y mecanismo que verifique su adecuada 
operación. 
 
 Prevención de disparos en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radio frecuencia. 
 
 Los dispositivos deben indicar claramente en su acabado exterior ésta función y la de sus 
controles. 
 
 Indicar la corriente nominal de dispar o o de fuga  o su equivalente en clase. 
 
Nota : Las clavijas y tomacorrientes para usos especiales,  deben demostrar que son aptos para tales usos, mediante 
un Certificado de Conformidad de Producto, donde se señale la norma técnica internacional, de reconocimiento 
internacional o NTC  que les aplique y los alcances específicos de aplicación. 
 
20.10.2 Requisitos de instalación RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
112 
  
a.   Los tomacorrientes instalados en lugares hú medos deben tener un grado de encerramiento IP (o su 
equivalente NEMA), adecuado para la aplicación y condiciones ambientales que se esperan y deben 
identificar este uso.  
 
b.  Las clavijas y tomacorrientes para uso en intemperie, deben tener un grado de encerramiento IP (o 
su equivalente NEMA), adecuado para la aplicació n y condiciones ambientales que se esperan. Los 
tomacorrientes instalados en lugares sujetos a la lluvia o salpicadura de agua deben tener una 
cubierta protectora o encerramiento a prueba de salpicadura. 
 
c.  En ambientes con chorros de agua (lugares de la vado) se deben usar enchufes y tomacorrientes con 
encerramiento no menor a IP67 o su equivalente NEMA . Los tomacorrientes con protección de falla 
tierra no son aptas para estas aplicaciones, a menos que el fabricante así lo garantice. 
 
d.  Donde se tenga la presencia permanente de niños menores de tres años, los terminales de los 
tomacorrientes deben ser protegidos para evitar que introduzcan objetos y hagan contacto con partes 
energizadas. En salacunas o jardines infantiles o lugares de alta concentración de niños menores de 
tres años los tomacorrientes deben tener protección contra contacto a partes energizadas, tales como 
protección aumentada, a prueba de manipulación o a prueba de niños como se le conoce (Tamper 
Resistant), tapas de protección o estar localizadas a una altura (1,70 m) que no afecte la seguridad de los niños.  
 
e.  En los tomacorrientes que se instalen de forma ho rizontal, el contacto de neutro debe quedar arriba. 
 
f.  En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar clavijas y tomacorrientes aprobados y 
certificados para uso en estos ambientes.  
 
g. Los tomacorrientes deben instalarse de acuerdo co n el nivel de tensión de servicio, tipo de uso y la 
configuración para la cual fue diseñado. 
 
h.  Las clavijas y tomacorrientes utilizados en áreas cl asificadas deben instalarse de tal forma que no se 
deteriore el grado de encerramiento requerido.  
 
i. En lugares sometidos a inundaciones frecuentes , la altura del tomacorriente debe ser tal que supere 
el nivel histórico de inundación. 
 
j. Cuando se instalen tomacorrientes en redes con c onductores de aluminio, la conexión debe hacerse 
mediante conector de compresión dual Cu-Al, conector  bimetálico o bornera de aleación de aluminio 
serie 6000, tal como lo establece la sección 110 -14 de la NTC 2050 . Si la clavija y tomacorriente son 
CO/ALR no se necesitan los conector es indicados anteriormente, tal como lo indican los numerales 
380-14 y 410-56 de la NTC-2050 ya que el cable de aluminio se conecta directamente a estos 
dispositivos 
  
20.11 
 CONDENSADORES  DE BAJA  Y MEDIA  TENSIÓN 
 
Para efectos del presente reglamento, los condensa dores individuales con capacidad mayor o igual a 3 
kVAR y bancos de condensadores con capacidad mayor o igual a 5 kVAR, utilizados en baja o media 
tensión, deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 60831-1 , IEC 60831-2 ,  BS 
1650 , VDE 0560 , CSA 22-2-190 , UL 810 , UL 945VA , JIS C 4901 , NTC 3422 , NTC 2834 , NTC 2807 o 
IEC 60871-1/2 
 
a. Clase de aislamiento 
b. Pruebas de tensión c. Máxima sobrecarga admisible a frecuencia nominal. 
d. Límite de temperatura de operación 
e. Rata de caída de tensión   f. Enclavamiento electromecánico en banc os de condensadores en media tensión. 
g. Nivel admisible de sobrecorriente por efecto de armónicos en la red que es capaz de soportar sin 
deteriorarse. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
113 
 Para realizar trabajos sobre condensadores, una ve z desconectados se esperará el tiempo de descarga 
predefinido, de acuerdo con las características del equipo, luego se cortocircuitan sus terminales y se 
ponen directamente a tierra o por intermedio de la carcasa, antes de iniciar los trabajos. Los 
condensadores no se deben abrir con tensión. 
 
Para instalaciones donde la distorsión armónica total de tensión (THD), sea superior al 5% en el punto de 
conexión, los bancos capacitivos deben ser dotados de reactancias de sintonización o la implementación 
de filtros activos de armónicos.  
  
20.12 
 CONECTORES,  TERMINALES  Y EMPALMES   PARA  CONDUCTORES  ELÉCTRICOS 
 
Para efectos del presente reglamento los conectores , empalmes y terminales usados como elementos de 
unión, conexión o fijación de conductores o para el control del par galvánico en las uniones de 
conductores, terminales o bornes que el contacto pueda generar corrosión, deben cumplir los siguientes 
requisitos, adaptados de la norma UL 486 A, B y C : 
 
20.12.1 Requisitos de Producto 
 
a. Los conectores deben cumplir una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o 
NTC que le aplique y demostrarlo con certificado de producto expedido por organismo de certificación 
de productos acreditado. 
 b. Deben garantizar que no generan corrosión con el conductor o conductores que conecta. 
 
c. El material del conector, empalme o terminal debe garantizar que los cambios de temperatura por el 
paso de corriente, no ocasione puntos calientes , arcos eléctricos o falsas conexiones. 
 
20.12.2 Requisitos de instalación 
 a. No se deben instalar dos o má s conectores o terminales en la misma bornera o al mismo tornillo. 
 
b. Debido a las diferentes características del cobre y del aluminio, deben usarse conectores o uniones a 
presión o terminales soldados y apropiados para el tipo de conductor e instalarse adecuadamente.  
 
c. No deben unirse terminales y conductores de materiales distintos, como cobre y aluminio, a menos 
que el dispositivo esté identificado y aprobado para esas condiciones de uso.  
 
d. Si se utilizan materiales como soldadura, fundent es o compuestos, deben ser adecuados para el uso 
y de un tipo que no cause daño a los conductores, sus aislamientos, la instalación o a los equipos. 
 
e. El uso de materiales retardantes, geles o inhibidores de corrosión debe asegurar que no se 
comprometa la conductividad del empalme, conector o terminal y que la parte del conductor cercana a la unión no produzca corrosión, ni tampoco deterioro a las condiciones dieléctricas del aislamiento.   
 
 
20.13  CONTACTORES 
 Estos elementos deben garantizar la conmutación de co rriente durante toda su vida útil. Su fabricación y 
los materiales deben tener características que les permitan soportar fallas eléctricas, cortocircuitos, sobretensiones, sobrecargas, para lo cual deben cumplir y probar los siguientes requisitos de producto, 
conforme a normas tales como IEC 60947-4-2,  IEC 60947-1 , IEC 60947-5-1 , IEC 60947.4.1 , JISC 4520 , 
UL 508  o CSA C22.2 SPEC 14 : 
 
a. Aumento de la temperatura. 
b. Propiedades dieléctricas. 
c. Capacidad de cierre y apertura. 
d. Límites operativos. e. Grado de protección IP o su equivalente  NEMA. 
f. Tensión nominal, de aislamiento y de impulso. 
g. Corriente nominal de funcionamiento correspondiente a cada categoría de utilización. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
114 
 h. Frecuencia nominal. 
i. Marcación y rotulado. 
  
20.14 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA  SOBRETENSIONES T RANSITORIAS  (DPS) 
 
20.14.1 Requisitos de producto. 
 
Para efectos del presente reglamento,  los dispositivos de protección cont ra sobretensiones transitorias, 
también llamados supresores o limitadores de sobretensiones, deben cumplir los siguientes requisitos 
adaptados de las normas IEC 61643-1 , IEC 61643-12 , IEC 60099-1 , IEC60099-4 , UL 1449 , IEEE 
C62.41-1 , IEEE C62.41-2  e IEEE C62.45 : 
 
a. Los DPS utilizados en media, alta y extra alta tensión con envolvente en material de porcelana, deben 
contar con algún dispositivo de alivio de sobrepre sión automático que ayude a prevenir la explosión 
del equipo. 
 
b. Los DPS utilizados en media tensión con envolv ente en material polimérico, deben contar con algún 
dispositivo externo de desconexión en caso de quedar en cortocircuito.  
 c. Bajo ninguna condición los materiales constitutivos de la envolvente del DPS deben entrar en 
ignición; para lo cual el DPS con envolvente plásti co debe probarse con el hilo incandescente a 650 
°C sobre las partes no portadoras de corriente. 
 
d. En caso de explosión del DPS, el material aislante no debe lanzar fragmentos capaces de hacer daño 
a las personas o equipos adyacentes. En baja tensión, este requisito se puede remplazar por un encerramiento a prueba de impacto. 
 
e. Los DPS de baja tensión deben cumplir una norma  técnica, tales como las antes señaladas. 
 
f. Marcación. Los parámetros básicos que debe cumplir un DPS de baja tensión y que deben estar a 
disposición del usuario, en el equipo o en catálogo, son: 
 
 Corriente nominal de descarga, que en ningún caso será menor a 5 kA por módulo, para DPS 
instalados en el inicio de la red interna. 
 
 Tensión nominal, según la red eléctrica en que se instalará. 
 
 Máxima tensión de operación continua, que debe ser mayor o igual a 1,1 veces la tensión máxima 
del sistema en régimen permanente. 
 
 El nivel de protección en tensión, que debe se r menor que el nivel básico de aislamiento. 
 
Parágrafo 1:  Para DPS de tensión nominal superior a 66 kV , el Certificado de Conformidad de Producto 
expedido por un organismo de certificación de producto, se podrá sustituir por la  declaración escrita del 
fabricante, donde señale que cumple los requisitos exigidos en el RETIE , acompañada de las pruebas 
tipo realizadas en un laboratorio  reconocido. 
  
Parágrafo 2:  Las puntas o terminales de captación del rayo, las bayonetas y cuernos de arco, que 
puedan estar clasificadas comercialmente como disp ositivos de protección de sobretensiones, no 
requieren demostrar la conformidad c on certificado de producto. El constructor y el inspector de la 
instalación verificará que se cumplan los requisito s dimensiónales y de materiales contemplados en el 
artículo 16º  del presente Anexo General.   
 
20.14.2 Requisitos de instalación. 
 
Para efectos del presente reglamento, los DPS deben cumplir los siguientes requisitos, adaptados de las 
normas IEC 61643-12, IEC 60664, IEC 60664-1, IEC 60 071, IEC 60099, IEC 60364-4-443, IEC 60364-5-
534, IEC 61000-5-6, IEC 61312, IEEE 141, IEEE 142 
y NTC 4552: 
 a. Toda subestación (transformador) y toda transici ón de línea aérea a cable aislado de media, alta o 
extra alta tensión, deben disponer de DPS. En los demás equipos de media, alta o extra alta tensión o  en 
eva
som
inst
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 b. La 
a ti
e
 
c.  Lo s
(fas
 
d. 
g
o
e
e
5
e
c
 
 
e. En 
pos
tran
 
f. Pa r
los 
tal m
 
g. Pa r
fase
 
h. Cu a
percalivar
i
ene
 i. No 
co
n
 
j. La 
don
 k. En 
inf
e
a tie
  
20.15 Anexo 
redes d e
aluación 
metido di
talación, 
El uso d e
La coord
La densi d
Las con d
Las persLos equi
p
coordina
erra (TN -
s DPS p
se/ tierra 
La Figu r
general d
modo c o
objetivo 
DPS se a
equipo, p
en lo po s
50 cm y
entre el 
corto po s
subest a
sibilidad 
nsformad
ra la inst a
del equi p
manera q
ra efecto
e(s) y tie r
ando se r
mite ins t
ficadas. 
ias etap a
ergía y n o
se debe
nmutació n
capacid a
nde va a q
baja te n
erior a 14
erra no d
DUCH ARES
Genera l
e baja t e
técnica 
cho equ
para lo c
e la insta
inación d
dad de r a
diciones t
onas qu e
pos a pr o
ción de p
-C-S, TN -
pueden e
o neutro /
ra 20.2 
de cone x
omún. S e
que la t
a casi ig u
para lo c
sible no 
y el con d
DPS y 
sible. 
aciones d
de inst a
or. 
alación d
po a pro t
que la in d
s de se g
rra. 
requiera n
talar DP
Se per m
as de D
o sólo po
n instala r
n de la t e
ad de co
quedar i n
nsión, lo s
 AWG e n
eben se r
AS ELÉCSOLUCI Ó
l Regla m
ensión o
objetiva 
ipo o in s
cual deb e
lación.  
de aisla m
ayos a ti e
topográfi c
e podría n
oteger. 
protecci ó
-S, IT). 
estar co n
/tierra). 
indica e
xión de u
e debe t
tensión r
ual a la 
cual la d
debe se
ductor d e
el equi
de distri b
alar sólo 
e un DP S
teger de b
ductanci a
guridad l
n DPS, s
S en in t
mite que 
PS, deb e
r corrien t
r en red e
ensión. 
rtocircuit o
nstalado.
s conduc t
n cobre. E
r de cali b
CTRICA SÓN  No.   
mento Té
o de uso 
del niv e
stalación .
e tener e n
miento.  
erra.  
cas de l a
n somete r
ón contra 
nectados 
el esque m
un DPS 
tener co m
residual d
aplicada 
istancia 
r mayor 
e conex i
po lo m
bución a
los D P
S se de b
be ser lo 
a sea mí n
a instal a
se debe d
teriores 
un bloq u
e aplica r
te.  
es eléctri c
o del D P
 
tores de 
En medi a
bre inferi o
S Y CAL               
cnico d e
final, l a
el de rie s
. Tal ev a
n cuenta 
a zona.  
rse a un a
sobrete n
en mod
ma 
en 
mo 
del 
al 
“b” 
de 
ión 
más 
 
al interio
PS en l a
be tener e
más cor t
nima. 
ación, lo s
dar prefe r
o exteri o
ue o jue g
rse una 
cas de p
PS debe 
conexió
a, alta y e
or a 6 A W
LENTAD O               
 
e Instala c
 
a necesi d
sgo por 
aluación 
entre otr o
a sobret e
nsiones, 
o difere n
F
 
r de ed
a transic i
en cuent a
ta posibl e
s DPS d e
rencia a 
ores, pe r
go de D P
metodol o
otencia D
estar co
n del D P
extra alt a
WG. 
ORES  D
  DE        
ciones E
dad de D
sobrete n
debe ha
os los si g
ensión.  
debe es t
ncial (fa s
Figura 2 0
ificios, e
ión a la 
a que la 
e (las no
eben qu e
la instal a
ro debe n
PS protej
ogía de 
DPS con s
ordinad a
PS a la r
a tensión 
E PASO
               
Eléctrica s
DPS de p
nsiones t
cerla el 
guientes f
tar acor d
se/fase o
0.2 Monta j
el diseñ a
acome t
distanci a
rmas re c
edar en 
ación en 
n ser in a
a varios 
zonifica c
struidos 
a con la c
red y a t
los cond
 
    DE 20 1
s - RETI E
penderá d
transitori
respons a
factores:
de con el 
o fase/n e
je típico d
ador eva
tida sub t
a entre l o
comiend a
modo c o
el orige n
accesibl e
circuito s
ción y d e
únicame n
capacida
ierra no 
uctores d
13 
E  
del resu l
as a qu
able del 
régimen
eutro) o m
de DPS 
luará y 
terránea 
s borne s
an máxi m
omún, e s
n de la r e
es para 
s. Cuand o
eben co o
nte con t
d de fall a
deben s
de cone x
ltado de 
e pued a
diseño d
 de con e
modo c o
justifica r
y no e
s del mis m
mo 50 cm
s decir, e
ed intern a
persona s
o se ins t
ordinars e
tecnolog í
a en el n
er de c a
xión a la r
115 una 
a ser 
de la 
exión 
omún 
rá la 
en el 
mo y 
), de 
entre 
a. Se 
s no 
talen 
e por 
ía de 
nodo 
alibre 
red y RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
116 
  
Para efectos del presente reglamento y debido al incremento en el uso de calentadores de paso y 
duchas eléctricas y el alto riesgo de contacto a qu e se exponen las personas con este producto, se exige 
el cumplimiento de la norma IEC 60335-2-35  y los siguientes requisitos: 
 
20.15.1  Requisitos de producto  
 a. La corriente de fuga no debe sobrepasar 0,25 mA en el agua a la temperatura de operación. Esta 
corriente se debe medir con agua de una conductividad no inferior a 1000 µS/cm a 15 °C.  
b. Los elementos metálicos de sujeción que estén en contacto con agua deben ser de material no 
ferroso y garantizar protección a la corrosión. 
 
c. Los elementos calefactores y bornes de contacto , deben estar soportados sobre material dieléctrico 
al cual debe hacérsele la prueba de hilo incandescente a 850 ºC. Las demás partes no metálicas 
deben probarse con el hilo incandescente a  600 ºC. 
 
d. Se debe identificar el conductor neut ro, el de tierra y la fase o fases. 
 
e. En duchas no se aceptan encerramientos metálicos. Las partes no metálicas que soporten 
elementos eléctricos, deben probarse bajo la prueba del hilo incandescente a 850 ºC. 
 
f. La parte manipulable del  selector de tem peratura debe estar aislada eléctricamente. 
 
g. Rotulado e instructivos de instalación y operaci ón. La ducha y el calentador de paso debe tener en 
forma permanente y legible la siguiente información: 
 
• Tensión de operación. 
• Corriente nominal. 
• Potencia Nominal. 
• Nombre del Fabricante o marca comercial. 
• Advertencia sobre la necesidad de conexión a tierra. 
 
h. El fabricante debe entregar al usua rio una guía para la correcta instalación y uso de la ducha o el 
calentador de paso.  
 20.15.2  Requisitos de instalación  
 
a. La instalación de la ducha atenderá los requisitos e instrucciones suministrada por el fabricante.  
 
b. Las duchas eléctricas, deben alimentarse mediante un circuito exclusivo, de capacidad no menor a  
30 A para tensiones menores a 150 V y no menor a 20 A para tensiones mayores a 150 V y menores 
a 240 V con su protección termomagnética. El circuito  debe tener protección diferencial contra falla a 
tierra en el caso de duchas sin blindaje. El circ uito no debe tener interrupciones y debe garantizar la 
conexión permanente de la ducha. La protección debe estar localizada fuera del alcance de una 
persona expuesta en área mojada.   
c. La conexión eléctrica debe ser a prueba de agua. 
 
d. El circuito que alimenta la ducha debe tener conductor de puesta a tierra, el cual debe estar 
conectado a la terminal de puesta tierra de la ducha. 
 
e. La ducha para cuarto de baño no debe ser instalada en alturas menores a 2 m. 
  
 
20.16 EQUIPOS
 DE CORTE  Y SECCIONAMIENTO  DE BAJA  Y MEDIA  TENSIÓN  
 
20.16.1  CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN  
 
Para efectos del presente reglamento, los cortacircuit os para redes de distribución, deben cumplir los 
requisitos establecidos en normas tales como NTC 2132 , NTC 2133 , NTC 2076 , ANSI C37.41 o 
equivalentes. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
117 
  
20.16.2  INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN  
 
Para efectos del presente reglamento, los interruptores automáticos de baja tensión deben cumplir los 
siguientes requisitos, adoptados de las normas NTC 2116 , NTC-IEC 947-2 , IEC 60898  y UL 489: 
 
20.16.2.1 Requisitos de producto 
 
a. El interruptor general de una instalación debe tener tanto protección térmica con un elemento 
bimetálico o dispositivo electrónico equivalente para  la verificación del nivel de corriente, como 
protección magnética mediante la apertura de un co ntacto al superar un límite de corriente. 
 
b. El fabricante debe proveer las cu rvas de disparo del interruptor, para su adecuada selección y  
coordinación de protecciones con otros equipos automáticos de respaldo, ubicados aguas arriba en la instalación. 
 
c. Los dispositivos de interrupción de corriente por fuga a tierra para protección de las personas contra 
contacto directo, deben tener una corriente nomina l diferencial menor a 30 mA y su tiempo de 
operación debe estar en concordancia con la Figura 9.1 del presente reglamento. 
 
d. Los contactos móviles de todos los polos de lo s interruptores multipolares deben estar acoplados 
mecánicamente, de tal modo que abran y cierren conjuntamente,  bien sea manual o 
automáticamente, incluso si la sobrecarga se presenta solamente en un polo protegido. 
 
e. Los interruptores deben tener un mecanismo de disparo libre. 
 
f. Los interruptores deben estar construidos de tal manera que las partes móviles sólo puedan 
descansar en la posición cerrada o en la posición ab ierta, incluso cuando el elemento de maniobra se 
libere en una posición intermedia. 
 
g. Los interruptores deben estar provistos de elementos que indiquen la posición cerrada y la posición 
abierta; los cuales deben ser fácilmente visibles desde el frente del interruptor, cuando este último 
tenga su placa o tapa de recubrimiento. Para los in terruptores cuyo elemento de maniobra se libere 
en una posición intermedia, tal posición debe marcarse  claramente para indicar que el interruptor se 
ha disparado. 
 
h. Las partes exteriores de los interruptores auto máticos, hechas en material aislante, no deben ser 
susceptibles de inflamarse y propagar el fuego, cuando  las partes conductoras en condiciones de falla 
o sobrecarga alcancen temperaturas elevadas. 
 
i. Los interruptores automáticos deben realizar un número adecuado de ciclos a corriente y tensión 
nominales, de modo que resistan sin desgaste excesivo u otro efecto perjudicial, los esfuerzos  mecánicos, dieléctricos y térmicos que se presenten en su utilización normal. 
 
j. Los interruptores automáticos deben ser construi dos con materiales que garanticen la permanencia 
de las característica s mecánicas, dieléctricas, térmicas  y de flamabilidad del producto, sus 
componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado del 
envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempeño y se afecte la seguridad. 
 
k. Los interruptores automáticos deben ser probados con el hilo incandescente a 650 °C a partes no 
portadoras de corriente y que dan protección contra contacto eléctrico, también aplica a los aros y marcos decorativos y del hilo incandescente a 950 °C a partes portadoras de corriente. 
 
l. Marcado y etiquetado: El interruptor automático  debe ser marcado sobre el mismo dispositivo de 
manera permanente y legible con los siguientes datos:  
 
• Razón social o marca registrada del fabricante 
• Corriente nominal. 
• Indicación de las posiciones de abierto y cerrado.  
• Tensión de operación nominal. 
• Capacidad de interrupción de cortocircuito, para cada valor de tensión nominal 
• Terminales de línea y carga. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
118 
  
m. Información  adicional  que  debe estar disponible para el usuario en el catálogo: 
 
• Su uso como seccionador, si es aplicable. 
• Designación del tipo o número serial. 
• Frecuencia nominal, si el interruptor se ha diseñado para una sola frecuencia. 
• Especificar instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 
• Temperatura de referencia para dispositivos no compensados, si es diferente a 30 °C. 
• Número de polos. 
• Tensión nominal del aislamiento. 
• Indicar la corriente de cortocir cuito. Es expresada como la máxima corriente pico esperada. 
 
20.16.2.2 Requisitos de instalación 
 
a. Un interruptor automático debe fijarse en una posici ón tal que al conectarse el circuito alimentador 
llegue al terminal de línea y la salida se conecte a lo s terminales de carga. En caso de transferencias, 
el interruptor de planta podrá alimentarse por los te rminales de carga y conectarse al barraje por los 
terminales de línea, siempre que el fabricante del interru ptor así lo permita y se señalice tal condición.  
 
b. Un interruptor automático debe tener unas especifi caciones de corriente y tensión, no menores a los 
valores nominales de los circuitos que controla. 
 
c. Los dispositivos de interrupción de corriente por fuga a tierra, pueden ir incorporados en los 
interruptores automáticos o ubi cados al lado del mismo formando un conjunto dentro del panel o 
tablero que los contiene. 
 
d. Debe instalarse protección contra falla a tier ra de equipos, en sistemas en estrella sólidamente 
puestos a tierra, con una tensión a tierra superior  a 150 V, pero que no supere 600 V entre fases, por 
cada dispositivo de desconexión de la acometid a de 1000 A nominales o más. El sensor puede 
abarcar todos los conductores del circuito o sólo el puente equipotencial principal. 
 
e.  Cada circuito ramal de un panel de distribuci ón debe estar provisto de protección contra 
sobrecorriente. 
 
f. No se debe conectar permanentemente en el conductor puesto a tierra de cualquier circuito, un 
dispositivo contra sobrecorriente, a menos que la apertura del dispositivo abra simultáneamente todos 
los conductores de ese circuito. 
 
g. La protección automática para bo mbas contra incendio debe ser contra cortocircuitos, pero no contra 
sobrecarga. 
 
h. Los dispositivos de protección contra sobr ecorriente deben estar fácilmente accesibles. 
 
i. Los interruptores diferenciales contra riesgo de incendio, deben tener una corriente nominal 
diferencial menor o igual a 300 mA, aunque pueden ser de actuación instantánea o retardada. 
 
j. En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar interruptores aprobados y certificados para 
uso en estos ambientes. 
 
k. No se debe aceptar la instalación de interruptores automáticos reutilizados. 
 
20.16.3   INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN  
 
Esta sección del reglamento aplica únicamente a interruptores operados m anualmente, o con otras 
partes del cuerpo hum ano, destinados a in stalaciones eléctricas, industrial es, comerciales, domiciliarias y 
similares de baja tensión, tanto interiores como exteriores.  No aplica a interruptores de muy baja tensión  
como los destinados a usos en electrónica, tampoco aplica los interruptores empleados en sistemas 
donde en su operación no interviene la mano humana, tales como los interruptores de fin de carrera, 
controles de  nivel, volumen, tem peratura, presión, entre otros. 
  
Para efectos del presente reglamento, los interr uptores deben cumplir los siguientes requisitos, 
adaptados de las normas NTC 1337 , IEC.60669-1,  IEC 60947-5  y UL 20 : RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
119 
  
20.16.3.1 Requisitos de producto  
 
a. Las posiciones de encendido y apagado deben estar claramente indicadas en el cuerpo del 
interruptor.  Este requisito no es exigible a interruptores para uso exclusivamente domiciliario 
(instalaciones residenciales). 
 
b. Los interruptores deben estar diseñados en forma tal que al ser instalados y cableados en su uso 
normal, las partes energizadas no sean accesibles a las personas. 
 
c. Las cubiertas o tapas metálicas se deben pr oteger mediante aislamiento adicional hecho por 
revestimientos o barreras aislantes. 
 
d. Para uso a la intemperie, los interruptores d eben estar protegidos mediante encerramiento a prueba 
de lluvia. 
 
e. Los interruptores se deben diseñar y constr uir de manera que, en su utilización normal, su 
funcionamiento sea confiable y libre de peligro para el usuario y  para su entorno.  
 
f. Los interruptores deben ser construidos con ma teriales que garanticen la permanencia de las 
características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus componentes y 
accesorios, de modo que no exista la posibilidad que como resultado del envejecimiento natural o del 
uso normal se presenten alteraciones en su desempeño.  
 
g. Las distancias entre partes bajo tensión que están separadas cuando los contactos están abiertos, 
entre partes bajo tensión de polaridad diferente; entre pa rtes bajo tensión y partes de material aislante 
accesibles, partes metálicas puestas a tierra, marcos metálicos que soportan la base de los 
interruptores del tipo de incrustar, tornillos o dispos itivos para ajustes de bases, cubiertas o placas de 
recubrimiento, partes metálicas del mecanismo (si se requiere que estén aisladas de las partes bajo tensión), no deben ser menores a 3 mm o ajustarse a los requisitos de la norma técnica internacional 
o de reconocimiento internacional que le aplique.  El cumplimiento de este requisito debe además 
garantizarse en el tiempo como resultado del uso normal del producto. 
 
h. Las partes aislantes de los interruptores, deben tener una resistencia de aislamiento mínima de 5 M Ώ 
entre los polos y la carcasa con el interruptor en posición de encendido. No deben ser susceptibles de 
inflamarse y propagar el fuego, cuando las partes c onductoras en condiciones de falla o sobrecarga 
alcancen temperaturas elevadas. 
 
i. Los interruptores deben realizar un número adec uado de ciclos, a corriente y tensión nominales, de 
modo que resistan sin desgaste excesivo u otro efecto perjudicial los esfuerzos mecánicos, 
dieléctricos y térmicos que se presenten en su utilización. 
 
j. Los interruptores para control de aparatos deben es pecificar la corriente y tensión nominales del 
equipo. 
 
k. Los Interruptores manuales de baja tensión deben pr obarse  con el hilo incandescente a 650 °C a las 
partes no portadoras de corriente y que dan protección contra contacto eléctrico, también aplica a los 
aros y marcos decorativos y la de hilo incandesc ente a 850 °C a partes  portadoras de corriente. 
 
l. Los interruptores  para uso directo de conductor de aluminio, deben cumplir las normas UL-20 y UL 
1567 o equivalentes, en en lo relacionado co n las pruebas de calentamiento cíclico.  
 
 
m. Marcado y etiquetado: Cada interruptor debe lle var en forma indeleble los siguientes datos: 
 
• Razón social o marca registrada del fabricante. 
• Tensión nominal de operación. 
• Corriente nominal a interrumpir. 
 
Parágrafo 1:  Los reguladores de corriente o tensión conocidos como Dimers y utilizados como 
interruptores manuales para usos domiciliarios o similares, deben cumplir los requisitos para 
interruptores y demostrarlo mediante Ce rtificado de Conformidad de Producto. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
120 
 Parágrafo 2: Los interruptores manuales de baja tensión denominados cuchillas, deben cumplir los 
requisitos de seguridad de una norma internacional, de reconocimiento internacional o NTC que les 
aplique y deben demostrarlo mediante Certificado de C onformidad de Producto. El uso de este tipo de 
interruptores (cuchillas) estará ceñido a las restricciones dadas en la norma que les aplique. 
  
Parágrafo 3: Sobre el cuerpo del interruptor para uso dire cto con conductores de aluminio, se debe fijar 
un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra, en el cual se informe al usuario que 
el reemplazo de dicho dispositivo debe hacer se con uno apto para conexión de aluminio. 
 
20.16.3.2 Requisitos de Instalación 
 
a. Los interruptores deben instalarse en serie con los conductores de fase. 
 
b. No debe conectarse un interruptor de us o general en el conductor puesto a tierra. 
 
c. En ambientes especiales (clasi ficados como peligrosos)  deben utilizarse interr uptores apropiados a la 
técnica de protección seleccionada. 
 
d. La caja metálica que alberga al interruptor debe conectarse sólidamente a tierra. 
 
e. Los interruptores deben ser provistos de sus res pectivas tapas que impidan el contacto con partes 
energizadas. 
 
20.16.4   INTERRUPTORES , RECONECTADORES Y SECCIONADORES DE MEDIA TENSIÓN   
 
Para efectos del presente reglamento, los interr uptores, reconectadores y seccionadores usados en 
media tensión, tanto manuales como automáticos, deben cumplir los requisitos de una norma técnica 
internacional como IEC 62265-1  (interruptores), IEC 62271-100  (interruptores), IEC 62271-102  
(seccionadores), IEC 62271-105  (fusible – seccionador), de reconocimiento internacional como 
ANSI/IEEE C-37.60  (Reconectadores) o NTC que les aplique.  
 En todo caso para demostrar la conformidad con RETIE , deben realizarse mínimo las siguientes 
pruebas: 
  a. Dieléctricas (BIL y frecuencia industrial),  
b. Ensayo de incremento de temperatura,  
c. Operación mecánica,  
d. Corrientes soportables de corta duración y valor pico. 
 
Los interruptores o recone ctadores que utilicen SF
6 como medio de aislamiento, no deben tener fugas  
mayores a las establecidas en la norma internacional que les aplique. 
 
 
20.16.5 Pulsadores 
 
Para efectos del presente reglamento, los pulsadores  de baja tensión, deben cumplir los requisitos, de 
normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como IEC 60947-1 , IEC 60947-5-1 , IEC 
60947-5-4  o UL 508 . 
 
Para diferenciar los botones, se debe emplear el verde esmeralda para el botón de arranque y el rojo 
para todos los dispositivos de parada.  
 
20.17 
 ESTRUCTURAS,   POSTES  Y CRUCETAS   PARA  REDES  DE DISTRIBUCIÓN   
 Para efectos del presente reglamento, las estructu ras de soporte de las redes de distribución para 
tensión inferior a 57,5 kV pueden ser postes de madera, concreto, hierro, acero, fibras poliméricas 
reforzadas u otros materiales; así como torres o to rrecillas metálicas. En cualquier caso, deben cumplir 
con los siguientes requisitos que les ap lique, adaptados de normas como la ISO 9223, NTC 1329 ,  NTC 
776, NTC 1056 , NTC 2222,  NTC 1093, NTC 1057, NTC 2083, NTC 1966, NTC 5193,  NTC 172, ASTM D 
4923,  ASTM G 155 , ASTM D 2244 , ASTM D4923, ASTM D 570 , ASTM D 149, ASTM G 155, ASTM D 
648, ASTM A 123 , ASTM B 633 , ASTM A 653 o ASCE 104.   RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
121 
  
20.17.1 Requisitos de producto  
 
a. Los postes, torrecillas y en general las estructuras de soporte de redes de distribución deben 
demostrar el cumplimiento del RETIE  mediante Certificado de Conformidad de Producto , expedido 
por un organismo de certificación acreditado por el ONAC,  o por el mecanismo que este Anexo 
General establece  para casos específicos. 
 
Se deben usar postes de dimensiones estandarizadas de  8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 o 22 metros, con tolerancias de más o menos 50 mm, de tal forma que se garanticen las distancias 
mínimas de seguridad establecidas en el artículo 13º del presente Anexo General. En áreas aisladas 
de escasa presencia de personas, que se utilicen condu ctores aislados o semiaislados se permite el 
uso de postes de menor longitud. De igual manera se  permite el uso de postes de 7m  de altura para 
la instalación de redes secundarias en zonas rura les. Los postes se ubicarán en zonas de acceso 
peatonal, es decir, donde no haya tráfico vehicular. Para acometidas secundarias aisladas, se 
permitirá postes de menor longitud.  Además, se podrán utilizar poste s de altura de 6 metros (tipo 
alfardas) para soportar acometidas  aéreas aisladas desde el contador ha sta el tablero de distribución 
de la edificación, siempre que su resistencia a la rotura no sea menor de 250 kgf y no se violen 
distancias verticales mínimas de seguridad. Para lograr las dimensiones estandarizadas se podrá 
aceptar postes seccionados.  
b. Los postes de materiales distintos a madera deben ser especificados y probados para cargas de 
rotura mínimas de, 5001 N, 7355 N, 10300 N, 13240 N, 17640 N, 19600 N o sus equivalentes 510, 
750, 1050, 1350, 1800 o 2000 kgf. Si las condiciones específicas de la instalación exigen cargas de 
rotura o longitudes mayores a las establecidas en el  presente reglamento, el usuario justificará su 
uso y precisará las especificaciones técnicas requeridas. Se permite el uso de estructuras o postes metálicos o de materiales poliméricos reforzados, de resistencia a la rotura entre 250 kgf y 510 kgf, 
siempre que  la resistencia de trabajo supere las re sultante de las fuerzas que actúan sobre el poste 
generadas por la red en condiciones de menor temperatura y máximo viento y su aplicación se haga en lugares de difícil acceso, en los lugares aledaños a su instalación no se presenten concentración 
de personas y su resistencia mecánica a la rotura esté probada por un laboratorio para las 
condiciones ambientales similares a las  del sitio de utilización. 
 
c. Los postes y estructuras deben ser resistentes a la intemperie y deben ser probados para operación 
en estos ambientes. 
 
d. Los postes de concreto de sección circular o poligonal deben presentar una conicidad entre 2 y 1,5 
cm/m de longitud. Se exceptúan de este requisito los que son construidos por secciones acoplables 
con pernos. 
 e. El poste debe tener en la parte superior perforaciones diametrales, sobre un mismo plano a 
distancias uniformes con las dimensiones y tolerancias para ser atravesadas por pernos hasta de 19 
mm de diámetro, estas no deben dejar expuesta las partes metálicas de la armazón, el número y distancias de las perforaciones dependerá de las dimensiones de lo s herrajes utilizados en la 
estructura. Algunas de estas perforaciones pueden tener una inclinación que permita el paso al 
interior del poste de los conductores de puesta a tierra. Por acuerdo entre fabricante y comprador se podrán tener postes con perforaciones para usos específicos o prescindir de estas. 
  
f. Los postes de concreto deben ser construidos con las técnicas de mezclas y materiales reconocidos 
por el Código Sismoresistente o las normas técnicas internacionales para este tipo de 
requerimientos; no deben presentar partes de su arm adura expuestas a la corrosión; la profundidad 
del hierro no debe ser menor a 25 mm para uso en ambientes salinos y 20 mm para uso en 
ambientes normales. Para postes armados vibrados destinados a ambientes salinos o corrosivos, la 
profundidad del hierro se aumentará en 5 mm o el valor determinado en una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC aplicable; no deben presentar fisuras o grietas 
que comprometan la vida útil y la seguridad mec ánica. El fabricante debe tener en cuenta las 
condiciones ambientales del lugar donde se vaya a instalar el poste y tomar las medidas constructivas para contrarrestar la corrosión. 
 
g. Los postes de concreto, deben disponer de una platina u otro elemento metálico de sección no 
menor a 78 mm
2, localizado a menos de un metro de la marcación de enterramiento, que sirva de 
contacto eléctrico entre el acero del armazón del po ste y el medio exterior de conexión de la puesta a RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
122 
 tierra. 
 
h. Los postes con núcleo hueco deben suministrars e con dos perforaciones de diámetro no menor a 2 
cm, localizadas a una distancia entre 20 y 50 cm por debajo de la marcación de enterramiento.  
 
i. El factor de seguridad de los postes, calculado como  la relación entre la carga mínima de rotura y la 
tensión máxima aplicada (carga máxima de trabajo), no puede ser inferior a 2,5 para postes de 
concreto  y no menor de 2 para estructuras en acero o fibra reforzada en vidrio. 
 
j. El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con intensidad igual al 40% de la 
carga mínima de rotura, no debe producir una flecha superior al 3% de la longitud libre. 
 
k. Centro de Gravedad del poste. El fabricante debe marcar con pintura permanente la sección 
trasversal donde se encuentre el centro de grav edad del poste, esto con el fin de permitir su 
manipulación e izaje con el menor riesgo para el operario.  
 
l. Rotulado. Los postes y torrecillas deben llevar una placa visible en bajo relieve o embebida si es de 
concreto, localizada a dos metros de la señal de empotramiento, la siguiente información: 
 
• Nombre o razón social del fabricante, 
• Longitud del poste o torrecillas en metros 
• Carga mínima de rotura en N o kgf 
• Peso del poste. 
• Fecha de fabricación.  
 
m. Los postes, crucetas y demás elementos de madera usados en las redes eléctricas, deben ser 
tratados contra hongos y demás agentes que les p uedan reducir su vida útil. Debe probarse el 
máximo contenido de humedad. Las dimensiones y esfuerzo de flexión no deben ser menores a los 
valores establecidos en normas técnicas internacionales o NTC.  
n. Las crucetas usadas en las estructuras de redes eléctricas, podrán ser construidas en madera, 
acero, materiales poliméricos reforzados con elementos como la fibra de vidrio u otros materiales; siempre y cuando certifiquen lo siguiente: 
 
• Cumplir una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que le aplique. 
 
• Para las crucetas no metálicas la absorción de agua no debe ser mayor del 6% en una prueba 
de 24 horas a 25 ºC. 
 
• Rigidez dieléctrica no menor a  8 kV/mm. 
 
• Ensayo de flamabilidad, bajo prueba del hilo caliente a 900 ºC para crucetas poliméricas.  
 
• Ensayo de envejecimiento, bajo procedimientos de norma. 
 
• Temperatura de termodeformación a 100 ºC según norma para crucetas de materiales 
poliméricos. 
 Parágrafo. Los postes de concreto se deben aceptar en cualquiera de sus formas (tales como tronco de 
cono, tronco de pirámide o sección en I) y técnicas constructivas (armado o pretensado, vibrado o centrifugado); siempre y cuando cumplan los anteriores requisitos que les aplique.  
 
20.17.2 Requisitos de instalación 
 
a. Independiente del tipo de material, no se deben instalar postes o crucetas que presenten fisuras u 
otras anomalías que con el tiempo puedan comprometer sus condiciones mecánicas. 
 
b. Los postes o torrecillas metálicas o de otros materiales susceptibles a la corrosión, deben ser 
protegidos para garantizar una vida útil no menor a 25 años. 
 
c. Se les debe instalar una puesta a tierra a los pos tes o estructuras metálicas, excepto los destinados a 
baja tensión. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
123 
  
d. El poste debe ser empotrado a una profundidad  igual  a 60 cm más el 10% de la longitud del poste y 
siempre se debe verificar que no presente peligro de volcamiento. El fabricante debe marcar con 
pintura permanente la sección transversal donde se localice esta distancia. 
 
Parágrafo. Cuando el poste quede instalado en lugares aledaño s a vías de alta velocidad vehicular, 
susceptibles de ser impactados por vehículos, el diseñad or o el constructor debe determinar y utilizar la 
tecnología constructiva que presente el menor riesgo para  pasajeros y vehículos. 
 
 
20.18  EXTENSIONES  Y MULTITOMAS   
 
Para efectos del presente reglamento y teniendo en cuenta que el uso de extensiones y multitomas 
eléctricas para baja tensión los conv ierte en parte integral de la instal ación, se acepta  su utilización, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos adaptados de normas tales como IEC 60695-2-
11, NTC 1650 y NTC 1337. 
 
20.18.1 Requisitos de Producto 
 a. Los contactos macho (clavija) y hembra (tomac orriente) deben ser diseñados y fabricados de tal 
forma que garanticen una correcta conexión eléctrica; la fabricación debe ser tal que en condiciones 
de servicio no haya partes expuestas al contacto directo. 
 
b. La resistencia del aislamiento no debe ser menor de 5 M Ω, tanto para el tomacorriente como para la 
clavija, valor medido entre puntos eléctricos de dife rente polaridad y entre estos y cualquier punto en 
el cuerpo del dispositivo. 
 c. Las partes no portadoras de corriente de las extensiones y multitomas deben ser probadas con hilo 
incandescente a 650 °C y las partes portadoras de corriente con hilo incandescente a 850 °C.  
 
d. Los accesorios (clavija y tomacorriente) deben ser a prueba de la humedad. 
 
e. Todos los tomacorrientes de una multitoma deben tener el mismo rango de corriente y deben tener 
contactos de neutro y tierra separados. La capacidad de corriente de cada tomacorriente no debe ser 
inferior a 15 A. 
 
f. Las extensiones polarizadas deben indicar esta característica y deben ser conectadas de una sola 
manera (encajando el contacto ancho en la ranura ancha). 
 
g. Los dispositivos de corte y protección de la mult itoma, si los tiene, deben ser dimensionados como los 
de un circuito ramal. 
 
h. El tipo de conductor (cable o cordón flexible) deb e ser adecuado para la capacidad de corriente. En 
ningún caso podrá ser inferior a la del calibre 14 AW G. El fabricante indicará los usos permitidos. 
 
i. El cable o cordón flexible usado en la extens ión o multitoma debe estar marcado en sobrerrelieve, 
bajorrelieve o tinta indeleble permanente, con al menos la siguiente información: número de 
conductores, calibre del conductor y  tipo de aislamiento. 
 
j. La marcación de la multitoma debe ser permanent e, claramente visible, legible e impresa en el 
exterior del cuerpo de la multit oma. Debe contener como mínimo la siguiente información: Razón 
social o marca registrada del fabricante y valo res nominales en voltios (V) y amperios (A). 
 
k. Además de la marcación permanente, en el cabl e debe llevar un brazalete o etiqueta con la siguiente 
información: Razón social o marca registrada de l fabricante, valores no minales en voltios (V), 
amperios (A) y vatios (W).  
l. El fabricante o comercializador de la extensión debe suministrar información que permita al usuario 
conocer la longitud, los usos  permitidos  y sus prohibiciones o limitaciones.  
m. No se permitirá el uso de extensiones y multit omas con cables de sección menor a calibre 18 AWG. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
124 
 Parágrafo: Los accesorios que se comercialicen por separado e incorporan cable, clavija y 
tomacorriente, usados como cables alimentadores de aparatos y equipos, se deben considerar como 
extensiones eléctricas y por ende deben cumplir los requisitos establecidos para estas. 
 
20.18.2 Requisitos de instalación   
a. La extensión o la multitoma sólo podrá ser conectada a un circuito ramal cuyos conductores y 
tomacorrientes tengan la suficiente capacidad de soportar la corriente de todas las cargas 
conectadas.  
 
b. Las extensiones para luces decorativas o ilu minación navideña, deben cumplir los requisitos  
establecidos en el  RETILAP . 
 
 
20.19  FUSIBLES 
 
Los fusibles utilizados en las instalaciones objeto de l presente reglamento deben cumplir los requisitos 
aquí referenciados de norma internacional, de reconocimiento internacional o NTC que les aplique, tales 
como: IEC  60269-1 , IEC 60269-2-1 , NTC 2133,  IEC60282-1 , IEC  60282-2  o NTC 2132 . 
  
a. Curva característica  tiempo-corriente 
b. Tipo de fusible  
c. Corriente nominal d. Tensión nominal 
e. I
2t (amperio2 segundo) 
f. Capacidad de interrupción (kA) 
 
Adicionalmente, se debe indicar si el fusible es de acción lenta, rápida o ultrarrápida. 
  
20.20 HERRAJES DE LÍNEAS DE TRANS MISIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN  
 Para los efectos del presente reglamento, se consideran bajo esta denominación todos los elementos 
utilizados para la fijación de los aisladores a la estructura, del co nductor al aislador, de cable de guarda a 
la estructura, de las retenidas (templetes), los elem entos de protección eléctrica de los aisladores y los 
accesorios del conductor.  
 Comprenden elementos tales como: grillete de anclaje, grapa de suspensión, grapa de retención, 
accesorios de conexión (adaptador anillo y bola,  adaptador anillo, bola y bola alargada, adaptador 
horquilla y bola, adaptador rótula y ojo), descargadores, camisas para cable, varillas de blindaje, amortiguadores,  separadores de lí nea. Los requisitos a cumplir son: 
 
20.20.1 Requisitos de producto 
 
Para efectos del presente reglamento, los herraj es usados en líneas de transmisión y redes de 
distribución deben cumplir los siguient es requisitos y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad 
de Producto adaptados de las normas IEC (61284, 60652, 6 0826, 60068-2-11), I EEE (C135.61, 1691, 
751, 951, 977, 1025, 1070  o 1217),  ASTM (A 633, B 117 o F1136), DIN ISO 10683, ASCE (10-97 , 48, 52 
o 104) o equivalentes: 
 
a. Deben ser de diseño adecuado a su función mecánica y eléctrica.  
 
b. Deben estar protegidos contra la acción corros iva y elementos contaminantes; para lo cual deben 
utilizarse técnicas proba das tales como galvanizado en ca liente, galvanizado electrolítico o 
recubrimiento organometálico. Los herrajes deben dem ostrar una protección contra la corrosión, 
mediante la prueba de cámara salina a 480 horas para ambientes de baja polución y a 720 horas 
para ambientes de mayor contaminación. El fabricante debe especificar la prueba que se le realizó y la información sobre los usos permitidos y los no permitidos. 
 
c. Los herrajes para líneas de 220 kV o más, deben es tar diseñados para no propiciar el efecto corona, 
para ello deben tener superficies lisas y estar libres de bordes agudos, es decir, no presentar 
protuberancias, rebabas, escorias o escamas, que  dificulten el acople, ni cambios bruscos de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
125 
 curvaturas, ni puntos de concentración de esfuerzos mecánicos o de gradiente eléctrico,  
 
d. Deben suministrarse e inst alarse con todas sus partes. 
 
20.20.2 Requisitos de instalación  
a. Los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores y cables de guarda o por los 
aisladores deben tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a tres, respecto a su carga 
de trabajo nominal. Cuando la carga mínima de rotura se compruebe mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5 
 
b. Las grapas de retención del conductor y los empalmes deben soportar una tensión mecánica en el 
cable del por lo menos el 90% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca deslizamiento. 
 
c. En la selección de los herrajes se deben tener en cuenta las características ambientales 
predominantes de la zona donde se requieran instalar. 
  
20.21 
 MOTORES  Y GENERADORES  ELÉCTRICOS 
 
Para los efectos del presente reglamento, los motore s y generadores eléctricos (máquinas eléctricas 
rotativas), nuevos, reparados o reconstruidos, de potencia mayor o igual a 375 W, deben cumplir los 
requisitos que son adaptados de las normas NTC 2805  e IEC 60034-1, siempre y cuando no sean parte 
integral de una máquina, excepto cuando estén acop lados a una instalación especial como bombas, 
escaleras eléctricas, ascensores o montacargas. 
 Aplica a los motores que contengan elementos mecánicos complementarios, tales como reductores o 
amplificadores de velocidad, bombas y embragues, así como a los generadores acoplados a máquinas 
motrices . 
 
20.21.1 Requisitos de producto  
a. Los parámetros nominales de tensión, corriente, po tencia, factor de potencia, frecuencia, velocidad y 
otros parámetros eléctricos como corriente de arra nque, temperatura admisible, grados de protección 
y eficiencia energética, deben ser probados conforme a una norma técnica internacional, de 
reconocimiento internacional o NTC que le apliq ue, en laboratorios acreditados o evaluados como 
parte del proceso de certificación.  
b. En el caso de generadores, se debe contar con protección contra sobrevel ocidad y protección contra 
sobrecorriente. 
 
c. Todo motor o generador eléctrico debe estar provisto de un diagrama de conexiones, el cual debe 
adherirse al encerramiento y una o varias placas de características. Las placas se deben elaborar en 
un material durable, con letras indelebles e instalarlas en un sitio visible y de manera que no sean 
removibles, además, contener como mínimo la siguiente información: 
 
• Razón social o marca registrada del fabricante, comercializador o importador. 
• Tensión nominal o intervalo de tensiones nominales. 
• Corriente nominal. 
• Potencia nominal, hasta 1000 msnm 
• Frecuencia nominal o especificar que es corriente continua. 
• Velocidad nominal o intervalo de velocidades nominales. 
• Número de fases para máquinas de corriente alterna. 
• Grados  de protección IP. 
• Eficiencia energética a condiciones nominales de operación. 
• Para las máquinas de corriente alterna, el factor de potencia nominal. 
 
Parágrafo 1: Si la máquina se incorpora a un equipo, que no permita la libre observación de la placa 
de características, el fabricante debe suministrar una segunda placa para ser fijada en un lugar 
visible. 
 Parágrafo 2:  Si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente el devanado RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
126 
 de una máquina o cualquier otro de sus componentes , se debe suministrar una placa adicional para 
indicar el nombre del reparador, el año de reparación y las modificaciones efectuadas. 
 
d. El fabricante debe mantener a disposición del usuario la información que le sea aplicable de la 
siguiente lista: 
 
• Corriente de arranque. 
• Número de serie de la máquina o marca de identificación. 
• Año de fabricación.  
• Referencia numérica de las normas aplicadas 
• Características de funcionamiento específicas. 
• Sobrevelocidad admisible. 
• Temperatura ambiente máxima admisible. 
• Temperatura ambiente mínima admisible. 
• Altura sobre el nivel del mar para la cual está diseñada la máquina. 
• Masa total de la máquina en kg. 
• Torque de operación y torque de arranque. 
• Posición de trabajo (vertical u horizontal). 
• Clasificación térmica o calentamiento admisi ble (temperatura exterior máxima nominal). 
• Clase de régimen nominal de tensión. Si es un intervalo entre tensión A y tensión B, debe 
marcarse A-B. Si es para doble tensión debe marcarse como A/B. 
• Para las máquinas enfriadas por hidrógeno, presión del hidrógeno a la potencia nominal. 
• Para las máquinas de corriente alterna, la frecuencia nominal o intervalo de frecuencias 
nominales. 
• Para las máquinas de corriente alterna trifásica c on más de tres puntos de conexión, instrucciones 
de conexión por medio de un esquema. 
• Para las máquinas de corriente continua con excitación independiente o con excitación en 
derivación y para las máquinas sincrónicas, la te nsión de excitación nominal y la corriente de 
excitación nominal. 
• Para las máquinas de inducción con rotor bobin ado, la tensión entre anillos de circuito abierto y 
corriente nominal del rotor. 
• Para los motores de corriente continua cuyo induci do esté previsto para tener suministro mediante 
convertidores estáticos de potencia, el código de identificación del convertidor estático de potencia. 
• Para motores que no sobrepasen los 5 kW, el factor de forma nominal y tensión alterna nominal en 
los bornes de entrada del convertidor estático de pot encia, si ésta es superior a la tensión directa 
nominal del circuito de inducido del motor y los niveles de ruido. 
 
20.21.2 Requisitos de instalación  
a. El fabricante debe entregar al usuario las indi caciones y recomendaciones mínimas de montaje y 
mantenimiento de la máquina. 
 
b. En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar motores aprobados y certificados para uso 
en estos ambientes. 
 
c. Se debe conservar la posición de trabajo de la máquina (horizontal o vertical) indicada por el 
fabricante. 
 
d. Las carcasas de las máquinas eléctricas rotativas deben ser sólidamente conectadas a tierra. Para 
generadores móviles debe tenerse un sistema aislado de tierra, el cual debe ser monitoreado.  
 
e. Queda totalmente prohibida la utilización de motores abiertos en puntos accesibles a personas o 
animales. 
 
f. La capacidad de la máquina se debe calcular teniendo en cuenta la corrección por la altura sobre el 
nivel del mar donde va a operar. 
 
g. El motor o generador debe ser apropiado para el tipo de uso y condiciones ambientales del lugar 
donde opere.  
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
127 
 h. Los sistemas accionados por motores eléctricos que impliquen riesgos mecánicos para las personas, 
deben tener un sistema de parada de emergencia. Igualmente, estas paradas de emergencia deben 
instalarse en bandas transportadoras, parques  de juegos mecánicos y las demás máquinas que 
involucren rodillos y elementos cortantes. 
 
i. Todo motor con corriente nominal igual o super ior a 3 A, debe tener una protección termomagnética 
dedicada (exclusiva para el motor). 
 
Parágrafo : Para motores o generadores eléctricos de potencias mayores a 800 kW, el Certificado de 
Conformidad de Producto, podrá sustituirse por la de claración del proveedor donde se especifique que 
cumple el presente reglamento, en la cual debe indicar las normas técnicas aplicadas y los resultados de 
las pruebas tipo y de rutina realizadas por un laboratorio; esta autocertificación se hará dando estricto 
cumplimiento a los criterios de la norma internacional IEC 17050 . Igual tratamiento se dará a motores o 
generadores reutilizados o remanufacturados de  potencia superior a 400 kW. 
  
20.22 PANELES
 SOLARES  FOTOVOLTAICOS 
 
Los paneles solares fotovoltaicos para proveer energía eléctrica a instalaciones domiciliarias o similares 
y establecimientos públicos, deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional o de reconocimiento Internacional y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto  expedido 
por un organismo de certificación acreditado. 
  
20.23 TABLEROS
 ELÉCTRICOS  Y CELDAS   
 
Para efectos del presente reglamento, los productos llamados tableros, cuadros, gabinetes, paneles, 
consolas, armarios o celdas, se denominarán tableros cuando sean de baja tensión y celdas cuando 
sean de media tensión. Se considera tablero princi pal, si contiene la protección principal y el puente 
equipotencial principal. Deben cumplir los requisitos exigidos en esta sección, según le apliquen . 
 
20.23.1   TABLEROS DE BAJA TENSIÓN  
 
Los tableros de baja tensión se clasifican según la Tabla 20.12 y de acuerdo con su tipo deben cumplir los requisitos que le apliquen, los cuales fueron adaptados de las normas relacionadas. 
 
TIPO DE TABLERO NORMA IEC NORMA UL NTC
De distribución  60439-3 
61439 -1/3 67 3475 
2050 
De potencia 60439-1 
61439-1 /2 891 
508 3278 
Para instalaciones temporales 60439-4 
61439- 1/4  3278 
2050 
Para redes de distribución pública. 60439-5 
61439-1/5  3278 
2050 
Tabla 20.12. Normas de referencia para realizar pruebas de los tableros 
 
Los tableros de distribución pueden contener interr uptores automáticos enchufables (Plug in) o tipo 
atornillable (Bolt on).  
20.23.1.1 Condiciones de la envolvente o encerramiento  
 
Los encerramientos destinados a tableros deben cu mplir los siguientes requisitos adaptados de normas 
tales como IEC 60529, IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-5, IEC 61439-1,  IEC 62208, IEC 62262,  UL 50,  UL 
65,  NTC 1156,  ANSI/NEMA-250 o ASTM 117.  
 
a. Los tableros deben fabricarse de tal manera que las partes energizadas peligrosas no deben ser 
accesibles y las partes energizadas accesibles  no deben ser peligrosas, tanto en operación normal 
como en caso de falla. 
 
b. Tanto la envolvente  como la tapa de un tabler o, debe ser construido en lámina de acero, cuyo 
espesor y acabado debe resistir los esfuerzos mec ánicos, eléctricos y térmicos, para los que fue 
diseñado. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
128 
  
c. El tablero de distribución, accesible sólo desd e el frente; cuando sea metálico debe fabricarse en 
lámina de acero de espesor mínimo 0,9 mm para tableros hasta de 12 circuitos y en lámina de acero de espesor mínimo 1,2 mm para tableros desde 13 hasta 42 circuitos. 
 
d. Los encerramientos deben tener un grado de protección contra sólidos no mayores de 12,5 mm, 
líquidos de acuerdo al lugar de operación y contac to directo, mínimo IP 2XC o su equivalente NEMA.  
 
e. Los encerramientos de los tableros deben resistir  los efectos de la humedad y la corrosión, verificados 
mediante pruebas bajo condiciones de rayado en ambi ente salino, durante mínimo 240 horas, sin que 
la progresión de la corrosión en la raya sea mayor a 2 mm. Para ambientes corrosivos la duración de 
la prueba no podrá ser menor a las 400 horas. El fabr icante debe indicar cual tipo de prueba realizó. 
 
f. Los tableros deben ser resistentes a impactos mecánicos externos mínimo grado IK 05.   
 
g. Los compuestos químicos utilizados en la elaboración  de las pinturas para aplicar en los tableros, no 
deben contener TGIC (Isocianurato de Triglicidilo).  
h. Se admite la construcción de tableros de distribu ción con encerramientos plásticos o una combinación 
metal-plástico, siempre que sean autoextinguibles. Las partes no portadoras de corriente y que dan protección contra contacto directo deben probar se a hilo incandescente a 650 °C durante 30 
segundos y las partes aislantes que soporten elem entos metálicos con hilo incandescente a  960 °C 
según .   
 
20.23.1.2 Partes conductoras de corriente  
Las partes de los tableros destinadas a la conduc ción de corriente en régimen normal, deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
a. Deben ser rígidas y construidas en plata, aleación de  plata, cobre, aleación de cobre, aluminio, u otro 
metal que se haya comprobado útil para esta aplicació n. No se debe utilizar el hierro o el acero en 
una parte que debe conducir corriente en régimen normal . 
 
b. Para asegurar los conectores a presión y los bar rajes se deben utilizar tornillos y tuercas de acero o 
bronce. Los revestimientos deben ser de cadmio, cinc, estaño o plata; el cobre y el latón no se 
aceptan como revestimientos para tornillos de sopo rte, tuercas o terminales  de clavija de conexión. 
Todo terminal debe llevar tornillos de soporte de acero en conexión con una placa terminal no ferrosa. 
 
c. La capacidad de corriente de los barrajes de fase  no debe ser menor que la corriente proyectada 
máxima de la carga o la capacidad de los conductores   alimentadores del tablero. Todos los barrajes, 
incluido el del neutro y el de tierra aislada, se deben montar sobre aisladores.  
 
d. La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe ser A, B, C , tomada desde 
el frente hasta la parte posterior; de la parte superio r a la inferior, o de izquierda a derecha, vista 
desde el frente del tablero.  
 e. Todas las partes externas del panel deben ser puestas sólidamente a tierra mediante conductores de 
protección y sus terminales se deben identificar con el símbolo de puesta a tierra. 
 
f. Todos los elementos internos que soportan equipo s eléctricos deben estar en condiciones de resistir 
los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de falla del sistema. Las dimensiones, 
encerramientos y barreras deben per mitir espacio suficiente para alojamiento de los terminales y 
curvaturas de los cables. 
 g. Las partes fabricadas con materiales aislantes debe n ser resistentes al calor, al fuego y a la aparición 
de caminos de fuga. La puerta o barrera que cubre los interruptores automáticos debe permitir su 
desmonte) solamente mediante el uso de una herramienta, puesto que su retiro deja componentes energizados al alcance (contacto directo). 
 
h. Las partes de los tableros destinadas a la conducción de corriente en régimen normal, deben tener 
Certificación de Producto  expedido por un organismo de certificac ión acreditado. La certificación debe 
incluir las siguientes parámetros: RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
129 
  
 Contenido de cobre mínimo 
 Resistencia a la tracción (estado calibrado),  mínima 
 Conductividad (estado calibrado),  mínima 
 Dureza H02, mínima 
 Angulo de doblado. 
 Módulo de elasticidad o Módulo de Young   
 
20.23.1.3 Terminales de alambrado 
 
Los terminales de alambrado de los tableros deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Cada conductor que se instale en el tablero,  debe conectarse mediante terminal que puede ser a 
presión o de sujeción por tornillo. 
  
b. Se permiten conexiones en tableros mediante el sistema de peine, tanto para la parte de potencia 
como para la de control, siempre y cuando los con ductores y aislamientos cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento. 
 
c. Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal de salida para la conexión de los 
conductores de neutro o tierra requeridos. 
 
d. El tablero debe proveerse con barrajes aislados para los conductores neutros y de puesta a tierra 
aislada, tanto del circuito alimentador como de los ci rcuitos derivados y solo en el tablero principal, se 
debe instalar el puente equipotencial principal. 
 e. El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, con suficientes terminales de 
salida para los circuitos derivados. 
 
f. El alambrado del tablero debe cumplir el código  de colores establecido en el presente reglamento. 
 
20.23.1.4  Rotulado e instructivos 
 
Un tablero debe tener adherida de manera clara, perm anente y visible, mínimo la siguiente información: 
 
a. Tensión(es) nominal(es) de operación. 
b. Corriente nominal de alimentación. c. Número de fases. 
d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 
e. Razón social  o marca registrada del fabricante, comercializador o importador. f. El símbolo de riesgo eléctrico. 
g. Cuadro para identificar los circuitos  
h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas de accionamiento de los 
interruptores, al cerrar o abrir el circuito . 
i. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado.  
 
Adicional al rotulado, el fabricante de tableros debe poner a disposición del usuario, mínimo la siguiente 
información: 
 
a. Grado de protección o tipo de encerramiento. 
b. Diagrama unifilar del tablero. 
c. El tipo de ambiente para el que fue diseñado en ca so de ser especial (corrosivo, intemperie o áreas 
explosivas). 
d. Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento.  
 
20.23.1.5  Certificación de tableros de baja tensión   
Para efectos de la certificación de los tableros de baja tensión, se deben verificar mediante pruebas los 
siguientes parámetros:   
 
a. Grados de protección IP no menor a 2X C (o su equivalente NEMA) e IK declarados. 
b. Incremento de temperatura. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
130 
 c. Propiedades dieléctricas. 
d. Distancias de aislamiento y fuga. 
e. Efectividad del circuito de protección. f. Comprobación del funcionamiento mecánico de sistemas de bloqueo, puertas, cerraduras u otros 
elementos destinados a ser operados durante el uso normal del tablero 
g. Resistencia a la corrosión del encerramiento. h. Resistencia al calor anormal y al fuego de los elementos aislantes. 
i. Medidas de protección contra el contacto di recto (barreras, señales de advertencia, etc.). 
j. Resistencia al cortocircuito. 
 
Parágrafo 1.  Por un periodo no mayor a cinco años o antes si en el país se cuenta con laboratorios que 
permitan hacer pruebas de cortocircuito. El organi smo de certificación podrá aceptar remplazar tales 
pruebas por simulaciones mediante cálculos, program as de computo o similares, siempre que el modelo 
utilizado para la simulación se soporte adecuadament e en la literatura técnica y haya sido validado por 
un laboratorio de ensayos que tenga acreditadas pruebas eléctricas relacionadas o esté asistido por u 
laboratorio de una universidad que tenga programas ap robado de ingeniería eléctrica. El organismo de 
certificación debe asegurarse que el ente que desarrolle la simulación cumpla las condiciones de idoneidad, transparencia e independencia requerida en un proceso de certificación. 
 
Igualmente se podrán aceptar simulaciones  usando el  procedimiento del la norma IEC 61439-1, Anexo 
D  o de otra norma equivalente. Para la prueba se debe tomar una muestra del ensamble o de las partes 
del ensamble para verificar si el diseño cumple con los requisitos indispensables del ensamble estándar. 
 El organismo de certificación debe declarar en el certific ado si este se expide basado en la simulación de 
la prueba de cortocircuito y/o arco interno. 
  
20.23.2
 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN  
 
Las celdas de media tensión, deben cumplir los requis itos de una norma técnica internacional, tal como 
IEC 62271-1 , IEC 62271-200 , IEC 60695-11-10 de reconocimiento internacional, tales como la UL 347 , 
UL94, ANSI- IEEE C37,  NTC 3309 o NTC 3274  que les aplique, adicionalmente deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Las celdas del equipo de seccionamiento deben permitir controlar los efectos de un arco 
(sobrepresión, esfuerzos mecáni cos y térmicos), evacuando los gases hacia arriba, hacia los 
costados, hacia atrás o al frente si lo ha ce por lo menos a dos metros del piso. 
 
b. En celdas de media tensión, los aisladores deben cumplir la prueba de flamabilidad con llama vertical. 
 
c. Las puertas y tapas deben tener un seguro para permanecer cerradas. 
 
d. Las piezas susceptibles de desprenderse, tales como chapas o materiales aislantes, deben estar 
firmemente aseguradas. 
 
e. Cuando se presente un arco, este no de be perforar partes externas accesibles. 
 
f. Deben tener conexiones efectivas con el sistema de puesta a tierra. 
 
g. Rotulado. La celda deberá tener especificada la clasificación de resistencia al arco interno y de 
rotulado establecidos en el numeral 20.23.1.4 del presente Anexo General. 
 
h. Las partes  conductoras de corriente de ben cumplir el literal h del numeral 20.23.1.2 
 
Parágrafo . En las celdas de transformador tipo seco se debe facilitar el intercambio de calor en el 
transformador, por lo que a este tipo de celdas no les aplica el literal a) del presente numeral. 
 
20.23.2.1 Certificación de celdas 
 
Para efectos de la certificación de celdas de media tensión, se deben verificar mediante pruebas, mínimo 
los siguientes parámetros: 
 
a. Grados de protección IP (o su  equivalente NEMA) e IK declarados. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
131 
 b. Propiedades dieléctricas. 
c. Distancias de aislamiento y fuga. 
d. Efectividad del circuito de protección. e. Comprobación del funcionamiento mecánico de sistemas de bloqueo, puertas, cerraduras u otros 
f. elementos destinados a ser operados durante el uso normal del tablero 
g. Resistencia a la corrosión del encerramiento. h. Resistencia al calor anormal y al fuego de los elementos aislantes. 
i. Medidas de protección contra el contacto di recto (barreras, señales de advertencia, etc.). 
j. Arco interno. k. Cortocircuito. 
 
Parágrafo.  Por un periodo no mayor a cinco años o antes si en el país se cuenta con laboratorios que 
permitan hacer pruebas de cortocircuito y arco interno, el organismo de certificación podrá aceptar 
remplazar tales pruebas por simulaciones mediante cálculos, programas de computo o similares, siempre que el modelo utilizado para la simulación se soporte adecuadamente en la literatura técnica y 
haya sido validado por un laboratorio de ensayos ac reditado en pruebas eléctricas relacionada o que 
esté asistido por un laboratorio que tenga un prog rama aprobado de ingeniería eléctrica. El organismo de 
certificación debe asegurarse que el ente que desarrolle la simulación cumpla las condiciones de 
idoneidad, transparencia e independencia requerida en un proceso de certificación.  
 
20.23.2.2 Instalación de celdas y tableros 
 
Las celdas y tableros eléctricos son equipos de frecuente riesgo de arco eléctrico; para minimizar este riesgo, se deben aplicar las siguientes prescripciones: 
  
a. La instalación y puesta en servicio de celdas y tableros debe ser ejecuta da por personal calificado. 
 
b. Cuando la celda o el tablero este diseñado para uso en interior el equipo debe ser almacenado en 
posición vertical en un lugar seco y ventilado, proteg ido de la lluvia, temperaturas extremas y el polvo, 
esto con el fin de evitar el deterioro de caracter ísticas propias del producto originalmente testeado. 
 
c. Los tableros con sistema de instalación tipo Ri el DIN, no podrán superar el nivel de ocupación 
definido por el fabricante. 
 
d. El piso debe ser plano y las máximas desviaciones de nivel serán las permitidas por el fabricante. 
 
e. Salvo que el fabricante especifique otro valor, la distancia  de la celda al techo no debe ser menor de 
60 cm. 
 
f. Los barrajes de tierra de un conjunto de secciones modulares deben quedar interconectadas, 
utilizando tornillos y tuercas mínimo  grado o clase  5, con la pr esión adecuada a la tornillería. 
 
g. Los cables nunca deben atravesar los barrajes. 
 
h. Se debe conectar primero el ba rraje de tierra del tablero a la malla de tierra para asegurar la 
protección del personal.  
i. La instalación de amarra-cables, no debe afectar el grado de protección IP. 
 
j. Se deben utilizar terminales para hacer las conexi ones entre cables y barrajes. Si la conexión es con 
cable de aluminio se deben ut ilizar conectores bimetálicos. 
 
k. Cuando la conexión involucra varias barras por fase, los conectores se deben colocar enfrentados y 
con espaciadores de cobre entre las barras.  
l. Cuando las conexiones van directamente a los terminales de los equipos, se deben aplicar los 
torques especificados por el fabricante. 
 
m. Se deben respetar las distancias de seguridad defini das por el fabricante para garantizar el correcto 
funcionamiento de los equipos. 
 
n. Los cables del sistema de control  deben alam brarse en canaleta, bajo lo s siguientes criterios: RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
132 
  
 Las canaletas se deben asegurar por lo menos  cada 600 mm  
 Las canaletas no deben llenarse a más del 70% de su capacidad  
 Las conexiones deben ser hechas en borneras. 
 Todos los hilos de un conductor deben insertarse en el agujero del borne  
 Ajustar firmemente, teniendo el cuidado de no cortar los hilos. 
 Los conductores deben ser blindados, cuando sean para señales de comunicaciones y se debe 
conectar a tierra el blindaje  
 
o. Se deben realizar las siguientes verificaciones: 
 
 Funcionalidad de las rejillas de ventilación, las tapas laterales y las puertas. 
 Identificaciones del tablero y de lo s conductores de control y potencia. 
 Conexión a tierra de las puertas 
 Remover el polvo. 
 Medir equipotencialidad entre partes conductoras del tablero. 
 Verificar los torques de las uniones mecánicas, eléctricas y de anclaje. 
 Verificar  los enclavamientos mecánicos de los equipos del tablero. 
 Inspeccionar visualmente de toda la estructura del tablero, especialmente la pintura. Hacer 
retoques si es necesario. 
 Engrasar ligeramente los contactos eléctricos (grasa contactal) 
 Remover todos los objetos extraños que puedan impe dir la operación del tablero (restos de cables, 
tuercas, tornillos, herramientas, etc.). 
 Realizar las pruebas de aislamiento: Las mediciones deben ser realizadas usando un megómetro 
a una tensión de por lo menos 500 Vcc. El valor de la resistencia de aislamiento debe ser no 
menor de 1000 Ω/V. 
 Después de estos pasos y dejando registros de ev idencia  podrá  proceder con la energización. 
 
p. La instalación de tableros en espacios públicos  deben atender los lineamientos del planeamiento 
urbano del municipio y en ningún caso debe generar riesgos para el público en general. 
 
q. Se prohíbe la instalación de tableros en paredes contiguas a los peldaños de las escaleras, o en 
espacios que contravengan los requerimientos establecidos en la NTC 2050 . 
  
20.24 
 TRANSFERENCIAS  AUTOMÁTICAS 
 
Las transferencias utilizadas en si stemas de emergencia, suplencias de circuitos, deben estar 
incorporadas en un encerramiento que cumpla los r equisitos del numeral  20.23.1.1 de este Anexo 
General. Sus componentes y alambrado deben cumplir normas técnicas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC aplicable a este tipo de producto, UL 1008 ,  IEC 60947-6-1  o 
equivalentes. 
  
20.25 
 TRANSFORMADORES  ELÉCTRICOS 
 
a. Para efectos del presente reglamento, los transf ormadores eléctricos de capacidad mayor o igual a 3 
kVA, nuevos, reparados o reconstruidos, deben cump lir con los siguientes requisitos, adaptados de 
las normas IEC 60076-1 , ANSI C57 12 , NTC 3609 , NTC 1490 , NTC 1656 , NTC 3607 , NTC 3997 , 
NTC 4907 , NTC 1954  o NTC 618. 
 
20.25.1 Requisitos de producto 
 
b. Los transformadores deben tener un dispositivo de puesta a tierra para conectar sólidamente el 
tanque, el gabinete, el neutro y el núcleo, acorde con los requerimientos de las normas técnicas que 
les apliquen y las características que requiera su operación. 
 
c. Todos los transformadores sumergidos en líqui do refrigerante que tengan cambiador o conmutador de 
derivación de operación exterior sin tensión, deben tener un aviso: “ manióbrese sin tensión ”   
 
d. Todos los transformadores sumergidos en líquido refr igerante deben tener un dispositivo de alivio de 
sobrepresión automático, fácilment e reemplazable, el cual debe operar a una presión inferior a la RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
133 
 máxima soportada por el tanque. 
 
e. Los transformadores de distribuci ón, deben poseer un dispositivo para levantarlos o izarlos, el cual 
debe ser diseñado para proveer un factor de seguri dad mínimo de cinco para transformadores en 
refrigerados en aceite y de tres para transformador es secos. El esfuerzo de trabajo es el máximo 
desarrollado en los dispositivos del levantamiento por la carga estática del transformador 
completamente ensamblado. 
 
f. Los dispositivos de soporte para colgar en post e, deben ser diseñados para proveer un factor de 
seguridad de cinco, cuando el transformador es sopor tado en un plano vertical desde el dispositivo 
superior.  
 
g. El nivel máximo de ruido (presión de ruido LpA) no debe superar los niveles establecidos en las 
normas técnicas de producto aplicables. 
 
h. El fabricante debe entregar al usuario las indi caciones y recomendaciones mínimas de montaje y 
mantenimiento del transformador. 
 
i. Rotulado. Todo transformador debe estar provisto de una placa fabricada en material resistente a la 
corrosión y fijada en un lugar visible que contenga los siguientes datos en forma indeleble.  
 
 Marca o razón social del fabricante. 
 Número de serie dado por el fabricante. 
 Año de fabricación. 
 Clase de transformador. 
 Número de fases. 
 Frecuencia nominal. 
 Potencias nominales, de acuerdo al tipo de refrigeración 
 Tensiones nominales, número de derivaciones. 
 Corrientes nominales. 
 Impedancia de cortocircuito 
 Peso total en kilogramos 
 Grupo de conexión 
 Diagrama de conexiones. 
 
j. La siguiente información adicional, debe estar disponible para el usuario (catálogo): 
  Corriente de cortocircuito simétrica. 
 Duración del cortocircuito simétrico máximo permisible. 
 Métodos de refrigeración. 
 Clase de aislamiento. 
 Líquido aislante. 
 Volumen del líquido aislante. 
 Nivel básico de asilamiento de cada devanado, BIL. 
 Valores máximos de ruido permisibles en transformadores y su forma de medición. 
 Pérdidas de energía totales a condiciones nominales.  
 
Parágrafo 1:  Si una persona distinta del fabricante repara o modifica parcial o totalmente el devanado de 
un transformador o cualquier otro de sus componentes, se debe suministrar una placa adicional para indicar el nombre del reparador, el año de reparación y las modificaciones efectuadas.  
 
Parágrafo 2: Excepciones  en el procedimiento de certificación . El fabricante o comercializador de 
transformadores de fabricación única, de transform adores de potencias mayores a 800 kVA o el que 
repare o modifique un transformador, podrá remplazar el certificado expedido por un organismo de certificación de producto, por la declaración de pr oveedor  o del reparador, teniendo en cuenta los 
requisitos de la norma ISO-IEC-NTC 1750 ; para lo cual debe utilizar productos de calidad debidamente 
certificada de acuerdo con los r equisitos establecidos en éste reglamento, realizar las pruebas 
pertinentes e incluir dentro de sus protocolos de ensayo  la información correspondiente a los resultados 
de las verificaciones de las características exigidas en el RETIE , comprobadas mediante la ejecución de 
cálculos, ensayos tipo, ensayos de rutina, según aplique. 
 
Parágrafo 3:  Los propietarios de transformadores rebobinados deben disponer de los protocolos de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
134 
 pruebas entre ellas las de pérdidas de energía, pa ra cuando la SIC u otra autoridad competente los 
solicite.  
20.25.2 Requisitos de Instalación 
 
a. Cuando el transformador no sea de tipo sumergible  y se aloje en cámaras subterráneas sujetas a 
inundación, éstas deben ser debidamente imperme abilizadas para evitar humedad y en lo posible 
debe separarse de la cámara de maniobras. Cuando la cámara subterránea no sea impermeable se 
debe instalar transformador y caja de maniobras tipo sumergible. 
 
b. Los transformadores refrigerados en aceite no deben ser instalados en niveles o pisos que estén por 
encima o contiguos a sitios de habitación, oficinas  y en general lugares destinados a ocupación 
permanente de personas, que puedan ser objeto de incendio o daño por el derrame del aceite. Los 
transformadores con más de 2000 galones de aceite deben instalarse mínimo a 9 m de las paredes de la subestación, si no se cumple esa condici ón deben colocarse paredes resistentes al fuego 
conforme a la norma NFPA 255 . Si el volumen de aceite está entre 500 y 2000 galones, la distancia 
se puede reducir a 7 m y  si no se puede cumplir tal distancia se debe colocar la pared resistente al fuego mínimo de dos horas.    
 
c. Cuando un transformador aislado en aceite requi era instalación en bóveda (conforme a la sección 
450 de la norma NTC 2050 ), la bóveda debe asegurar que a temperaturas por encima de 150 ºC no 
permita la entrada de aire para apagar el incendio por ausencia de oxigeno. La bóveda debe 
construirse con materiales que ofrezcan una resistencia al fuego de mínimo tres horas. Para transformadores secos con potencia superior a 112, 5 kVA que requieran bóveda, la resistencia al 
fuego de esta debe ser mínimo de una hora. Las puertas cortafuego, los empaques intumescentes, 
los dámpers y los sellos para control de la entrada de aire asociadas a la bóveda deben contar con certificado de conformidad con el  RETIE . 
 
d.  Los transformadores y barrajes del secundario, cuando se usen en instalaciones de uso final, deben 
instalarse de acuerdo con lo establecido en la sección 450 de la NTC 2050 .  
 
e. Todo transformador con tensión nominal superi or a 600 V debe protegerse por lo menos en el 
primario con protecciones de sobrecorriente, cuando se usen fusibles estos deben ser certificados y 
seleccionados de acuerdo con una adecuada coordinación de protecciones.  
 
f. El nivel de ruido en la parte externa del encerramiento no debe superar lo valores establecidos en las 
disposiciones ambientales sobre la materia, de acuerdo con la exposición a las personas. 
 
 
20.26 
 UNIDADES  DE POTENCIA  ININTERRUMPIDA  (UPS)   
 Para los efectos del presente reglamento, las UPS deben observar lo establecido en la NTC 2050  para 
su instalación y cumplir los requisitos de producto de una norma técnica internacional como la IEC 
62040-3  o de reconocimiento internacional como la UL 1778 . 
 
Las UPS deben tener entre otros las siguientes indicaciones en la marcación:  
a. Número de fases (a menos que sea una UPS monofásica). 
b. Potencia activa nominal de salida en W o kW. c. Potencia aparente nominal de salida en VA o kVA. 
d. Tensión nominal de salida. 
e. Corriente nominal de salida. 
f. Frecuencia nominal de salida. 
 
Cuando se instalen unidades en paralelo, debe tenerse especial atención con la sincronización de ellas, así como el retorno de tensión desde la carga y la sobrecarga permitida. 
  
20.27 
 UNIDADES  DE TENSIÓN  REGULADA  (REGULADORES  DE TENSIÓN)  
 
Para los efectos del presente reglamento, cubre únicamente a reguladores de baja tensión de potencia mayor o igual a 500 VA, los cuales deben cumplir los requisitos de una norma técnica internacional, de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
135 
 reconocimiento internacional que le aplique o la NTC 2540 . 
 
 
20.28  PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES  
  
Los productos utilizados  en este tipo de instalaciones (aquella s localizadas en ambientes clasificados 
como peligrosos, con alta concentración de personas o que alimentar equipos o sistemas complejos), es 
decir, las del capítulo 28 del presente Anexo General e,incluidas en los capítulos 5, 6 y de la NTC 2050,  
deben cumplir una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que le aplique al producto y a la condición de instalación y deben demostrarlo mediante Certificado de Conformidad.  
 
Para verificar si un producto es el apropiado para las condiciones especiales, el inspector de la 
instalación debe comprobarlo, comparando el alcance de la norma técnica en la cual se soporta el 
Certificado de Conformidad de Producto , con las condiciones especiales en las cuales operará la 
instalación. 
 
 
20.29 PORTALÁMPARAS O PORTABOMBILLAS
. 
 
Si bien los portalámparas usados en las instalaciones  objeto del presente reglamento, están asociados 
con los requisitos de iluminación establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público RETILAP, las características de producto y su instalación están más relacioadas con los 
requisitos de segurida  contra riesgos de origen eléc trico, en consecuencia deben cumplir los siguientes 
requisitos y demostrar su cumplimiento con RETIE: 
20.29.1 Requisitos de Producto. 
a. El portabombillas para lámparas con casquillo roscada debe ser del tipo E 27 y cumplir las 
dimensiones y tolerancias de la norma IEC60061. Para alumbrado público o industrial se podrá 
aceptar portalámparas para bombillas con casquillo E 40 o E 39 (tipo Mogul)  
 b. Las partes externas de material aislante no ce rámico que proveen protección contra choque eléctrico 
deben ser sometidas a la prueba de hilo incandes cente a 650 °C durante 30 s, Cualquier llama o 
incandescencia del espécimen se extinguirá dent ro de los 30 s después de retirar el filamento y 
cualquier llama que caiga no encenderá una pieza de 5 capas de papel de seda especificado en el 
numeral 6.8.6. de la norma ISO 4046,  extendido horizontalmente, 200 mm ± 5 mm debajo del 
prototipo bajo ensayo 
 
c. Las partes de material aislante que mantienen en posición las partes vivas deben someterse al 
ensayo del quemador de aguja según la norma IEC 695-2- 1. Si es necesario retirar ciertas partes del 
portalámparas para realizar el ensayo, se debe vigilar que las condiciones de ensayo no se alejen de 
manera significativa de aquellas que existen en uso normal 
 
d. Los portabombillas deben tener una resist encia mecánica para soportar una torsión de por lo menos 
2,26 N, debida a la inserción de la bombilla y el material no conductor debe ser autoextinguible 
demostrado mediante la prueba de hilo incandescente a 650 ºC durante 30 segundos, sin que se 
mantenga la llama, cuando se retire el hilo caliente. 
 
e. El casquillo y el contacto c entral del portabombilla y las demás partes conductora s de corriente, 
deben ser de un material no ferroso y resistente a la corrosión. 
 
20.29.2 Requisitos de instalación: 
a. Los portalámparas deben instalarse atendiendo los requisitos establecidos en la Sección 410 de la 
NTC 2050.  Asegurando que partes energizada s no queden expuestas  para lo cual debe 
comprobarse que la fase esté conectada el terminal central del portalámparas y el neutro a la camisa 
roscada. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
136 
  
b. La ubicación de portalámparas debe asegurar el cump limiento de principios del Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, en especial lo relacionado con Uso Racional y 
Eficiente de Energía, niveles de iluminación y el control de deslumbramiento. Igualmente debe 
asegurar la evacuación del calor producido por la  lámpara para evitar incendio de materiales 
aledaños. 
 c. Estos aspectos están relacionados con la seguridad de la instalación eléctrica y deben ser verificados  
en el proceso de establecer la conformidad con RETIE. 
 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
137 
 CAPITULO  4 
 
REQUISITOS  PARA  EL PROCESO  DE GENERACIÓN 
 
Central o planta de generación es el conjunto de  instalaciones que contienen máquinas, generadores, 
motores, aparatos de control, maniobra, protección y medida, que sirven para la producción de energía 
eléctrica, distintas a las consideradas como plantas de emergencia. 
 
Para efectos del presente reglamento, una central de generación por tener implícitos los procesos de 
transmisión, transformación, distribución y uso final,  debe cumplir con los requisitos de cada proceso que 
le sean aplicables. Los requisitos de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como complementarios de los contenidos en los demás capítulos del presente Anexo General. 
 
Las disposiciones contenidas en este reglamento, son de obligatoria aplicación en todo el territorio colombiano y deben ser cumplidas por las empresas generadoras que operen en el país.  ARTÍCULO
 21º.  PRESCRIPCIONES  GENERALES 
 
21.1 EDIFICACIONES  
Las edificaciones de las centrales de generación deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Para uso final, los establecidos en la NTC 2050  primera actualización o la norma internacional IEC 
60364, pero no la mezcla de normas. 
 
b. El edificio de la central de generación eléc trica debe ser independiente de toda construcción no 
relacionada con el proceso de ge neración. Se exceptúan las instalac iones en industrias que tengan 
procesos de cogeneración. 
 
c. Queda terminantemente prohibido el empleo de mate riales combustibles en las proximidades de las 
canalizaciones y de las máquinas o equipos bajo t ensión, permitiéndose su utilización siempre y 
cuando estén alejados de la parte en tensión o debidamente protegidos (por ejemplo en instalaciones 
con plantas diesel). 
 
d. En el centro de control de la planta debe disponerse de un mímico que represente el diagrama unifilar 
de la central, que cubra los sistemas de media y al ta tensión y de las líneas de transmisión asociadas 
con conexión física directa a la central, el cual debe ir sobre paneles o en pantallas de computador y 
cerca de los centros de mando. 
 
e. Los puente grúas que se tengan para maniobrar los elementos en las centrales deben estar provistos 
de limitadores de recorrido, tanto en el sentido de tr aslación como de elevación y debe señalizarse la 
altura disponible de elevación y el peso máximo. Además, deben disponer de un indicador sonoro con 
el fin de avisar al personal de operación cuando és te se encuentre en movimiento de translación. 
 
f. Las compuertas de captación de la central hidr áulica deben tener un sistema de control automático y 
además un control manual mecánico para la ape rtura o cierre según sea el caso.   
 
g. En las plantas térmicas que poseen chimeneas de alturas mayores de 25 m, éstas deben pintarse con 
los requerimientos de la señalización aeronáutica. 
 
h. En las proximidades de partes bajo tensión o de  máquinas en movimiento, se prohíbe el uso de 
pavimentos excesivamente pulidos y el montaje de escaleras estrechas.   
 
i. Se debe evitar la construcción de depósitos de agua sin confinar en el interior de las centrales en las 
zonas próximas a las instalaciones de alta tensi ón, que puedan poner en riesgo la seguridad de las 
personas o la instalación. 
 
j. En los cuartos de baterías no deben existir vapores de alcohol, amoniaco, ácido acético, clorhídrico, 
nítrico o residuos volátiles. Estos cuartos no deben tener comunicación directa con el centro de 
control, deben ser secos, bien ventilados y no estar sujetos a vibraciones perjudiciales que puedan originar desprendimientos de gases y desgastes prematuros, se debe disponer además de un 
dispositivo para lavado de ojos y manos en caso de emergencia. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
138 
  
k. Para edificaciones en caverna se  deben utilizar transfo rmadores tipo seco par a los sistemas de 
servicios auxiliares y en general sistemas de baja tensión.   
 
l. Los pasillos de gran longitud y en general donde exis ta la posibilidad de producirse arcos eléctricos, 
deben tener dos accesos como mínimo. Los cables  que vayan por estos pasillos y los pasa-tapas 
deben ser de materiales retardantes a la llama.  
 
m. La central de generación debe tener un sistema au tomático de extinción de incendios y un plan de 
emergencias.   
 
n. Los sistemas de protección c ontra incendios deben operar mínimo a las señales de temperatura y 
humo. 
 
o. Todos los circuitos de baja tensión situados en las proximidades de máquinas, aparatos u otros 
circuitos de alta tensión, deben ser considerados como pertenecientes a instalaciones de alta tensión, 
en los casos en que, por falta de protección, se pueda presentar un contacto entre ellos.  
p. Las canalizaciones eléctricas no se deben instalar  en las proximidades de tuberías de calefacción, de 
conducciones de vapor y en general de lugares de temperatura elevada y de ventilación defectuosa. 
El cableado debe estar ordenado, amarrado y con su s circuitos debidamente identificados en todas 
las canaletas. Los cables deben tener un aislamient o en material auto extinguible o con retardante de 
llama.   
q. La iluminación en la central y en las subest aciones debe ser uniforme, evitando en especial el 
deslumbramiento en las zonas de lectura de tableros, los valores de iluminancia deben cumplir los requisitos establecidos en el reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP . 
 
r. En las centrales que exijan personal operando  permanentemente, debe disponerse de un alumbrado 
de emergencia que provenga de una fuente diferente al alumbrado normal. Cada lámpara de este 
sistema debe tener una autonomía mínima de 60 minutos. 
 
s. Todos los lugares de circulación de personas, tale s como accesos, salas, pasillos, etc., deben estar 
libres de objetos que puedan dar lugar a accidentes o interrumpan visiblemente la salida en casos de emergencia. Las rutas de evacuación deben estar de marcadas con avisos y señales de salida que 
sean luminosas, con pintura fotoluminicente y con luces conectadas al circuito de emergencia de la 
central.  
t. Para evitar los peligros que pudieran originar el  incendio de un transformador de más de 100 kVA o 
un interruptor de gran volumen de aceite, se debe construir un foso o sumidero en el que se colocarán varias capas de gravilla que servirán como filtro y para ahogar la combustión. 
 
u. Los transformadores con potencia igual o mayor 100 kVA, ubicados al interior de la casa de máquinas 
deben ser instalados en celdas diseñadas con muro s y puertas antiexplosión. Cada celda debe tener 
un sistema automático de extinción de incendio y además un sistema de renovación de aire por medio 
de una unidad manejadora.   
v. Los transformadores con potencia igual o mayo r 100 kVA, ubicados en la subestaciones deben ser 
instalados en espacios protegidos por muros y puertas cortafuego.   
w. Las conducciones de gas deben ir siempre alejadas  de las canalizaciones eléctricas. Queda prohibida 
la colocación de ambas conducciones en un mismo ducto o banco de ductos. En áreas que se 
comuniquen con tuberías donde se presente acumulación de gas metano es obligatorio el uso de 
equipos a prueba de explosión.  
x. Las centrales de generación deben cumplir con los límites de emisiones, de ruido y demás normas  
establecidas por las autoridades ambientales; igualmente las normas de sismoresistencia.  
 
Parágrafo : Las pequeñas centrales o microcentrales eléctricas, se podrán apartar de algunos de estos 
requisitos, siempre que no se comprometa la seguridad de las personas, animales y el medio ambiente.  
 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
139 
 21.2  DISTANCIAS  DE SEGURIDAD 
 Las centrales de generación deben cumplir las distancias  de seguridad establecidas en el artículo 13º del 
presente Anexo General.  
21.3 
 PUESTAS  A TIERRA 
 Con el fin garantizar la seguridad del personal en las centrales de generación, se deben cumplir los 
criterios establecidos en el artículo 15° del presente Anexo General.  
 
21.4 
 VALORES  DE CAMPO  ELECTROMAGNÉTICO 
 En sitios de trabajo debe verificarse que los nivele s de campo electromagnético no superen los valores 
establecidos en el artículo 14° del Anexo General.  
21.5 
 SUBESTACIONES  ASOCIADAS  A CENTRALES  DE GENERACIÓN   
 Para unificar responsabilidades y criterios, cuando la central de generación tenga asociada una 
subestación, para los efectos de certificación de la conformidad se debe considerar como un conjunto y 
tener un solo certificado que incluya todos los componentes. 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
140 
 CAPÍTULO  5 
 
REQUISITOS  PARA  EL PROCESO  DE TRANSMISIÓN 
 
 
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se  refieren a las prescripciones técnicas que deben 
cumplir las líneas eléctricas aéreas de alta y extra al ta tensión de corriente alterna trifásica a 60 Hz de 
frecuencia nominal. 
 
Para los efectos del presente reglamento, se consid era transmisión a la transferencia (o transporte)  de 
energía eléctrica en altas y extra altas tensiones, ig uales o mayores a 57,5 kV y no se debe confundir  
con los nombres y niveles de tensión establecidos en la regulación para aspectos de tipo comercial o de 
calidad del servicio. 
 Los sistemas de transmisión entregan la energía de sde las plantas generadoras a las subestaciones y a 
grandes instalaciones industriales, desde las cuales lo s sistemas de distribución proporcionan el servicio 
a las zonas residenciales y comerciales. También sirven para interconectar plantas de generación, 
permitiendo el intercambio de energía, cuando las plan tas generadoras están fuera de servicio por haber 
sufrido un daño o por reparaciones de rutina. 
 Los requisitos de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como 
complementarios de los contenidos en los otros capítulos del presente reglamento. 
 Las disposiciones contenidas en este reglamento, son de aplicación en todo el territorio colombiano y 
deben ser cumplidas por las empresas que construyan y operen líneas  de transmisión de energía con 
tensiones superiores a 57,5 kV en corriente alterna.  
Aquellas líneas en las que se prevea utilizar otros sistemas de transmisión de energía (corriente continua 
o cables subterráneos o corriente alterna monofásica  o polifásica) deben ser objeto de una justificación 
especial ante el Ministerio de Minas y Energía o la  entidad que éste determine y se deben adaptar a las 
prescripciones y principios básicos del presente regl amento y  las particulares para el caso específico. 
 
ARTÍCULO
 22º PRESCRIPCIONES  GENERALES   
 
Las disposiciones contenidas en el presente reglam ento se refieren a las prescripciones técnicas 
mínimas que deben cumplir las líneas eléctricas aéreas de alta y extra alta tensión.  
 Toda línea de transmisión construida o modificada en  la vigencia del presente reglamento, debe contar 
con una Certificación Plena , con el mecanismo de certificación vigente al inicio de la construcción. 
 
22.1 DISEÑOS 
 
Toda línea de transmisión objeto del RETIE debe contar con los diseños eléctricos, mecánicos y de  
obras civiles, que garanticen los niveles de confiabi lidad exigidos por la regulación para cada tipo de 
línea, con el diseño integral de las líneas de transmisión requiere un trabajo multidisciplinario y los 
profesionales que intervengan deben identificarse co n su nombre, número de matrícula profesional y 
suscribir los documentos con su firma. 
 
El diseño debe contemplar mínimo los siguientes documentos: memorias de cálculos eléctricos, estructurales, mecánicos y geotécnicos; especificaciones técnicas; requerimientos ambientales; análisis 
económicos y planos. 
 
Los planos deben mostrar el tipo de obra a ejecutar, f abricación de estructuras, construcción de accesos, 
montaje de estructuras, tendido de conductor, c antidad de obra a construir, cantidad y tipo de 
estructuras, cantidad y tipo de conductor. En las es pecificaciones técnicas el diseñador debe definir el 
alcance de los trabajos, las normas generales y particulares aplicables, los equipos, métodos y 
procedimientos a seguir en la construcción.  
El diseño debe contener mínimo los siguientes planos ; de localización, de planta y perfil, a lo largo de 
toda la línea. En la vista de perfil deben dibujarse las variaciones de altura de cota del terreno en la proyección del eje de la línea, localizando detalles, la cota a cada 20 m y las pendientes laterales en ese 
punto, localización, altura y tipo de estructura y pl anillado de la curva del conductor más bajo a mayor RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
141 
 temperatura. 
 
El diseño también debe contener los planos de las ci mentaciones e identificar cada una de las fuerzas 
que actúan en la estructura y en la cimentación. 
 
En el diseño se deben tener en cuenta las alte rnativas de menor impacto ambiental, siguiendo los 
lineamientos de la autoridad ambiental y los usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento 
territoriales de los municipios.  
 El diseño eléctrico debe contemplar mínimo lo siguiente: 
 
a. Comportamiento de la línea tanto en régimen permanente como en régimen transitorio. 
b. Confiabilidad de la línea (número de salidas por 100 km/año). 
c. Coordinación de aislamiento. d. Coordinación de protecciones. 
e. Distancias de seguridad. 
f. Establecer los parámetros de la línea  g. Estudio de apantallamiento. 
h. Estudio de flujo de cargas. 
i. Estudio de pérdidas de energía. j. Evaluar el Efecto Corona y gradientes superficiales. 
k. Evaluar las sobretensiones por ondas tipo rayo y tipo maniobra. 
l. Evaluar los niveles de campos electromagnéticos en la zona de servidumbre. m. Evaluar los niveles de radiointerferencia. 
n. Puesta a tierra. 
o. Nivel de ruido audible. p. Conductor económico. 
q. Calculo de pérdidas por efecto corona. 
 
22.2 
 ZONAS  DE SERVIDUMBRE 
 
Para efectos del presente reglamento, las zonas de servidumbre deben ceñirse a las siguientes 
consideraciones: 
 
a. Toda línea de transmisión aérea con tensión nomin al igual o mayor a 57,5 kV, zona de seguridad o 
derecho de vía. Esta zona debe estar definida antes de la construcción de la línea, para lo cual se 
deben adelantar las gestiones para la constitución de la servidumbre, ya sea por mutuo acuerdo con 
los propietarios del terreno o por vía judicial. El propietario u operador de la línea debe hacer uso 
períodico de la servidumbre ya sea con el mant enimieto de la línea o poda de la vegetación y debe 
dejar evidencia de ello. En los casos que la servid umbre se vea amenazada, en particular con la 
construcción de edificaciones, debe solicitar el amparo policivo y demás figuras que tratan las leyes. 
 
b. Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra o crecimiento natural de árboles o 
arbustos que con el transcurrir del tiempo comprome tan la distancia de seguridad y se constituyan en 
un peligro para las personas o afecten la confiabilidad de la línea. 
 
c. No se deben construir edificios, edificaciones, viviendas, casetas, estructuras. Tampoco se debe 
permitir alta concentración de personas en estas ár eas de servidumbre, ni el uso de estos espacios 
como lugares de parqueo de vehículos o para el desarrollo de actividades comerciales o recreacionales. Las oficinas de planeación municipa l y las curadurías deben abstenerse de otorgar 
licencias o permisos de construcción en dichas áreas y los municipios atender sus responsabilidad en 
cuanto al control del uso del suelo y el espacio público de conformidad con la Ley. 
 
d. En los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se  debe respetar las limitaciones en el uso del suelo 
por la infraestructura eléctrica existente. I gualmente, los nuevos POT deben tener en cuenta los 
planes de expansión para poder garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica.  
 e. En los casos en que los Planes de Ordenamiento Territorial no permitan la construcción de una línea 
aérea en la zona urbana o las afectaciones por ca mpos electromagnéticos o distancias de seguridad, 
superen los valores establecidos en el presente reglamento, la línea debe ser subterránea, teniendo 
en cuenta los espacios adecuados para la operación y el mantenimiento. 
  f. El O
inva
 
g. En 
sup
ocu
exp
piso
 
h. Pa r
Tab
cen
 
T
T
P
T
P
T
 
T
 
i. Se r
una
de 
eléc
Ane
tem
líne
dist
 j. Pa
r
áre
zon
sigu
plan
dem
que
sup
por 
lo m
cue
esta
cerc
 
Par
otra
líne
de c
 
22.3  R
 
Los di s
cumpli
de apli
 
22.3.1 Anexo 
Operado
ada la z o
la zona 
perar los 
upacional
posición d
o donde p
ra efecto s
bla 22.1 
ntro es el 
TIP
ESTR U
Torres 
Torres 
Postes 
Torres  
Postes 
Torres/po s
abla 22.1 
rvidumbr e
a línea n u
los cual e
ctrico y e
exo Gen e
mperatur a
ea de tra n
tancias d
ra líneas 
as indus
na de s e
uientes r
neación 
muestre q
e en la e
perados, 
las aut o
menos 3,
enta los 
as distn c
cano de 
ra estos 
as tensio n
ea podrá 
construc c
REQUIS I
seños, m
miento d
cación y 
Estruct uRES
Genera l
r de Re d
ona de s e
de servi
valores 
. En los 
del públi c
permane
s del pr e
se fijan 
eje de l a
O DE 
UCTURA
stes 
Ancho d
e en líne
ueva, se 
es a un m
el camp o
eral, par a
a, viento s
nsmisión
e seguri d
de trans
triales y 
ervidumb r
requisito s
del pro y
que no h
edificaci ó
d) que l o
oridad co m
5 m par a
máximo s
cias se d e
la edific a
casos s e
nes, mo n
ser con s
ción. 
ITOS  ME
materiale s
de los re q
condici o
uras de SSOLUCI Ó
l Regla m
d debe n
ervidumb r
dumbre 
estable c
alreded o
co en ge n
zcan las 
esente re g
los valo r
a línea. 
T
220/
 22 0
220/
 22 0
110/
 11 0
110/
 11 0
e la zon a
transmi s
eas com p
determi n
metro de 
o magné t
a exposi c
s o fuerz a
. Dicha s
dad esta b
misión c o
para las
re estab
s: a) qu e
yecto así 
hay riesg o
ón los v a
os valor e
mpetent e
a 57,5 k V
s movimi
eben me d
ación.  
e recomi e
ntndo va r
struida s o
ECÁNIC O
s emple a
querimie n
ones de o
Suspen sÓN  No.   
mento Té
negar la 
re, por el 
a un m e
cidos en 
ores de l a
neral y s i
persona
glament o
res míni m
TENSIÓN 
(kV) 
500 
/230 (2 ct o
0/230 (1 c t
/230 (2 ct o
0/230 (1 c t
/115 (2 ct o
0/115 (1 c t
/115 (2 ct o
0/115 (1 c t
57,5/66 
a de servi d
sión  [m]
pactas: E
nará com
altura d e
tico no s
ción del 
as electr o
servidum b
blecidas e
on tensi ó
s cuales l
lecido e
e el Pla n
lo per m
os para l
alores d e
es de rad
e, e) que 
V, 4 m p a
entos d e
dir entre 
enda el u
rias línea
obre edi f
OS EN E
ados, for m
ntos me c
operació n
sión                
cnico d e
conexió n
riesgo q
etro de a
el artíc u
as áreas 
i se tien e
s. 
o y de a c
mos req u
A
MÍN
os) 
to) 
os) 
to) 
os) 
to) 
os) 
to) 
dumbre d
l ancho m
o la dist a
el suelo 
uperan l o
público e
omagné t
bre nun c
en el lite r
ón nomin
las cons t
n la tab
n de Or d
mita, b) Q
as pers o
e campo s
iointerfe r
se aseg
ara 115 k
e acerca m
la proye c
uso de lí n
s en la m
ficacione s
ESTRUC T
ma cons t
cánicos a
n, para lo                
 
e Instala c
 
n a la r e
ue repre s
ltura del 
ulo 14º d
de serv i
en edific a
cuerdo c o
ueridos e
ANCHO 
NIMO  (m
60 
32 
30 
30 
28 
20 
20 
15 
15 
15 
de líneas d
mínimo d
ancia ent
o el pis o
os valor e
en gene r
ticas a q u
ca podrá 
ral “j” del 
al meno r
truccion e
la 22.1, 
denamie n
Que un e
onas o bi
s electr o
rencia ni 
ure cum p
kV, 6 m p
miento a
cción ve r
neas co m
misma es t
s o cam p
TURAS  O
tructiva y
a que pu e
cual se d  DE        
ciones E
ed de di s
senta pa
piso lo s
del pres e
idumbre 
aciones d
on las te n
en el an c
) 
de 
de la ser v
re los pu
o donde s
es establ
ral, inclu y
ue pued a
ser men o
present e
r o igual 
es existe n
se ace p
nto Terri t
estudio d
enes qu e
omagnéti c
ruido a c
plir dista n
para 23 0
a la edifi c
rtical má s
mpactas y
tructura y
pos dep o
O APO Y
y montaj e
eda est a
deben c u               
Eléctrica s
stribució n
ra la vid a
s campo s
ente An e
los valo r
deben m e
nsiones n
cho de l a
Figura 2
vidumbr e
ntos a a m
se tenga 
ecidos e
yendo la s
an estar 
or que l a
e numer a
a 500 k V
ntes imp o
pta cons t
torial ex i
de aisla m
e se en c
cos par 
cústico s u
ncias de 
0 kV y 8, 6
cación q
s salient e
y podrá u
ya sea t o
ortivos q u
YOS DE L
e  de la e
ar someti d
umplir lo s
    DE 20 1
s - RETI E
n local, a
a de las p
s electro m
exo Gen e
res  a c o
edirse a u
normaliz a
a zona d
22.1. Anc h
servid u
e en los t
mbos la d
presen c
en el artí c
s condic i
sujetos l
a que res
al. 
V que cr u
osibilitan
truir la l
istente e
miento d e
cuentran 
apúblico 
upere lo s
segurid a
6 m par a
ue pued a
e del con d
utilizar c o
orre o po s
ue tenga n
LÍNEAS  
estructur a
da, segú
s siguient
13 
E  
a una in s
personas
magnéti c
eral, pa r
nsiderar 
un metro 
adas en e
de servi d
ho de la z
umbre 
tramos c
dos de la 
cia huma n
culo 14º 
iones m á
los cond u
ulte de c
ucen zon a
 dejar el
ínea aé r
en el m o
el caso e
en las e d
en gen e
s valores 
ad horizo
a 500 kV ,
a tener e
ductor y 
orredores 
ste. En n i
n asocia d
DE TRA
a deben 
n los si g
es requi s
stalación 
. 
cos no d e
ra expos
serán l o
de altur a
el país, e
dumbre, c
 
ona de 
compact o
línea a p
na, el c a
del pre s
ás crítica
uctores e
consider a
as urba n
 ancho d
rea, baj o
omento d
en parti c
dificació n
eral no s
estable c
ntales d e
, teniend
el condu
el punto 
de líne a
ingún ca s
do algún
NSMISI Ó
garantiz
guientes t
sitos: 
142 que 
eben 
ición 
os de 
a del 
en la 
cuyo 
os de 
partir 
ampo 
sente 
s de 
en la 
ar las 
nas o 
de la 
o los 
de la 
cular, 
n,  c) 
sean 
cidos 
e por 
o en 
ctor, 
más 
as de 
so la 
 tipo 
ÓN 
ar el 
tipos RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
143 
  
a. Condición normal: Todos los conductores y cable(s) de guarda sanos, viento máximo de diseño y 
temperatura coincidente.  
b. Condición anormal:  
 
 Para líneas con conductores en haz: 
 
− El 50% de los subconductores rotos en cualquier fase; los demás subconductores, fases y 
cables de guarda sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
− Un cable de guarda roto y las fases y el cabl e de guarda restante (si existe) sanos. Viento 
máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
 Para líneas con un solo conductor por fase: 
 
− Un conductor roto en cualquier fase.  Las demás fases y el (los) cable (s) de guarda sanos. 
Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
− Un cable de guarda roto y las fases y el cabl e de guarda restante (si existe) sanos. Viento 
máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
22.3.2 Estructuras de Retención 
 
a. Condición normal: Todos los conductores y cables de guarda sanos. Viento máximo de diseño y 
temperatura coincidente.  
b. Condición anormal 
 
 Para líneas con conductores en haz: 
 
− Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las 
demás fases y el cable de guarda restante (si existen), sanos. Viento máximo promedio y 
temperatura coincidente. 
 
 Para líneas con un solo conductor por fase: 
 
− Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de 
guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
− Dos fases diferentes rotas. La fase restante y el (los) cable (s) de guarda, sanos. Viento 
máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
22.3.3 Estructuras Terminales 
 a. Condición normal: Todos los conductores y cables de guarda sanos. Viento máximo de diseño y 
temperatura coincidente. 
 
b. Condición anormal. 
 
 Para las líneas con conductores en haz: 
 
− Todos los subconductores en cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente.  Las 
demás fases y el cable de guarda restante (si existe), sanos. Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
− Todos los subconductores rotos en dos fases dife rentes. La fase restante y el (los) cable(s) de 
guarda, sano(s).  Viento máximo promedio y temperatura coincidente.  
 
 Para línea con un solo conductor fase,: 
 
− Cualquier fase y un cable de guarda rotos simultáneamente. Las demás fases y el cable de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
144 
 guarda restante (si existe), sanos.  Viento máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
− Dos fases diferentes rotas. La fase restante y el (los) cable (s) de guarda, sanos. Viento 
máximo promedio y temperatura coincidente. 
 
22.4  CONDUCTORES  Y CABLES  DE GUARDA 
 Los conductores de fase y los cables de guarda usad os en líneas de transmisión, deben cumplir los 
siguientes requisitos específicos para su instalación y operación, además de los propios del producto:  
a. Deben ser apropiados para las condiciones ambientales donde se instalen 
 
b. La tensión mecánica de tendido del conductor no debe superar el 25% de la tensión de rotura del 
conductor sin carga.  
c. Los herrajes utilizados para empalmar o sujetar los conductores deben ser apropiados a las 
características  y tipos de conductores y no deben permitir  el deslizamiento. 
 
d. Se deben reparar o empalmar en el menor tiempo posible los conductores que presenten rotura de 
algunos de sus hilos. 
 
22.5 
  DISTANCIAS  DE SEGURIDAD   
 
Las líneas aéreas de transmisión deben cumplir las distancias de seguridad establecidas en el artículo 13º del presente Anexo General , teniendo en cuenta las condiciones más críticas de temperatura, 
vientos o esfuerzos electromecánicos. 
 
22.6 
 PUESTAS  A TIERRA 
 
Para efectos del presente reglamento y con el fin ga rantizar la seguridad tanto del personal que trabaja 
en las líneas como de los usuarios, se deben cumplir los criterios establecidos en el, artículo 15º del 
presente Anexo General . Adicionalmente, las tensiones de paso y contacto deben ser comprobadas en 
las estructuras de líneas de transmisión con tensión igual o superior a 115 kV en zonas urbanas y en 
estructuras localizadas a menos de 20 m de escuelas, viviendas, industrias, comercios y en general en lugares de alta concentración de personas. 
 
22.7 
 CIMENTACIONES   
 
Las estructuras de apoyo de las líneas de transmisión deben estar soportadas en las cimentaciones 
apropiadas al tipo de suelo, peso y demás esfuerzos a que pueden estar sometidas, para impedir su volcamiento, giro o hundimiento que comprometa la estabilidad mecánica de la línea. 
 
22.8 
 HERRAJES   
 Los herrajes de líneas de transmisión deben cumplir lo s requisitos establecidos en el numeral 20.20  del 
presente Anexo General y deben ser apropiados para el tipo de línea, dimensiones de conductores, cables de guarda, condiciones eléctricas, mecánica s y ambientales del medio donde se van a instalar. 
 
22.9 
  SEÑALES  DE AERONAVEGACIÓN 
 En las superficies limitadoras de obstáculos y conos de aproximación a aeropuertos reguladas por 
Aerocivil, deben instalarse balizas en los conductores de las fases o los cables de guarda de mayor 
altura, cumpliendo los requisitos del Reglamento Aeronáutico de Colombia (Resolución 01092 de 2007  
publicada en el Diario Oficial 46591 del 4 de abril del 2007 ) o la norma que la modifique o sustituya. Para 
efectos del presente reglamento, las balizas de se ñalización diurna, deben cumplir con los requisitos 
mínimos presentados a continuación: 
 a. Debe ser fabricada de un material resistente  a la intemperie, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la ASTM G 155  o una norma equivalente. En general se debe asegurar que la baliza 
mantenga las características mecánicas y ópticas para que permanezca durante largo tiempo.  
b. No se deben instalar balizas cuyo deterioro sea superior a 5 unidades calculado por el método de la RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
145 
 norma  ASTM D D2244 . 
 
c. Los diámetros exteriores mínimos son de 600 mm o las establecidas por las normas aeronáuticas. 
 
d. Para la fijación de las balizas se deben utiliza r mordazas, cables o aditamentos apropiados, en 
material galvánicamente compatible con el material del cable donde se instale y ajustable a diferentes 
calibres. 
 
e. El color de las balizas debe ser “Rojo Aviaci ón” o “Naranja Aeronáutica Internacional” o los 
establecidos por la reglamentación técnica expedida por la Aerocivil. 
 
f. Si se requieren balizas de señalización noct urna, pueden ser lámparas estroboscópicas o de 
encendido por inducción de la línea. 
 
Parágrafo 1.  La baliza podrá demostrar la conformidad con el presente reglamento mediante declaración 
de proveedor o el fabricante, en la qu e se incluya: dimensiones, color,  envejecimiento o resistencia a la 
intemperie, rigidez dieléctrica y desempeño.  
 
22.10  AISLAMIENTO   
 
Para el aislamiento de las líneas de transmisión se deben cumplir los siguientes criterios: 
 
22.10.1 Distancias mínimas de seguridad 
 
a. Las líneas de transmisión deben cumplir las distancias mínimas de seguridad establecidas en el  
artículo 13º del presente Anexo General, en las c ondiciones más críticas de temperatura, vientos o 
fuerzas electromagnéticas que soporten los conductores. 
 
b. Se debe garantizar que en las zonas de servidumbr e se mantenga controlado el crecimiento de la 
vegetación de tal forma que no se comprometan las distancias de seguridad. 
    
c. El dimensionamiento eléctrico de las estructuras se debe definir mediante combinación de las 
distancias mínimas correspondientes a las so bretensiones debidas a descargas eléctricas 
atmosféricas, a las sobretensiones de maniobra y a las de frecuencia industrial. Adicionalmente, debe tener en cuenta los niveles de contaminación, la al tura sobre el nivel del mar y las distancias mínimas 
para mantenimiento en tensión. 
 
 22.10.2 Aisladores y aislamiento de conductores 
 a. El aislamiento debe ser apropiado para las caracter ísticas eléctricas de la línea, teniendo en cuenta 
entre otros aspectos, el nivel de tensión, el núm ero de salidas aceptadas por la regulación, densidad 
de rayos a tierra de la zona, sobretensiones por maniobra, polución o contaminación ambiental del 
lugar y tensión mecánica de conductores que determine cargas de rotura. 
 
b. Carga de Rotura. Para la determinación de la carga de rotura en los aisladores usados en líneas de 
transmisión se deben diferenciar las estructuras en suspensión y retención, con base en las cargas mecánicas a condición normal, aplicando los factores de seguridad calculados con base en el 
numeral 7.3.6 de la norma IEC 60826 , así: 
 
• Aisladores para estructuras en suspensión. La carga de rotura mínima debe ser igual a la 
sumatoria vectorial de las cargas verticales y tr ansversales (máximo absoluto en la cadena) por el 
factor de seguridad, el cual no podrá ser menor de 2,5 
 
• Aisladores para estructuras en retención. La carga de rotura  mínima del aislador debe ser igual a 
la máxima carga longitudinal a que este expuesto por el factor de seguridad, el cual no debe ser menor de 2,5. 
 
c. La resistencia mecánica correspondiente a cadenas paralelas, puede tomarse igual al producto del 
número de cadenas que la forman por la resistenci a de cada cadena simple, siempre que en estado 
normal  se reparta entre todas y con una cadena rota, la carga se reparta por igual entre las demás. 
 d. Mantenimiento de aisladores. Los aisladores deben someterse a mantenimiento para conservar sus RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
146 
 características aislantes. El criterio para determinar la pérdida de la función de un aislador, será la 
rotura o pérdida de sus propiedades aislantes, al ser sometidos simultáneamente a tensión eléctrica y 
esfuerzo mecánico. 
 
e. El nivel de aislamiento de los conductores  de líneas subterráneas, debe cumplir normas 
internacionales o de reconocimien to internacional, de acuerdo al  nivel de tensión utilizado,  
 
f. Los conductores de líneas o tramos de línea subterránea deben tener cámaras subterráneas y 
transposición. 
 
g. El sistema de transmisión en corriente continua para alta tensión, debe considerar conversores 
AC/DC (rectificadores) y DC/AC (inversores), transformadores de  conversión, líneas de transporte 
filtros AC y DC,  los cuales deben cumplir requisitos de una norma internacional como la  IEC/TC 115.  
 
22.11   USO  DE NUEVAS  TECNOLOGÍAS   
 
Se permite el uso de las tecnologías de transmisión como las GIL ( Gas Insulated Lines ), las HPFF ( High-
Pressure Fluid Filled Lines ), los VFT ( Variable Frecuency Transformers ), HVDC ( High Voltage Direct 
Current  transm ission systems) , FACTS ( Flexible AC Transmission Systems )  y los conductores de alta 
temperatura, siempre que estén sujetos al cumplimie nto de estándares internacionales o a guías de uso 
y aplicación de entidades como CI GRE, IEEE, IEC o semejantes. Por ejemplo para las GIL existe “IEEE 
PC37.122.4 Guide for Application and User Guide for Gas-Insulated Transmission Lines (GIL), Rated 72.5 kV and Above”. 
 
22.12
  LÍNEAS  SUBTERRÁNEAS   
 
La transmisión subterránea podrá realizarse por di versos tipos de canalización tales como ductos, 
bóvedas o enterramiento directo; usando la infraestruct ura existente como puentes, túneles u otro tipo de 
estructuras compartidas, siempre que se tengan las condiciones mecánicas y de espacios que no pongan en riesgo a personas, la infraestructura o la inst alación eléctrica, que el fabricante de los cables y 
demás accesorios de la línea los haya certific ado para dicho tipo de montaje y se cumplan los 
requerimientos establecidos por el fabricante o por una guía de reconocimiento internacional como las 
del CIGRE o del IEEE. 
 Toda línea subterránea debe disponer de planos donde se  identifique la ruta y profundidad y tener las 
señalizaciones apropiadas en su recorrido, para evitar que al realizar excavaciones, se pueda 
comprometer la seguridad de las personas o de la misma línea.   22.13 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD A PER SONAS CERCANAS  A LA LÍNEA 
 
Los propietarios u operadores de líneas de transmisión deben informar  periódicamente a los residentes 
aledaños a las franjas de servidumbre de la línea, sobre los riesgos de origen eléctrico u otros riesgoss 
que se puedan  generar por el desarrollo de prácticas indebidas, con la línea o sus alrrededores y deben dejar evidencias del hecho. 
   RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
147 
 CAPÍTULO  6 
 
REQUISITOS  PARA  EL PROCESO  DE TRANSFORMACIÓN  (SUBESTACIONES) 
 
Las disposiciones contenidas en este reglamento son de aplicación en todo el territorio colombiano y 
deben ser cumplidas por las empresas que involucren el proceso de transformación de energía y que 
operen en el país; aplican a las subestaciones con tensiones nominales mayores a 1 kV. 
 
Una subestación eléctrica es un conjunto de equipos utilizados para transferir el flujo de energía en un 
sistema de potencia, garantizar la seguridad del si stema por medio de dispositivos automáticos de 
protección y para redistribuir el flujo de energía a tr avés de rutas alternas durante contingencias.   
 
Una subestación puede estar asociada con una centra l de generación, controlando directamente el flujo 
de potencia al sistema, con transf ormadores de potencia convirtiendo la tensión de suministro a niveles 
más altos o más bajos, o puede conectar diferentes  rutas de flujo al mismo nivel de tensión. 
 
ARTÍCULO  23º.  ASPECTOS   GENERALES  DE LAS  SUBESTACIONES. 
 
El proceso de transformación se entenderá como el aplicado a las subestaciones, para ello, se debe 
hacer distinción entre los diferentes tipos de sube staciones por su uso o por su nivel de tensión y 
potencia que manejen. 
 
Todo propietario de subestación o unidades constructivas componentes de la subestación debe responder por el cumplimiento de RETIE  en lo que le corresponda. Los requisitos de este capítulo son de 
obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como complementarios de los contenidos en los otros 
capítulos del presente reglamento.   
Para efectos del presente reglamento las subestaciones se clasificarán en: 
 
a. Subestaciones de patio de alta y extra alta tensión (puede incluir, maniobra, transformación o 
compensación).  
b. Subestaciones de alta y extra alta tensión tipo interior o exterior encapsulada generalmente aislada 
en gas, tal como  el hexafluoruro de azufre ó SF6. 
 
c. Subestaciones de patio de distribución de media tensión. 
 
d. Subestaciones de patio híbridas de media y alta  tensión, conformadas por bahías encapsuladas ó 
compactas más equipos de patio con aislamiento en aire. Las bahías compactas incluyen todas las 
funciones necesarias para un campo de conexió n, mediante operación de los equipos que la 
conforman como el interruptor, seccionador de barr as, seccionador de línea, seccionador de puesta a 
tierra, transformadores de corriente y transformadores de potencial. 
 
e. Subestaciones de distribución en media tensión, localizadas en interiores de edificaciones y bajo 
control y operación del operador de red. 
 
f. Subestaciones en interiores de edificaciones (de propiedad y operación del usuario). 
 
g. Subestaciones tipo pedestal, las cuales sólo se deben instalar en zonas de circulación restringida. 
 
h. Subestaciones sumergibles (tanto el transforma dor como los equipos asociados de maniobra deben 
ser este tipo) IP X8. 
 
i. Subestaciones semisumergibles o a prueba de inundación (el equipo debe estar protegido a una 
inmersión temporal IP X7 y la bóveda o cámara debe garantizar el drenaje en un tiempo menor al 
soportado por el equipo).  
 
j. Subestaciones  de distribución tipo poste. 
 
23.1 
  REQUISITOS  GENERALES  DE SUBESTACIONES    
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
148 
 Las subestaciones, cualquiera que sea su tipo, deben cumplir los requisitos que le apliquen: 
 
a. Toda subestación debe contar  con un diseño eléctrico. 
 
b. En los sistemas eléctricos de los distribuidores,  grandes consumidores y transportadores, el tiempo 
máximo de despeje de falla de la protección principal, desde el inicio de la falla hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia, no debe ser mayor que 150 milisegundos. 
 
c. En los espacios en los cuales se encuentran in staladas las subestaciones con partes energizadas 
expuestas, deben colocarse y asegurar la permanenci a de cercas, pantallas, tabiques o paredes, de 
tal modo que límite la posibilidad de acceso a personal no autorizado. Las puertas deben contar con 
elementos de seguridad que limite la entrada de personal no autorizado. Este requisito no se aplica 
para subestaciones tipo poste que cumplan las distancias mínimas de seguridad. 
 d. En cada entrada de una subestación eléctric a debe fijarse una señal con el símbolo de riesgo 
eléctrico, así como en la parte exterior de la malla eslabonada, cuando sea accesible a personas. 
 e. Los muros o mallas metálicas que son utilizados para encerrar las subestaciones, deben tener una 
altura mínima de 2,50 metros y deben estar debidamente conectados a tierra. 
 f. Con el fin garantizar la seguridad tanto del personal que trabaja en las subestaciones como del 
público en general, se deben cumplir los requisitos de puesta a tierra que le apliquen, establecidos en 
el artículo 15 ° del presente Anexo General .  
 
g. En todas las subestaciones se deben calcular la s tensiones de paso, contacto y transferidas, para 
asegurar  que  no se exponga a las personas a tens iones por encima del umbral de soportabilidad.  
 
h. Para la evaluación de la conformidad, se debe tener especial atención en el nivel de tensión y la 
potencia de la subestación. Esta labor sólo d ebe realizarse por persona l calificado, entrenado y 
autorizado, quienes deben usar las técnicas y equipos apropiados para las pruebas y mediciones.  
 
i. El organismo de inspección de subestaciones no pod rá inspeccionar subestaciones de alta y extra 
alta tensión si no tiene la acreditación expresa para estos niveles de tensión. 
 
j. Los encerramientos utilizados en las subestacione s para alojar en su interior los equipos de corte y 
seccionamiento deben ser metálicos y los límites de dichos encerramientos no deben incluir las 
paredes del cuarto dedicado la subestación. Las ve ntanas de inspección deben garantizar el mismo 
grado de protección del encerramiento (IP) y el mismo nivel de aislamiento. 
 
k. Las cubiertas, puertas o distancias de aislam iento, no deben permitir el acceso  a barrajes o 
elementos energizados de personal no calificado. 
 
l. En el caso que los elementos energizados sean removibles se debe garantizar que no se puedan 
retirar mientras el sistema opere en condicione s normales, para lo cual deben implementarse 
sistemas  de cerraduras o enclavamientos. Si lo s elementos energizados son fijos, debe asegurarse 
que no se puedan retirar sin la ayuda de herramienta s manejadas por personal calificado que conoce 
el funcionamiento de las subestaciones. 
 
m. Los enclavamientos entre los diferentes elementos de corte y se ccionamiento en una subestación son 
indispensables por razones de seguridad de las pe rsonas y conveniencia operativa de la instalación 
para no permitir que se realicen maniobras indebidas. 
 
n. Para el caso de equipos del tipo extraíble, lo s enclavamientos deben asegurar que las siguientes 
operaciones no sean posibles de realizar: 
 
 Extracción del interruptor de protección a menos que esté en posición abierto. 
 Operación del interruptor, a menos que éste se  encuentre en servicio, desconectado, extraído o 
puesto a tierra. 
 Cerrar el interruptor, a meno s que esté cone ctado al circuito auxilia r o diseñado para abrir 
automáticamente sin el us o de un circuito auxiliar. 
o. Para el caso de equipos fijos estos deben pos eer los enclavamientos necesarios para evitar 
maniobras erróneas. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
149 
  
p. La continuidad e integridad del sistema de puesta a tierra deben ser aseguradas teniendo en cuenta 
el esfuerzo térmico y mecánico causado por la corriente que éste va a transportar en caso de falla. 
 
q. El encerramiento de cada unidad funcional debe ser conectado al conductor de tierra de protección. 
 
r. Todas las partes metálicas puestas a tierra y que no pertenezcan a los circuitos principales o 
auxiliares, deben ser conectadas al conductor de tie rra directamente o a través de la estructura 
metálica. 
 
s. Con el fin de realizar las labores de mantenimiento en las subestaciones con seguridad para el 
personal encargado, es imprescindible que el sistema permita poner a tierra las partes energizables. 
 
t. La posición de los elementos que realicen la puesta a tierra de la celda deben estar claramente 
identificados a través de un elemento que indique visualmente la maniobra de puesta a tierra de 
equipo. 
 
u. En las subestaciones está prohibido que cr ucen canalizaciones de agua, gas natural, aire 
comprimido, gases industriales o combustibles, exc epto las tuberías de extinción de incendios y de 
refrigeración de los equipos de la subestación. 
 
v. Para evitar los peligros de propagación de un incendio ocasionado por derrame del aceite, se debe 
construir un foso o sumidero en el que se agregarán varias  capas de gravilla que si rvan como filtro y 
absorbente para ahogar la combustión; se except úan las subestaciones tipo poste, las de tipo 
pedestal  y las  subestaciones con  transformadores en aceite cuya capacidad total no supere 112,5 
kVA.  
w. En las subestaciones sujetas a inundación, el grado de protección IP o equivalente NEMA de los 
equipos debe ser apto para esa condición. 
 
a. Toda subestación debe contar  c on las protecciones de sobrecorrien te. En los circuitos protegidos  
por fusibles la capacidad máxima de los fusibles debe ser la establecida por un estudio de 
coordinación de protecciones y debe garantizar la adecuada protección del transformador y la 
desenergización del circuito en el evento que se requiera. Para lo cual el Operador de Red establecerá una tabla con los valores para estos fines y exigirá su cumplimiento. 
 23.2 
  DISTANCIAS   DE SEGURIDAD  EN  SUBESTACIONES  EXTERIORES 
 Los cercos en mallas que son instalados como barreras para el personal no autorizado, deben colocarse 
de tal manera que las partes expuestas energizadas queden por fuera de la zona de distancia de seguridad, tal como se ilustra en la Figura 23.1 y las distancias mínimas a  cumplir son  las de la Tabla 
23.1.  
 
 
 
  
Tensión nominal 
entre fases (kV) Dimensión 
“R”(m) 
0,151-7.2 3,0 
13,8/13,2/11,4 3,1 
34,5/44 3,2 
66/57,5 3,5 
115/110 4,0 
230/220 4,7 
500 5,3 
 
Figura 23.1. Distancias de seguridad para prevenir 
contactos directos en subestaciones exteriores Tabla  23.1.  Distancias de seguridad para 
la Figura 23.1 
 
En subestaciones de media tensión, con encerramiento en pared, la distancia horizontal entre la pared y 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
150 
 elementos energizados podrá reducirse al valor del espacio libre de trabajo dado en la columna dos 
Tabla 110-34a de la NTC 2050 , siempre y cuando, la pared tenga mínimo 2,5 m de altura y no tenga 
orificios por donde  se puedan introducir elementos conductores que se acerquen a partes energizadas. 
 
Las subestaciones exteriores o de patio de alta y extra alta tensión deben cumplir las distancias de 
seguridad y lineamientos expresados en las Figura s 23.1, 23.2 y 23.3 y las Tablas 23.1 y 23.2, 
relacionadas con la coordinación de aislamiento y el Comité 23 del  CIGRE y la norma IEC 60071-2 .  
 
 
 
Figura 23.2 Zona de seguridad para circulación de personal 
 
 
 
Figura 23.3. Zonas de seguridad 
 1,25
2,25
Dimensiones en mCirculación
de personalZona de
SeguridadPlano de trabajoDistanciade
seguridadValor
Valor
básicobásicoValor
1,75
1,75
2,252,25 mValor básico  
seguridad  Distancia de  Zona de
seguridadCirculación 
de personal
Zona de reisgo - valor básico
Zona de seguridadConvenciones:ØR ØS ØTRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
151 
  
Tabla 23.2.  Distancias de seguridad en  el aire, para las Figuras 23.1 y 23.2 
 
(*) El valor mínimo recomendado es 3 m, pero puede ser un poco menor según las condiciones locales, 
procedimientos estandarizados de trabajo. 
(**)    Se determina en cada caso. 
 
23.3  DISTANCIAS  DE SEGURIDAD   EN SUBESTACIONES  INTERIORES 
 
Las distancias de seguridad que se deben mantener en los interiores de un cuarto destinado a 
subestación deben cumplir con el artículo 13º del presente Anexo General   en lo que le aplique  y las 
establecidas en la sección 110  de la NTC 2050  primera actualización para espacios de trabajo.  
 
23.4   SALAS  DE OPERACIONES,  MANDO  Y CONTROL   
 
La sala o espacio en donde haya instalado equipo eléctrico, de operación, mando o control, de una  
subestación, debe cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Los  materiales de construcción deben tener alto punto de ignición. 
 
b. Las instalaciones deben estar libres de materiales  combustibles, polvo y hum o, y no serán utilizadas 
para reparación, fabricación o almacenamiento, excepto para partes menores esenciales en el 
mantenimiento del equipo instalado.  
c. Debe estar suficientemente ventilada con el fin de  mantener las temperaturas de operación dentro de 
los rangos debidos y minimizar la acumulación de  contaminantes transportados por el aire, bajo 
cualquier condición de operación. 
 
d. Las instalaciones eléctricas deben permanecer secas. En las subestaciones externas o ubicadas en 
túneles mojados, pasos subterráneos u otros lugar es húmedos o de alto grado de humedad, el equipo 
eléctrico debe ser apropiado para soportar las condiciones ambientales imperantes. 
 
e. Todo el equipo eléctrico fijo debe ser soportado y asegurado para las condiciones de servicio. Se 
debe prestar consideración al hecho de que algunos equipos pesados, tales como transformadores, puedan ser asegurados en el lugar; sin embargo, el equipo que genere fuerzas dinámicas durante su 
operación, podrá requerir medidas adicionales. 
 f. En la sala de control debe haber indicación de la posición de los contactos de los elementos de 
interrupción y seccionamiento que muestren el estado real de la operación que se está ejecutando, 
con el fin de tener plena conciencia de tal condición. 
 Distancias de seguridad 
Valor básico Circulación de personal Zona de trabajo en ausencia de maquinaria pesada Circulación de vehículos 
Cantidad que 
se adiciona Bajo conexiones Horizontal Vertical Zona de seguridad Valor total 
[m]  
  
U
p 
[kV] 
(valor 
pico)  
  
Distanci
a 
mínima 
según 
IEC [m] % [m] Valor 
básico 
[m] Zona de 
segurida
d 
[m] Valor 
total 
[m]  
 
 
[m] Zona de 
seguridad 
[m] Valor total 
[m] Zona de 
segurida
d 
[m] Valor total 
[m] Gálibo 
[m] Tolerancia 
[m] Valor total 
[m] 
(1) (2) (3) (4 ) (5)=(2)+(4)  (6) (7)=(5)+(6)  (8) (9) (10)=(5)+(9) (11) (12)=(5)+(11)  (13) (14) (15)=(5)+(13)
+(14) 
60 0,09 10 0,01 0,10 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
75 0,12 10 0,01 0,13 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
95 0,16 10 0,02 0,18 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
125 0,22 10 0,02 0,24 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
170 0,32 10 0,03 0,35 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
200 0,38 10 0,04 0,42 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
250 0,48 10 0,05 0,53 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
325 0,63 10 0,07 0,70 2,25 (*) 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
380 0,75 10 0,08 0,83 2,25 3,08 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
450 0,90 10 0,10 1,00 2,25 3,25 2,25 1,75 (*) 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
550 1,10 10 0,11 1,21 2,25 3,46 2,25 1,75 2,96 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
650 1,30 10 0,13 1,43 2,25 3,68 2,25 1,75 3,18 1,25 (*) (**) 0,70 (**) 
750 1,50 10 0,15 1,65 2,25 3,90 2,25 1,75 3,40 1,25 2,90 (**) 0,70 (**) 
850 1,70 10 0,17 1,87 2,25 4,12 2,25 1,75 3,62 1,25 3,12 (**) 0,70 (**) 
950 1,90 10 0,19 2,09 2,25 4,34 2,25 1,75 3,84 1,25 3,34 (**) 0,70 (**) 
1050 2,10 10 0,21 2,31 2,25 4,56 2,25 1,75 4,06 1,25 3,56 (**) 0,70 (**) 
1175 2,35 10 0,24 2,59 2,25 4,84 2,25 1,75 4,34 1,25 3,84 (**) 0,70 (**) 
1300 2,60 10 0,26 2,86 2,25 5,11 2,25 1,75 4,61 1,25 4,11 (**) 0,70 (**) 
1425 2,85 6 0,17 3,02 2,25 5,27 2,25 1,75 4,77 1,25 4,27 (**) 0,70 (**) 
1550 3,10 6 0,19 3,29 2,25 5,54 2,25 1,75 5,04 1,25 4,54 (**) 0,70 (**) 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
152 
  
ARTICULO  24º. REQUISITOS  ESPECÍFICOS  SEGÚN  EL TIPO  DE SUBESTACIÓN 
 24.1 
 SUBESTACIONES  DE ALTA  Y EXTRA  ALTA  TENSIÓN  
 a. Deben ser construidas bajo estándares que garanticen tanto la seguridad como la confiabilidad.  
b. La subestación debe estar provista de manuales de operación y mantenimiento, precisos que no den 
lugar a equivocaciones. 
 
c. Deben medirse las tensiones de paso, contacto y transferidas, asegurando que no se exponga a 
riesgo a personas con tensiones por encima del um bral de soportabilidad. La medición debe hacerse  
en las mallas de encerramiento y hasta un metro del lado externo. 
 
24.2 
  SUBESTACIONES  DE MEDIA  TENSIÓN  TIPO  INTERIOR  O EN EDIFICACIONES 
 
Independiente de que la subestación pertenezca a un Op erador de Red o a uno o varios usuarios, este 
tipo de subestaciones deben cumplir lo establecido en la sección 450 de la norma NTC 2050  y 
adicionalmente los siguientes requisitos que le apliquen, adoptados de la norma IEC 62271-200: 
 a. En toda edificación que requiera subestación, de be destinársele el espacio con las dimensiones 
apropiadas de acuerdo al tipo de subestación y los requisitos de este reglamento.  
 b. En las subestaciones dentro de edificios, el local debe estar ubicado en un sitio de fácil acceso desde 
el exterior, localizado en áreas comunes, con  medios apropiados que faciliten la entrada y salida de 
los equipos, para permitir al personal calificado la s labores de mantenimiento, revisión e inspección. 
 
c. En subestaciones y cuartos eléctricos debe asegurarse que una persona no autorizada no pueda 
acceder a las partes energizadas del sistema, ni tocándolas de manera directa ni introduciendo 
objetos que lo puedan poner en  contacto con un elemento energizado. 
 
d. Para prevenir accidentes por arcos eléctricos al in terior de la subestación, debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
 Las celdas deben cumplir los requerimientos de pr otección establecidos en el  numeral 17.9 del 
presente Anexo. 
 
 Las puertas deben tener seguros y permanecer cerradas. 
 
 Todos los elementos fijos deben estar debidament e, soportados o asegurados  que no se presente 
desprendimientos. 
 
 No deben colocarse elementos combustibles o que propaguen el fuego dentro del  alcance de un 
arco eléctrico. 
 
 Las mallas y cerramientos deben  estar sólidamente conectados a tierra. 
 
e. Toda subestación alojada en cuartos debe disponer del número y forma apropiada de salidas de 
emergencia, para evitar que un operador quede atrapado en caso de un accidente. 
 
f. Toda subestación eléctrica alojada en cuartos, sotanos, debe contar con los elementos de drenaje o 
bombeo que impida la inundación; en caso que esta condición no se pueda garantizar, el equipo debe 
ser tipo sumergible. 
 
g. Los equipos eléctricos de la subestación o de cuartos eléctricos deben estar separados de la planta 
de emergencia por un muro o barrera que impi da el acercamiento de personas no calificadas a 
elementos energizados.  
 24.3 
 SUBESTACIONES  TIPO  POSTE  
 Las subestaciones que tengan el transformador mont ado sobre postes, deben cumplir los siguientes 
requisitos de montaje: RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
153 
  
a. Se podrán instalar subestaciones con transform ador en poste, sin ningún tipo de encerramiento, 
siempre que no supere 250 kVA ni 800 kgf de peso. Los transformadores menores o iguales a 112,5 kVA y con un peso inferior a 600 kgf, se deben instalar en un solo poste que tenga una resistencia de 
rotura no menor a 510 kgf; transformadores de potencia superior a 112,5 y menor o igual a 150 kVA 
con pesos menores a 700 kgf, se deben instalar en un solo poste con carga de ruptura no menor a 750 kgf, transformadores de potencia mayores a 150 kVA y menores o iguales a 250 kVA se podrán 
instalar en un solo poste de resistencia no menor a 1050 kgf. En instalaciones rurales, pequeños 
caseríos  los transformadores menores o iguales a 25 kVA podrán instalarse en postes de madera, 
con resistencia de rotura menor a 510 kgf. En todos los casos se debe  hacer un análisis de esfuerzos 
y garantizar la estabilidad mecánica de la estructura. Igualmente se deben atender las normas de 
planeamiento municipal o distrital, sobre uso del  suelo y espacio público y propiciar que la 
subestación no genere contaminación visual, especialmente cundo se comparte la infraestructura con 
otros servicios.  
b. Toda subestación tipo poste debe tener por lo meno s en el lado primario del transformador protección 
contra sobrecorrientes y co ntra sobretensiones (DPS). 
 
c. El DPS debe instalarse en el camino de la corriente de impulso y lo más cerca posible de los bujes del  
transformador. 
 
d. El transformador debe tener el punto neutro y la carcasa sólidamente conectados a tierra. 
 
e. En la instalación se debe garantizar que se cumplan las distancias de seguridad que le apliquen, 
establecidas en el artículo 13º de este Anexo General. 
 
f. Los elementos de fijación del transformador deben soportar por lo menos 2,5 veces el peso de este. 
 
g. Las conexiones en media tensión, deben tener una forma y rigidez mecánica que no les permita 
moverse con el viento o vibraciones, de tal forma que las ponga en contacto con partes que no se 
deben energizar, o acercamientos que produzcan arcos eléctricos.    
 
h. Con el fin garantizar la seguridad tanto del personal del OR, como del público en general, se deben 
cumplir los requisitos de puesta a tierra que le apliq uen, establecidos en el artículo 15° de este Anexo 
General. 
 
i. El DPS que protege el transformador debe instalarse cumpliendo la Figura 20.2.  
 
j. Subestaciones tipo poste aún instaladas con anterioridad a la vigencia del RETIE , que el operador  
evidencie que presenten acercamientos de partes  energizadas con  lugares  accesibles a personas 
que las pongan en peligro inminente, el operador de la red debe tomar las medidas necesarias para 
impedir que la persona en riesgo haga contacto con la parte energizada. En los demás lugares que 
no se cumplen las distancias mínimas de seguridad pero no evidencian un peligro inminente, el operador de red en sus planes de remodelación tomará las medidas para minimizar el riesgo. Si la 
causa  que pone en alto riesgo a las personas no fue generada por el operador de red, deberá exigirle  
directamente o por la vía legal para que se elimi ne el peligro inminente y debe dejar los registros del 
hecho.  
 
24.4 
  SUBESTACIONES  TIPO  PEDESTAL  O TIPO  JARDÍN 
 a. Los transformadores de distribución tipo pedest al (Pad Mounted en inglés) son diseñados para 
servicio subterráneo y exterior, normalment e van montados sobre una base de concreto. 
 
b. Debe ser fabricado con los compartimientos de alta y baja tensión separados y equipados con 
puertas frontales. 
 
c. El compartimiento de alta tensión no debe ser accesible mientras la puerta del compartimiento de baja 
tensión este abierta. 
 d. El compartimiento de baja tensión debe estar provis to de un sistema para que el usuario instale un 
candado de seguridad. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
154 
 e. Por seguridad, todas las partes energizadas deben estar en compartimientos bloqueables. 
 
f. Una cubierta sobre la toma del tanque es accesibl e a través del gabinete y proporciona la protección 
contra daños por vandalismo y el medio ambiente. 
 
g. Para subestaciones tipo pedestal o tipo jardín expuestas al contacto del público en general, que en 
condiciones normales de operación la temperatura exterior del cubículo supere en 45 °C la 
temperatura ambiente, debe inst alarse una barrera de protección  para evitar quemaduras y debe 
colocar avisos que indiquen la existencia de una “superficie caliente”. Si el transformador posee una 
protección que garantice el corte o desenergización cuando exista una sobretemperatura o no este 
localizada  en espacios accesibles al público, no requiere dicha barrera. 
  
24.5  CERTIFICACIÓN  SUBESTACIONES  PARA  INSTALACIONES  DE USO  FINAL 
 
Las subestaciones que alimenten exclusivamente instalaciones de uso final, deben demostrar la 
conformidad con el presente reglamento en conjunto co n la instalación que alimenta y la acometida hasta 
la frontera donde termine la red.   
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
155 
 CAPÍTULO  7 
 
REQUISITOS  PARA  EL PROCESO  DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para los efectos del presente reglamento se calific ará como instalación eléctrica de distribución todo 
conjunto de aparatos y de circuitos asociados para tr ansporte y transformación de la energía eléctrica, 
cuyas tensiones nominales sean iguales o superiores a 120 V y menores a 57,5 kV.  
Los requisitos de este capítulo son de obligatorio cumplimiento y deben ser tomados como complementarios de los contenidos en los demás capítulos del RETIE .  
 
Las disposiciones contenidas en este reglamento, son de aplicación en todo el territorio colombiano y 
deben ser cumplidas por las empresas de distribución de energía que operen en el país y demás 
propietarios de redes eléctricas comprendidas dentro de esta categoría. 
 
ARTÍCULO
 25º  PRESCRIPCIONES GENERALES 
 25.1 ALCANCE
 DEL  SISTEMA  DE DISTRIBUCIÓN   
 
Para efectos del presente reglamento un sistema típico de distribución consta de:  
 
a. Subestaciones de distribución, que deben cumplir los requisitos que le apliquen, del capítulo 6 del 
RETIE . 
 
b. Circuitos primarios o “alimentadores”, que suelen operar en el rango de 7,6 kV a 44 kV y que 
alimentan a la carga en una zona geográfica bien definida.  
 
c. Transformadores de distribución en capacidades  nominales superiores a 3 kVA, los cuales pueden 
instalarse en postes, sobre emplazamientos a nive l del suelo o en bóvedas, en la cercanía de los 
consumidores y que llevan la media tensión hasta el consumidor. 
 d. Celdas de maniobra, medida y protección para lo s transformadores de distribución secundaria en el 
caso de subestaciones de potencia  
 e. Circuitos de baja tensión, que llevan la energía desd e el transformador de distribución, a lo largo de 
las vías, espacios públicos o terrenos de particulares.  
 f. Ramales de acometida que entregan la energía al equipo de entrada de servicio del usuario.  
 25.2 
 REQUISITOS  BÁSICOS  PARA  SISTEMAS  DE DISTRIBUCIÓN   
 
Adicional a lo establecido en la Resolución CREG 070 de 1998  o las que la modifiquen o sustituyan en 
lo referente a operación y mantenimiento de las redes de distribución, el Operador de Red o propietario 
de la instalación de distribución eléctrica, debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Todo proyecto de distribución debe contar con un diseño, con memorias de cálculos y planos de 
construcción, con el nombre, firma y matrícula profesional del responsable del diseño. 
 
b. La empresa debe dejar un registro de las pruebas técnicas y rutinas de mantenimiento, tanto de la 
instalación como de los equipos que permitan hacer la trazabilidad del mantenimiento.   
 
c. La empresa que opere una red de distribución, debe proporcionar capacitación a cada una de las 
personas calificadas que laboren en las instalaciones energizadas o en las proximidades de éstas, la 
cual debe incluir información sobre los riesgos el éctricos; así mismo tiene que asegurarse que cada 
uno de los profesionales que trabajan en dichas in stalaciones estén calificados y autorizados para 
atender las exigencias de rutina del trabajo. 
 d. Toda persona calificada que desarrolle actividades asociadas a las redes de distribución, debe estar 
capacitada sobre los procedimientos que deben seguirse en caso de que ocurra alguna emergencia 
de tipo eléctrico, así como de las reglas de prim eros auxilios, incluyendo los métodos probados de 
reanimación. Copias de dichas reglas y procedimient os deben mantenerse en sitios visibles tanto en 
vehículos como en lugares donde el número de trab ajadores o la naturaleza del trabajo lo justifiquen. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
156 
  
e. El responsable de la construcción, operac ión y mantenimiento debe proveer los elementos de 
protección, en cantidad suficiente para que las personas calificadas puedan cumplir con los 
requerimientos de la labor que se va a emprender, los cuales deben estar disponibles en lugares 
fácilmente accesibles y visibles. 
 f. Las personas calificadas deben conocer perfec tamente las normas de seguridad y pueden ser 
evaluados en cualquier momento –por la autoridad o la empresa propietaria de la red- para demostrar 
sus conocimientos sobre las mismas. Así mismo, si la labor se realiza en las proximidades de equipos o líneas energizadas, deben ejecutar sólo aquella s tareas para las cuales han sido capacitados, 
equipados y autorizados. Aquellos que no tengan la suficiente experiencia, deben trabajar bajo la 
dirección de un profesional competente y ejecutar sólo tareas dirigidas. 
 
g. Los operadores de otros servicios que comparten la  infraestructura para la prestación del servicio de 
energía eléctrica, deben garantizar la disponibilidad de espacios y cumplir los procedimientos seguros 
para el montaje, adecuación, operación y mantenimient o tanto de la infraestructura de esos servicios 
como el de electricidad. Igualmente, debe garantiz arse que las exigencias de esfuerzos mecánicos  
resultantes en cada estructura de soporte, por el peso de cables, equipos y demás cargas aplicadas, 
garanticen cumplir las exigencias del RETIE  en la actividades de diseño, supervisión, construcción, 
operación, mantenimiento, reposición u otras relacio nadas con las líneas, las redes eléctricas y los 
equipos asociados 
 
h. Las instalaciones objeto del presente reglam ento que hagan parte del sistema de distribución deben 
contar con el Certificado de Conformidad con el RETIE y estar disponible para cuando lo requiera la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domi ciliarios y demás autoridades competentes.  
 
25.3 
 PUESTAS  A TIERRA  DE SISTEMAS  DE DISTRIBUCIÓN  
 
Para los efectos del presente reglamento y con el fin garantizar la seguridad tanto del personal que 
trabaja en los circuitos de distribución como del p úblico en general, se deben atender los siguientes 
requisitos: 
 
a. En los sistemas de puesta a tierra se deben cumplir los criterios establecidos en el artículo 15° de 
este Anexo General. 
 
b. El Operador de Red debe entregar a los diseñadores de un proyecto, el valor de la máxima corriente 
de falla a tierra esperada en el nodo respectivo.  
 
c. Los trabajadores deben considerar todas las partes  metálicas no puestas a tierra, como energizadas 
con la tensión más alta a la cual están expuesto s, a menos que se verifique mediante pruebas que 
estas partes están sin tensión. 
 
25.4  ESTRUCTURAS  DE SOPORTE   
 
Las redes de distribución aéreas se deben soportar en estructuras tales como: torres, torrecillas, postes 
de concreto en cualquiera de sus técnicas de cons trucción (armado o pretens ado); postes de hierro, 
postes de madera u otros materiales; siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos, además de los 
de producto que les aplique del capítulo 3 del  presente anexo:  
 Los postes, torres o torrecillas usados como soportes de redes de distribución deben tener una tensión 
de rotura de mínimo 2,5 veces para concreto y 2 veces para metálico y poliméricos reforzados, entendido 
este factor como la suma de las tensiones mecánicas resultantes de la interacción de los diferentes 
esfuerzos a que este sometida la estructura, para lo cual, se debe tener en cuenta los esfuerzos de los 
cables de la red eléctrica y los demás cables  y elementos que actúen  sobre la estructura. 
 
a. Deben utilizarse postes o es tructuras con dimensio nes y carga de rotura  estandar izadas.  
 b. Los postes de madera y todos los elementos  de madera usados en las redes de distribución deben 
estar debidamente tratados para la protección contra hongos y demás agentes que aceleran su 
deterioro. 
 
c. Deben estar protegidas contra la corrosión, para soportar una vida útil no menor a 25 años y los que RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
157 
 soporten redes de media tensión deben estar sólidamente puestos a tierra. La pintura deberá ser de 
resina epóxica con el espesor adecuado que resist a la abrasión, la corrosión, la humedad y el 
desprendimiento tal como lo estipulan las normas ASTM sobre el tema de pinturas. 
 
d. La soldadura utilizada para fabricar el poste metálico debe cumplir lo estipulado en norma ASCE-48. 
 
e. Los postes que presenten fisura s u otros deterioros que comprometan las condiciones mecánicas y la 
seguridad de la estructura, deben ser cambiados. 
 f. Los postes o estructuras en suspensión, pueden fabricarse en materiales sintéticos, siempre y cuando 
su resistencia de rotura sea mayor a 250 kgf, su montaje se haga en lugares de difícil acceso, en sus 
alrededores no se presente concentraciones de personas, su resistencia mecánica a la rotura supere 
la resultantes de las fuerzas que actúan sobre el poste en condiciones de menor temperatura y 
máximo viento y esté certificado para condiciones ambi entales similares a las del sitio de instalación. 
 
g. En zonas no interconectadas y lugares de difícil  acceso, se permite la instalación de postes de 
concreto, o torrecillas metálicas, construidos o armadas en sitio o en lugares cercanos, para estos postes y torrecillas, la co nformidad con el presente reglament o se hará mediante declaración del 
proveedor, utiliz ando el criterio de la norma ISO/IEC/NTC 17050  partes 1 y 2, dicha declaración la 
suscribirá el fabricante y debe estar acompañada de lo s diseños, descripción técnica de materiales y 
constructivas que garantice cumplir los requerimientos  mecánicos y de protección contra la corrosión 
exigidos en el presente Anexo General. Igualment e se permite la utilización de postes de madera 
siempre que hayan sido debidamente inmunizados para una vida útil no menor a 15 años y soporten las cargas mecánicas a las cuales se les va a someter. 
 
h. En zonas urbanas o semiurbanas, susceptibles de iluminación con alumbrado público, las estructuras 
deben instalarse teniendo en cuenta alturas e interdintansias apropiadas para un sistema de 
alumbrado público que atienda los objetivos y requisitos del RETILAP.  
 
25.5 
 HERRAJES  
 
Se consideran bajo esta denominación todos los elem entos utilizados para la fijación de los aisladores a 
la estructura, los de soporte de conductores, aisladores o de cable de guarda a la estructura, los 
elementos de protección eléctrica de los aisladores y los accesorios del conductor, como, separadores y amortiguadores, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los herrajes, usados en distribución deben demostrar el cumplimiento con el RETIE  mediante 
Certificado de Conformidad de Producto  expedido por un organismo acreditado por el ONAC. 
 
b. Los herrajes empleados en los circuitos de media tensión deben ser de diseño adecuado a su función 
mecánica y eléctrica y deben resistir la acción co rrosiva durante su vida útil, para estos efectos se 
tendrán en cuenta las características predominant es del ambiente en la zona donde se requieran 
instalar.   
 
c. Los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores y cables de guarda o por los 
aisladores, deben tener un coeficiente de seguridad me cánica no inferior a 2,5 respecto a su carga de 
trabajo. Cuando la carga mínima de rotura se compruebe mediante ensayos, el coeficiente de 
seguridad podrá reducirse a 2. 
 d. Las grapas de retención del conductor deben soportar un esfuerzo mecánico en el cable no menor  
del 80% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca deslizamiento. 
 
25.6 
 AISLAMIENTO 
 
Las redes de distribución deben cumplir los requerimi entos de aislamiento de las partes energizadas, 
para evitar contactos, tanto por di sminución en las distancias de seguridad cuando el aislamiento es el 
aire o por deficiencias o insuficiencias de los materiales aislantes.    25.6.1  Distancias de seguridad en redes de distribución  
a. Para efectos del presente reglamento los conducto res de los circuitos de distribución deben cumplir 
las distancias de seguridad establecidas en el artículo 13º y las establecidas para subestaciones en el RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
158 
 capítulo 6° de este Anexo General, que le apliquen. 
 
b. Los proyectos nuevos o de ampliación de edifi caciones que se presenten ante las oficinas de 
planeación municipal, curadurías o demás autoridades que expidan las licencias o permisos de 
construcción, deben dar estricto cumplimiento al RETIE, en especial en lo referente a distancias 
mínimas de seguridad y servidumbres. Sin perjuici o de las acciones legales, cuando el funcionario o 
curador no de cumplimiento a este requisito, el operador de red que se vea afectado por la decisión 
deberá denunciar ante la Procuraduría General de la Nación, ya que la licencia o permiso es un acto 
propio de función pública.    
c. Quien detecte que los constructores de las edificaciones no cumplen con las distancias mínimas de 
seguridad en las redes de distribución eléctrica,  podrá denunciar el hecho ante la autoridad 
competente (SIC o planeación municipal) por el incumplimiento de reglamentos técnicos. 
 
d. En los planes de ordenamiento territorial se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 
o en las normas que la modifiquen, sustituyan o regl amenten, en lo que respecta a limitaciones en el 
uso del suelo, en el sentido de apropiar y respet ar los espacios para las redes de los servicios 
públicos. 
  25.6.2 Aisladores 
 Los aisladores usados en distribución deberán demostr ar el cumplimiento con el presente reglamento 
mediante un Certificado de Conformidad de Producto , expedido por un organismo de certificación 
acreditado por el ONAC. Adicionalmente, deben cumplir los siguientes requisitos : 
 
a. Tener como mínimo las siguientes cargas de rotura: 
 
• Los de suspensión tipo disco, por lo menos el 80 % de la tensión de rotura del conductor utilizado. 
 
• Tipo carrete, mínima equivalente al 50% de la  carga de rotura del conductor utilizado.  
 
• Tipo espigo (o los equivalentes a Line Post), mí nima equivalente al 10% de la carga de rotura del 
conductor utilizado.  
 
• Tipo tensor, debe verificarse que la carga de rotura sea superior a los esfuerzos mecánicos a que 
será sometido por parte de la estructura y del templete en las condiciones ambientales más desfavorables. 
 
b. Mantenimiento. El criterio para determinar la pérdida de su función, será la rotura o pérdida de sus 
cualidades aislantes, al ser probados a tensión el éctrica y esfuerzo mecánico de acuerdo con las 
normas que le apliquen. 
 
25.7 
 CONDUCTORES,  CABLES  DE GUARDA  Y CABLES  DE RETENSIÓN   
 Los conductores, cables de guarda y cables de retención usados en redes de distribución deben cumplir 
los requerimientos eléctricos y mecánicos para las condiciones donde sean instalados. 
 
25.7.1 Conductores Aéreos 
 
a. En ningún momento los conductores deben ser so metidos a tensiones mecánicas por encima de las 
especificadas y el tendido en redes aéreas no debe pasar el 25% de la tensión de rotura. 
 
b. Deben instalarse con los herrajes apropiados para el tipo, material y calibre del conductor. 
 c. En el diseño debe tenerse en cuenta el criterio de pérdidas técnicas en la selección del conductor 
económico. 
 d. En áreas donde no se puedan garantizar las di stancias de seguridad, deben utilizarse conductores 
aislados o semiaislados con las restricciones establecidas en el artículo 13° del presente Anexo 
General.  
 
e. Los empalmes de conductores aéreos deben garantiz ar operar por lo menos al 90% de la tensión de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
159 
 rotura sin que el conductor se deslice.  
 
f. Los conectores o uniones con otros conductores deben ser de materiales apropiados que no 
produzcan par galvánicos, que pongan en riesgo de rotura el conductor.  
 
g. Cuando se observe deterioro del conductor por la pérdida de hilos, afectaciones por arcos o 
cortocircuitos que disminuyan la disminución de su tensión de rotura, deben cambiarse o tomarse las 
acciones correctivas.  
 h. El propietario o tenedor de una red aérea debe re tencionar los cables que por el uso se han 
distensionado y estén violando la altura mínima de s eguridad. Si con esa medida no se logra la altura 
requerida debe amplir la altura de las estructuras de soporte, o usar cables aislados o semiaislados. 
 
25.7.2 Conductores Subterráneos 
 
Para efectos del presente reglamento, en el tendido de cables subterráneos se aplicarán los siguientes 
requisitos adaptados de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina: 
 
a. Las canalizaciones o ductos deben ser de ma teriales que reúnan las siguientes condiciones: 
 
 No higroscópicos. 
 Mantener un  grado de protección adecuado al tipo de uso. 
 Garantizar que no rasguen o deterioren el aislamiento de los conductores. 
 
b. Se acepta el uso de tubos corrugados de PVC de doble pared (tipo TDP) o de polietileno alta 
densidad para la protección mecánica térmica de cables de redes de media y baja tensión. 
 
c. Debe mantenerse una distancia útil mínima de  0,20 m entre el borde externo del conductor y 
cualquier otro servicio (gas, agua, calefacción, vapor,  aire comprimido, entre otros). Si ésta distancia 
no puede ser mantenida, se deben separar en forma efectiva las instalaciones a través de una hilera 
cerrada de ladrillos u otros materiales dieléctricos re sistentes al fuego y al arco eléctrico, de por lo 
menos 5 cm de espesor. 
 d. Los conductores dentro del ducto debe conservar la misma disposición y adecuación a lo largo de 
todo su recorrido, asegurando que se mantenga la separación de los circuitos. 
 
e. Se permite el uso de conductores de aluminio en redes subterráneas de baja y media tensión siempre 
que el cable tenga bloqueador que impida la migración longitudinal del agua o bloqueador de 
humedad que cumpla una norma técnica. 
 
f. Los empalmes y derivaciones de los conductores deben ser accesibles. 
 g. No se admite la instalación de cables sobre el nivel del suelo terminado, se entiende por “suelo 
terminado”  el que habitualmente es pisado por las personas. 
 
h. La profundidad de enterramiento de ductos para re des de distribución subterráneas, tomada desde la 
superficie superior del suelo terminado hasta la parte superior del conductor o ducto, no debe ser 
menor a los valores de la Tabla 25.1. Excepción:  cuando existan conflictos con otras instalaciones 
subterráneas existentes en ár eas peatonales para menos de 150 V pueden ser enterradas a una 
profundidad no menor a 0,45 m. 
 
Tensión Fase- Fase 
(V) Profundidad 
(m) 
0 a 600 0,6 
601 a 50000 0,75 
50001 en adelante 1,07 
Tabla 25.1, profundidades mínimas de enterramiento de redes de distribución subterráneas 
 
i. Para cables de enterramiento directo, el fondo de la zanja será una superficie firme, lisa, libre de 
discontinuidades y sin obstáculos. El cable se dispondrá a una profundidad mínima de 0,7 m respecto 
de la superficie del terr eno. Como protección contra el deter ioro mecánico, se utilizarán ladrillos o 
cubiertas y a una distancia entre 20 y 30 cm por encima del cable deben instalarse cintas de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
160 
 identificación o señalización no degradables en un tiempo menor a la vida útil del cable enterrado. 
 
j. Los ductos se colocarán, con pendiente mínima  del 0,1% hacia las cámaras de inspección, en una 
zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento mínimo de 0,7 m de relleno sobre el 
ducto.  
 k. Las uniones entre conductores deben asegurar la máxima hermeticidad posible, y no deben alterar su 
sección transversal interna. Cuando se utilicen ductos metálicos, estos deben ser galvanizados en 
caliente y estar conectados eléctricamente a tierra.  
 
l. Se deben instalar dentro de ellos líneas comple tas, monofásicas o polifásic as con su conductor de 
puesta a tierra de protección. No se admitirá el tendido de los conductores del mismo circuito por 
distintos ductos metálicos, que puedan inducir corrientes en ellos 
 m. Los cables subterráneos instalados debajo de construcciones deben estar alojados en un ducto que 
salga como mínimo 0,30 m del perímetro de la construcción. 
 n. Todas las transiciones entre tipos de cables, la s conexiones a las cargas, o las derivaciones, deben 
realizarse en cámaras o cajas de inspección que permitan mantener las condiciones y grados de 
protección aplicables. Las dimensiones internas útiles de las cajas o cámaras de paso, derivación, conexión o salida deben ser adecuadas a las funciones específicas y permitir tendido en función de la 
sección de los conductores. 
 o. Las canalizaciones subterráneas en base a ductos, deben tener cámaras de inspección o de paso, se 
deben instalar en tramos rectos a distancias no mayores a 80 m, salvo cuando existan causas 
debidamente justificadas en cálculos de tensión de  halado que exijan una distancia diferente (por 
ejemplo, cruce de grandes avenidas), en cuyo caso debe quedar asentado en la memoria o 
especificación técnica del proyecto. 
 
p. Las cajas y tapas para redes subterráneas, podrán ser prefabricadas, siempre que sean de 
materiales resistentes a la corrosión, que resistan impacto y aplastamiento, dependiendo del 
ambiente y el uso del suelo donde se instalen, lo  cual debe demostrarse mediante el cumplimiento 
de una norma técnica para ese tipo de producto, tal como la ANSI/STCE 77 . 
 q. El circuito y sus fases deben quedar debidamente identificados en las cámaras de inspección. 
 
 
ARTÍCULO
 26º. INFORMACIÓN  DE SEGURIDAD  PARA  EL USUARIO  Y PÚBLICO  EN GENERAL 
 
Los responsables de la operación de sistemas de dist ribución eléctrica deben mantener informada a la 
población de los riesgos asociados a la electricidad. La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios podrá constatar el cumplimiento de este requisito. 
 
26.1 CARTILLA  DE SEGURIDAD 
 
El Operador de Red debe producir y difundir una ca rtilla orientada a los usuarios residenciales, 
comerciales e industriales, en la cual se hará énfasis en las condiciones de seguridad y correcta 
utilización de la energía eléctrica, teniendo en c uenta mínimo las siguientes consideraciones: 
 a. Estar escrita de manera práctica , sencilla y concisa, en lo posibl e con ilustracione s al texto de 
referencia. 
 
b. Estar dirigida al usuario final y al potencial, ser entregada el día en que se certifica y se pone en 
servicio una instalación eléctrica. Igualmente, pued e ser consultada en puntos de atención al público. 
 
c. Indicar los procedimientos a segui r para adquirir información e ilustración relativa al servicio de 
energía eléctrica, incluidos los pr ocedimientos relativos a las solicitudes de ampliación del servicio, 
identificación y comunicación con la empresa prestadora del servicio. 
 
d. Informar de una manera resaltada, cómo y dónde reportar emergencias que se presenten en el 
interior o en el exterior del domicilio. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
161 
 e. Resumir las principales acciones de primer os auxilios en caso de contacto eléctrico. 
 
f. Contener recomendaciones prácticas relacionadas con el manejo de los artefactos eléctricos. 
 
26.2  INFORMACIÓN  PERIÓDICA 
 
El Operador de Red o el comercializador, según sea el  caso, deben instruir al usuario del servicio de 
energía, al menos cada seis meses, sobre recomendaci ones de seguridad, escritas en letras con un 
tamaño de fuente mínimo ocho, impresa en la factur a o en volantes anexos a esta. Igualmente, deben 
realizar campañas de advertencia de los riesgos asociados a las redes, en particular aquellas aledañas a 
viviendas. 
 
En el mantenimiento preventivo o correctivo de redes, el OR debe informar a los residentes cercanos a la 
instalación, sobre los riesgos de origen eléctrico que puede acarrearse por los trabajos y dejar registros 
del hecho. Igual tratamiento se dará en los procesos  de revisión y  supervisión de las redes en aquellos 
lugares que a juicio del OR presentan  mayor vulnerabilidad al riesgo de origen eléctrico.  
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
162 
 CAPÍTULO  8 
 
REQUISITOS  PARA  INSTALACIONES  DE USO  FINAL  
 
 
Este capítulo del reglamento es aplicable a las in stalaciones eléctricas destinadas a la conexión de 
equipos o aparatos para el uso final de la electricidad y en todo tipo de construcciones, ya sean de 
carácter público o privado. Como en los otros apartes  del reglamento, los requisitos establecidos se 
aplican a condiciones normales y nominales de la instalación.   
 
En general, comprende los sistemas eléctricos que van desde la acometida de servicio hacia el interior 
de la edificación o al punto de conexión de los equi pos o elementos de consumo. En los casos de 
instalaciones de propiedad distinta al Operador de Red que incluyan subestación, la acometida y la 
subestación se considerarán como parte de la instal ación de uso final, sin perjuicio del cumplimiento de 
los requisitos para el proceso de transformación que le apliquen. 
 
Las instalaciones para uso final de la electricidad, denominadas comúnmente como instalaciones interiores o instalaciones domiciliarias o receptor as, son las que están alimentadas por una red de 
distribución o por una fuente de energía propia y tienen como objeto permitir la entrega de la energía 
eléctrica al usuario. Dentro de este concepto que da incluida cualquier instalación receptora aunque toda 
o alguna de sus partes esté situada a la intemperie. 
 
Para efectos del presente reglamento los requisitos contenidos en este capítulo, deben ser tomados como complementarios de los requisitos de los demás capítulos.  
 
ARTÍCULO
 27º. REQUISITOS   GENERALES  PARA  LAS  INSTALACIONES  DE USO  FINAL 
 
Si en una instalación eléctrica para uso final están integrados circuitos o elementos en los que las 
tensiones empleadas son superiores al límite est ablecido para baja tensión y para los cuales este 
capítulo no señala un requisito específico, se deben cumplir en ella las prescripciones técnicas y de seguridad de los apartes de media o alta tensión. 
 
En las instalaciones de uso final de la electricidad se deben adoptar las medidas de seguridad, tanto 
para la protección de los usuarios como de las redes y los bienes  conexos a estas, las cuales deben ser 
especificadas según las características eléctricas de los aparatos receptores.  
El alto número de incendios ocasionados por deficiencias en la instalación, en especial lo relacionado 
con dimensionamiento de conductores y protecci ones, malas conexiones, daños de aislamiento de 
conductores y empalmes, uso de equipos, aparatos y materiales inapropiados, uso de lámparas y 
luminarias sin espacio para evacuación del calor; obliga a dar estricto cumplimiento a las normas de 
construcción de la instalación y atender los lineami entos de otros reglamentos técnicos, como el de 
Iluminación y Alumbrado Público. 
 
27.1 
 APLICACIÓN  DE NORMAS  TÉCNICAS  
 
Debido a que el contenido de la NTC 2050  Primera Actualización (Código Eléctrico Colombiano), del 25 
de noviembre de 1998, basada en la norma técnica NFPA 70 versión 1996, encaja dentro del enfoque 
que debe tener un reglamento técnico y considerando que tiene plena aplicación en las instalaciones 
para la utilización de la energía eléctrica, incluy endo las de edificaciones utilizadas por empresas 
prestadoras del servicio de electricidad, se decl aran de obligatorio cumplimiento los primeros siete 
capítulos con las tablas relacionadas (publicados en el Diario Oficial No 45.592 del 27 de junio de 2004) 
incluidas las tablas del capítulo 9 de NTC 2050  y la introducción en los aspectos que no contradigan el 
presente reglamento. En consecuencia estos apartes de la citada norma hacen parte integral del reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.  
 
Los capítulos de obligatorio cumplimiento son: 
 
Cap. 1.  Definiciones y recuisitos generales para instalaciones eléctricas. Cap. 2.  Los requisitos de alambrado y protecciones.  
Cap. 3.  Los métodos y materiales de las instalaciones. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
163 
 Cap. 4.  Los requisitos de instalación para equipos y elementos de uso general. 
Cap. 5.  Los requisitos para ambientes especiales. 
Cap. 6.  Los requisitos para equipos especiales. Cap. 7.  Las condiciones especiales de las instalaciones. 
 
Para la adecuada aplicación de estos capítulos deben tomarse las consideraciones establecidas en la sección 90 (Introducción); el personal calificado qu e utilice la norma debe tener en cuenta todas las 
consideraciones y excepciones aplicables a cada caso. 
 En el evento en que se presenten diferencias entre el presente Anexo General y la NTC 2050 , primará lo 
establecido en el Anexo General y la autoridad para  dirimir cualquier conflicto por interpretación del 
reglamento es el Ministerio de Minas y Energía.  
Igualmente, se aceptan instalaciones para uso final de la electricidad que cumplan normas técnicas 
internacionales, como las de la serie IEC 60364 . En tales instalaciones, esta norma será de obligatorio 
cumplimiento. 
 No se podrán aceptar instalaciones donde se haga combinación de las normas NTC 2050  e IEC 60364 , 
ya que esto puede generar altos riesgos a la seguridad contraviniendo el objeto del reglamento. 
 Quien diseñe y construya la instalación hará clara mención de la norma utilizada. 
 
27.2 
 RÉGIMEN  DE CONEXIÓN  A TIERRA  (RCT) 
 
Los regímenes de conexión a tierra (RTC), ta mbién llamados “regímenes de neutro”, tienen una 
clasificación acordada internacionalmente para sistem as eléctricos de baja tensión, los cuales se 
consideran equivalentes en cuanto a seguridad de personas frente a contactos indirectos, cada uno tiene 
sus ventajas. Los más universales son TN y TT, cu yo código de letras es aceptado en las normas 
internacionales.  
Con las excepciones establecidas en el presente Anexo General o la NTC 2050, para la distribución del 
servicio domiciliario, sólo se aceptan como re gímenes de conexión a tierra en baja tensión los de 
conexión sólida (TN-C-S o TN-S) o de impedancia limitadora. TN significa que el punto neutro del 
transformador debe ser puesto a tierra sólidamente y el usuario debe conectar la masas al conductor 
puesto a tierra (casi siempre el conductor neutro). La  letra S significa que las funciones de neutro (N) y 
de protección (P) se hacen con conductores separados y la letra C significa que las funciones de neutro 
y de protección están combinadas en un solo conductor (PEN). Queda expresamente prohibido el régimen en el cual las funciones de neutro y de protección las cumple el mismo conductor (TN-C). La 
Figura 27.1 muestra el esquema indicati vo del régimen de conexión TN-C-S. 
 
 
Figura 27.1. Esquema indicativo del regímen de conexión a tierra TN-C-S 
 
El régimen IT debe ser aplicado a algunas zonas o pr ocesos específicos, no a la conexión de una 
acometida. Requiere un esquema de detección de fallas a tierra y monitoreo de aislamiento. 
 
RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
164 
 27.3   PROTECCIÓN  DE LAS  INSTALACIONES  DE USO  FINAL  
 
Todas las instalaciones para uso final de la elec tricidad, deben contar con elementos y medidas de 
protección para impedir los efectos  de las sobrecor rientes y sobretensiones, resguardar a los usuarios 
de los contactos directos a partes energizadas y anular los efectos de los contactos indirectos. 
Igualmente, debe contar con las prot ecciones para evitar daños en la in stalación o en el medio que la 
rodea. 
 
En toda instalación de uso final, el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra deben ir independientes entre sí y deben conectarse con un puente equipotencial principal en el tablero general, 
donde está la protección principal, se conec ta con la puesta tierra de la instalación. 
 27.3.1 Medidas de protección contra contacto directo o protección básica 
 
a. Se debe contar con el aislamiento apropiado acorde con el nivel de tensión de la parte energizada. 
 
b. Se debe asegurar el alejamiento de las personas a partes bajo tensión.  
c. Se deben colocar obstáculos o barreras que impidan  el acceso de las personas no autorizadas a las 
partes energizadas. 
 
d. En algunos tipos de aplicaciones, se deben empl ear sistemas de muy baja tensión (< 50 V en locales 
secos, < 24 V en locales húmedos). 
 
e. Se debe disponer de dispositivos de corte automático de la alimentación en cada circuito. 
 f. En las áreas donde la instalación genere mayor vulnerabilidad de la persona al paso de la corriente, 
tales como lugares húmedos, se deb en utilizar interruptores  diferenciales de alta  sensibilidad (GFCI o 
RCD). 
 
g. En algunas instalaciones, según las necesidades,  se deben usar sistemas de potencia aislados. 
 
27.3.2 Medidas de protección contra c ontacto indirecto o protección por falla  
 
a. El aislamiento debe ser adecuado para el nivel de tensión de los equipos. 
 
b. Toda instalación eléctrica debe disponer de un sistema de puesta a tierra, a menos que en el 
presente Anexo General o normas internac ionales establezcan lo contrario. 
 
c. Todas las carcasas o masas de equipos deben contar con conexión a tierra, que protejan a las 
personas frente a las corrientes de fuga. 
 
d. Se debe buscar la inaccesibilidad simultánea entre elementos conductores y tierra.  
e. Se debe  disponer de conexiones equipotenciales. 
 f.  Los circuitos protegidos por un interruptor diferencial de fuga deben operar con una curva de 
sensibilidad que supere la exigencia de la curva C1 de la Figura 9.1 del presente Anexo. 
 g. En algunas instalaciones se deben utilizar sistemas de muy baja tensión. 
 
h. En algunas instalaciones se debe disponer de circ uitos aislados galvánicamente, con transformadores 
de seguridad. 
 
27.3.3  Protecciones contra sobrecorrientes 
 
a. Toda instalación eléctrica para el uso final de la electricidad debe contar  con protección contra 
sobrecorriente. 
 
b. Cada circuito debe ser provisto de un interruptor automático, que lo proteja de sobrecorrientes. 
 
c. La corriente de disparo del interruptor no debe superar la corriente para la cual el conductor alcance RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
165 
 una temperatura a la máxima soportada por los aparatos. 
 
d. No se debe cambiar el interruptor automático por uno de mayor capacidad, cuando se supera la 
cargabilidad de los conductores del circuito a proteger. 
 
e. El tablero general donde se alojen los interrupt ores automáticos debe ser fá cilmente accesible, es 
decir que no se requiera de elementos adicionales, o re tirar obstáculos para poder acceder al tablero, 
accionar manualmente los interruptor es, el espacio de trabajo donde se localice el tablero debe tener 
las dimensiones adecuadas que permita la movilidad del operario que requiera retirar sus tapas o abrir sus puertas. 
 27.4 
  MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN  DE INSTALACIONES  PARA  USO  FINAL 
 
a. El propietario o poseedor de la instalación eléctrica de uso final debe mantenerla y conservarla en 
buen estado, de tal forma que no presente alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de 
las personas, el medio ambiente o la misma instal ación y su entorno. En consecuencia él será 
responsable de los efectos resultantes de una falta de mantenimiento o una inadecuada operación de 
dicha instalación. 
 
b. Los trabajos de mantenimiento y conservación d eben ser realizados por profesionales competentes, 
quienes serán solidariamente responsables con el propietario o tenedor de la instalación, de los 
efectos que se causen por cualquier deficiencia. 
 c. En el evento que una instalación eléctrica para el uso final de la electricidad, presente alto riesgo para 
la salud o la vida de las personas, el propietario o tenedor de la instalación debe corregir la deficiencia  
en el menor tiempo posible y si es necesario comunica r al Operador de Red tal situación. En el caso 
que el propietario o tenedor no corrija la anomalía, cualquier persona que tenga conocimiento debe 
comunicar al Operador de Red o a quien suministre el servicio de energía para que de acuerdo con el 
Contrato Uniforme para la prestación del servicio este tome las medidas pertinentes. Quien informe debe identificarse y especificar la dirección del lugar donde se presenta el alto riesgo o peligro 
inminente. 
 
d. El propietario o poseedor de una instalación el éctrica, donde se presente un accidente de origen 
eléctrico que genere una lesión grave o la muerte de una persona, debe reportarlo a la autoridad competente y al comercializador que le preste el servicio, informando el nombre del accidentado, tipo 
de accidente, lugar y fecha del acontecimiento. 
 
27.5 
 ACOMETIDAS 
 
La acometida de una instalación eléctrica de uso final, debe cumplir los requisitos de construcción definidos en la sección 230 de la NTC 2050 , su dimensionamiento tener en cuenta la sección 220 y 
adicionalmente lo siguiente: 
 a. En acometidas que atraviesen vías vehiculares, la altura no podrá ser menor a 5,5 m o la que supere 
la altura máxima autorizada para vehículos que transiten en esa vía y debe estar sólidamente 
sujetada tanto a la red como a la edificación, en el caso que la altura de la edificación no permita lograr dicha altura, se deben utilizar tuberías con su respectivo capacete y percha o gancho de 
sujeción de los cables de acometida, el tubo deb e ser de acero galvanizado tipo intermedio o pesado, 
de diámetro y resistencia mecánica adecuada, y debe estabilizarse con la ayuda de templetes, o 
apoyos debidamente empotrados que no generen riesgos.  El punto de derivación de la acometida no 
debe estar a más de  un metro del poste o estructura. 
 
b. El cable de acometida aérea de baja tensión de be ser de tipo antifraude como el concéntrico, o 
trenzado cumplir una norma técnica como la UL 854  o la NTC 4564 , apto para instalaciones a la 
intemperie, de cobre calibre no menor a 10 AWG para instalaciones monofásicas de capacidad 
instalable menores o iguales a 3 kVA y 8 AWG para instalaciones trifásicas y trifilares mayores a 3 
kVA y menores a 10 kVA. Para potencias superiores se debe hacer el cálculo conforme a la sección 220 de la NTC 2050,   En el evento de utilizar conductores de aluminio grado eléctrico serie AA8000 o 
aluminio recubierto en cobre la sección será dos calibres mayor. En todo caso se debe asegurar que 
la regulación de tensión en la acometida no supere el 1%. En lugares con bajo nivel de fraude, el 
Operador de Red podrá aceptar otros cables aptos para acometidas siempre que cumplan los 
requerimientos dimensionales y de uso a la intemperie. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
166 
  
c. El cable debe cumplir una norma internacional, de reconocimiento internacional o NTC y demostrarlo 
mediante Certificado de Conformidad de Producto . El Operador de Red no podrá rechazar cables de 
acometida que demuestren la conformidad con el presente reglamento y cumplan los requisitos 
dimensionales.  
 
d. Si el conductor de la acometida es en aluminio debe usar conectores bimetálicos certificados para 
empalmar conductores o equipos con terminales en cobre, sin que se produzca corrosión por efectos 
del par galvánico, aflojamiento, puntos calientes o arco eléctrico. 
 
e. En la fachada no se permite el uso de conductores a la vista, ni incrustado s directamente, los cables 
que lleguen a la caja del medidor deben ser encerrados en tubería metálica incrustada y en los 
lugares donde por limitaciones de los materiales de las paredes no se pueda hacer la incrustación, la 
canalización debe ser de certificadas para intemperie y a prueba de impacto no menor al de la tubería 
metálica tipo intermedio. Se aceptará cables expues tos sólo si el cable de la acometida es tipo 
concéntrico con cubierta XLPE o HDPE, no present a bucles que generen contaminación visual en la 
fachada, exista un acuerdo con las autoridades municipales y el usuario. No será necesario el acuerdo con el usuario si se  le ha comprobado fraude o a la mayoría de usuarios de esa  zona. 
 
f. Se podrán aceptar conductores de acometida empalmados, siempre que utilicen un procedimiento 
técnico aprobado para el empalme y sea aceptado por el Operador de Red.  
 
27.6 
 CLASIFICACIÓN  DE LAS  INSTALACIONES  DE USO  FINAL  
 
Para efectos del presente reglamento las instalacione s para uso final de la electricidad se clasifican en:  
 a. Instalaciones básicas. 
b. Instalaciones provisionales. 
c. Instalaciones especiales. 
 
 
ARTÍCULO
 28O REQUISITOS  ESPECÍFICOS  SEGÚN  EL TIPO  DE INSTALACIÓN 
 
28.1  INSTALACIONES  BÁSICAS 
 Son aquellas instalaciones de baja complejidad y riesgo, que se ciñen a los cuatro primeros capítulos de 
la NTC 2050  Primera Actualización y las redes externas de baja tensión, tanto  para uso particular, como  
destinadas a la prestación del servicio público de electricidad. Adicionalmente, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
a. En unidades de vivienda con capacidad instalable menor o igual a 5 kW, se permite que los 
tomacorrientes con interruptor de circuito por falla a tierra, puedan hacer parte del circuito para pequeños artefactos de cocina y de iluminación y fuerza en baños, siempre y cuando en el mesón de 
la cocina no se tengan más de dos salidas de tomacorriente doble y en el baño no más de una salida 
de tomacorriente doble.  
b. En dormitorios con área menor o igual a 9 m
2 se podrá aceptar que se disponga de sólo dos 
tomacorrientes dobles, siempre que estén ubicados en paredes opuestas. En el resto de la vivienda se debe atender lo establecido en el artículo 210.52 de la NTC 2050 , teniendo en cuenta las  
excepciones de movilidad. 
 
c. La instalación de tomacorrientes con protección de falla a tierra se debe exigir en los espacios y 
condiciones determinadas por la NTC 2050 , teniendo en cuenta que el objetivo es la protección de la 
persona contra contactos indirectos por corrientes de fuga, principalmente en la conexión o desconexión frecuente de los equipos, en condiciones de mayo r vulnerabilidad como  en los ca sos de 
piel mojada o sumergida. 
 
d. En los cuartos de baño que contienen bañeras, duchas o lavamanos y las zonas circundantes, el 
riesgo de contacto aumenta en razón de la reducci ón de la resistencia eléctrica del cuerpo humano 
mojado y del mayor contacto con tierra, por ello sólo  se aceptan las duchas o calentadores eléctricos 
de paso que tengan un aislamiento que no ponga en c ontacto con el agua las partes energizadas, es 
decir, que las resistencias y contactos eléctricos de las duchas deben estar aisladas a prueba de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
167 
 agua o contar con un interruptor de protección de falla a tierra. Conforme a la norma IEC 60335-2-35.  
 
e. Los calentadores de paso y duchas eléctricas, debe n instalarse en circuitos apropiados de capacidad 
no menor a 30 A para instalación monofásica a tensión menor de 150 V y 20 A para 208/220/240 V 
protegidos con un interruptor automático, con neutro y conductor de tierra plenamente identificados y 
conectado sólidamente a tierra o disponer de una protección diferencial. 
 
f. Los cuartos de baño de áreas sociales en viviendas, se eximen de la instalación de tomacorrientes 
adyacentes al lavamanos, siempre que en este recint o no se utilicen equi pos eléctricos a más de 25  
voltios, distintos al sistema fijo de iluminación del cuarto y los demás cuartos de baño de la vivienda 
cuente con tomacorriente con protección de falla a tierra. En ningún caso se permite el uso de 
extensiones eléctricas o multitomas en los cuar tos de baño al menos que estén derivadas de una 
toma corriente con protección de falla a tierra. 
 g. Las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda, de área construida menor a 40 m
2 con 
capacidad instalable no mayor a 5 kVA, deben ser construidas mínimo con tres circuitos: 
 
• Un circuito para pequeños artefactos de cocina,  despensa y comedor, de capacidad no menor a 
20 A, a este circuito se le puede incorporar la carga del cuarto de baño. 
 
• Un circuito para conexión de plancha y la vadora de ropa, de capacidad no menor a 20 A   
 
• Un circuito para iluminación y tomacorrientes de uso general en el resto de la vivienda, de 
capacidad no menor a 20 A. 
 Las demás instalaciones deben cumplir plenamente la NTC 2050.  
 
Nota 1.  Algunos de estos requisitos particulares se apartan de la NTC 2050.  
 
Nota 2.  El número y capacidad de los circuitos para las unidades de vivienda de mayor tamaño deben atender los 
lineamientos de la NTC 2050 . 
 
28.2  INSTALACIONES  PROVISIONALES    
 Para efectos de cumplimiento del RETIE , se entenderá como instalación provisional aquella que se hace 
para suministrar el servicio de energía a un proyecto en construcción, con un tiempo de vigencia hasta la 
energización definitiva de la construcción o la terminac ión de la construcción, o para el suministro de 
energía en instalaciones transitorias a  ferias o espectáculos, la c ual tendrá una utilización no mayor a 
seis meses (prorrogables según el criterio del OR que pr este el servicio), previa solicitud del usuario o el 
Operador de Red podrá suspenderse el servicio provisional.   
 
La instalación provisional debe cumplir con lo especificado en la sección 305 del Código Eléctrico 
Colombiano ( NTC 2050  Primera Actualización) y con los siguientes requisitos:  
 
a. Debe tener un tablero o sistema de distribución provisional con prot ección de falla a tierra,  excepto 
para los equipos que no lo permitan porque la protección diferencial puede causar mayor riesgo. 
 
b. El servicio de energía a instalaciones provis ionales debe estar condicionado a que un profesional 
competente  presente  un procedimiento escrito de contro l de los riesgos eléctricos de esta instalación 
y se responsabilice del cumplimiento del mismo. El procedimiento, así como el nombre y número de 
matrícula profesional del responsable, debe estar a disposición del Operador de Red y de cualquier 
autoridad competente. 
 
c. Por su carácter transitorio y las continuas modifi caciones que presentan este tipo de instalaciones, no 
se requiere la certificación, la cual se remplaza  por el documento del procedimiento establecido para 
el control de la misma, suscrito por el personal competente responsable del cumplimiento, durante el 
tiempo de existencia de este tipo de instalación. 
 
d. En ningún caso la instalación provisional se debe dejar como definitiva. 
 e. Para las instalaciones eléctricas provisionales  de ferias y espectáculos, las autoridades locales 
responsables de los espectáculos, deben exigir y verificar que se cumplan los requisitos de seguridad RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
168 
 en dichas instalaciones. El Operador de Red podrá desenergizar aquellas instalaciones que 
presenten peligro inminente para las personas. 
 
En las instalaciones provisionales se deben cumplir mínimo los siguientes requisitos: 
 
• Todo circuito debe tener una protección de sobrecorriente, con el encerramiento apropiado 
contra contacto directo o indirecto de personas. 
• No se permite la instalación directa en el piso de cables que puedan ser pisados por las 
personas o vehículos al menos que estén certificados para esta aplicación. 
• No se permite el uso de tomacorrientes sin su encerramiento apropiado. 
• Los conductores móviles deben ser tipo cable y con revestimiento para dicho uso. 
 28.3 
  INSTALACIONES  ESPECIALES   
 
Son aquellas instalaciones que por estar localizadas en ambientes clasificados como peligrosos o por 
alimentar equipos o sistem as complejos, presentan mayor probab ilidad de riesgo que  una instalación 
básica y por tanto, requieren de medidas especiales, par a mitigar o eliminar tales riesgos. Las siguientes 
instalaciones especiales deben cumplir los requisitos establecidos tanto en el Anexo General como en la 
NTC 2050 , para cada una: 
 
28.3.1   REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS  EN LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS  
 
En las áreas clasificadas como peligrosas o de alto riesgo se pueden generarse atmósferas 
potencialmente explosivas debido a las condiciones locales y operacionales, que permiten que continúe 
un proceso de combustión, después que tuvo lugar la ignición, por lo tanto las instalaciones deben cumplir los siguientes requisitos. 
 
1.Tanto los equipos como las instalaciones deben cu mplir normas internacionales, de reconocimiento 
internacional o NTC que apliquen, tales como IEC 60079-0/14; ANSI/NFPA 30; ANSI/NFPA 32; 
ANSI/NFPA 33; ANSI/NFPA 34; ANSI/NFPA 35; ANSI/NFPA 36; ANSI/NFPA 45; ANSI/NFPA 50A; 
ANSI/NFPA 50B; ANSI/NFPA 58; ANSI/NFPA 59; ANSI/NFPA 325; ANSI/NFPA 496; ANSI/NFPA 497; 
ANSI/NFPA 499; ANSI/NFPA 820; ANSI/NFPA 913; AN SI/UL 1203; ANSI/API 500; API RP 2003; API 
545; UL 1604; ANSI/ISA-S12.10. y el  certificado debe hacer mención de la s aplicaciones  permitidas o de 
las no permitidas. 
 
2.Debido a que durante la elaboración, procesamie nto, transporte y almacenamiento de sustancias 
inflamables, productos químicos y derivados del petróleo es inevitable que ocurran escapes que en 
contacto con el oxígeno de la at mósfera, pueden producir mezclas de una concentración explosiva, los 
lugares se deben clasificar. La clasificación se debe hacer dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables y los polvos o fibras combustibles que pueda haber en ellos y por 
la posibilidad de que se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o combustibles, que se 
genere una atmósfera potencialmente explosiva. Cu ando los únicos materiales utilizados o manipulados 
en estos lugares sean pirofóricos (materiales que se in flaman al contacto con el aire), estos lugares no 
deben ser clasificados. 
 3.Para la clasificación del área se deben considerar  al menos los siguientes factores: a) temperatura 
ambiente, b) presión barométrica, c) humedad, d) ventila ción, e) distancia a la fuente del gas o vapor y f)  
características físico-químicas del producto manejado (densidad, presión, [flash point] temperatura de evaporación, temperatura de ignición,  límites de explosividad, etc.)  
 
Siempre deben considerarse las fuentes de ignición o factores de riesgo, tales como: superficies 
calientes, llamas, gases y partículas calientes, chispas de origen mecánico, chispas y arcos de origen 
eléctrico, corrientes eléctricas parasitas, elec tricidad estática, rayos, ondas electromagnéticas, 
radiaciones ionizantes, ultrasonidos, compresión adiabática y ondas de choque, reacciones exotérmicas. 
Debe tenerse en cuenta los siguiente niveles de enrg ía: MIE (Minimum Ingnition Energy) Mínima energía 
de ignición, MEIC (Most Easily Ignited Concentrati on) Concentración más fácilmente inflamable, LEL 
(Lower Explosive Limit) Límite inferior de explos ividad o inflamabilidad y UEL (Upper Explosive Limit) 
Límite superior de explosividad o inflamabilidad. 
 4.La clasificación de áreas, el alambrado y la selección de equipos deben estar supervisados por un 
ingeniero competente en éstos procedimientos. Todas las áreas designadas como lugares peligrosos, RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
169 
 deben estar adecuadamente documentadas. Esta documentación debe estar disponible para quienes 
están autorizados a diseñar, instalar, inspeccionar, mantener u operar el equipo eléctrico en el lugar. 
 5.La Clasificación de áreas debe hacerse de acuerdo a la metodología de IEC (Zonas) o a la de NFPA 
(Clases, Divisiones, Grupos y Códigos de Temperatura), así: 
 Según IEC la clasificación se basa en Zonas, así: 
 
La Zona 0 abarca áreas, en las cuales exista la presencia de una atmósfera de gas explosivo de 
manera permanente o por períodos prolongados. 
 
La Zona 1 abarca áreas, en las cuales se puede es perar que exista la presencia de una atmósfera de 
gas explosivo de manera ocasional o poco frecuente. 
 La Zona 2 abarca áreas, en las cuales sólo pued e esperarse la presencia de una atmósfera de gas 
explosivo de manera muy poco frecuente de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire con 
[de] sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o y si ella se genera, existirá por períodos 
breves únicamente. 
 
IEC también tiene especificadas zonas para lugares de asistencia médica, zonas para polvos combustibles y fibras inflamables y una clasificación independiente para la minería subterránea. 
 
En el sistema de clasificación por Zonas, existen 3 grupos: 
 
•Grupo IIC para Hidrógeno y Acetileno 
•Grupo IIB para Acetaldehído y Etileno •Grupo IIA Para Metano, Gasolina y Propano 
 
Según la NFPA las clases están asociadas al tipo o forma de sustancias existentes en el ambiente:  
•Clase I:   Gases, vapores y líquidos inflamables. 
•Clase II: Polvos combustibles. 
•Clase III: Fibras y partículas combustibles.  
 Las Divisiones hace referencia a la frecuencia que en un sitio puede estar presente en el aire gases o 
vapores inflamables, polvos o fibras combustibles, en cantidad suficiente para producir mezclas 
explosivas o inflamables en:   
•División 1: Condiciones normales de Operación o de Mantenimiento 
•División 2: operación anormal, o lugar adyacente a División  1.  
Los Grupos,  Se refieren a clasificaciones más precis as por el poder explosivo y límites de explosividad 
de los materiales, así:  •Para áreas Clase I son divididos en cuatro grupos:  A Acetileno, B Hidrogeno, C etileno y D propano.  
•Para áreas Clase II, solo en División 1, se clasific a en tres grupos: E Metale s, F Carbón y G granos 
orgánicos.  •Para la Clase III, no hay clasificación por grupos. 
 
Similar al método de clasificación por Clases o áreas peligrosas, el método de las Zonas también agrupa a los gases o vapores peligrosos y se apoya con las características de esos gases o vapores.  
 
Código de temperatura,  Tanto en el método de las Clas es como  el de las Zonas, se  requiere que el 
equipo este marcado para mostrar la temperatura de operación o rango de temperatura. El rango de 
temperatura está identificado a través del uso de un número de identificación.  
6.Para su clasificación, cada lugar, local, secc ión o área se debe considerar individualmente. Los 
equipos deben estar construidos e instalados de manera que garanticen un funcionamiento seguro en condiciones adecuadas de uso y mantenimiento.  
 
7.Las estaciones de servicio que suministran gaso lina y gas natural vehicular deben contar con los 
planos de clasificación de áreas. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
170 
 8.Se debe evitar  que estén presentes materiales inflamables (gas, vapor, niebla o polvo) y aire (oxigeno) 
en condiciones y cantidades apropiadas  para producir una mezcla explosiva.  Si no se puede garantizar 
esta condición, se deben tomar acciones especiales para controlar la energía de las fuentes de ignición.  
9.Las instalaciones de la industria petroquímica, plant as de gas natural, refinerías y otras indicadas en la 
norma NTC 2050, Capítulo 5, deben tener disponible s y vigentes los planos de clasificación de áreas de 
la instalación, los cuales deben ser elaborados y fi rmados por un Ingeniero experto en áreas clasificadas 
y procesos; estos son documentos de seguridad muy importantes en los cuales debe basarse el 
diseñador de la instalaciones eléctricas de dichas áreas. Estos planos deben estar disponibles con las memorias de cálculo del estudio realizado par a clasificar estos riesgos de explosión.  
 
10.La clasificación es activa, o sea, que debe permanecer actualizada cada vez que se modifiquen 
procesos o magnitudes de producción o cada vez que los usuarios midan atmósferas explosivas por 
fuera de los sitios ya clasificados.  
11.Los equipos eléctricos instalados en áreas peligrosas deben estar aprobados para los parámetros de 
la clasificación de áreas correspondiente, estar ro tulados y cumplir con los requisitos de una norma 
internacional, de reconocimiento internac ional o NTC para el producto y uso. 
 
12.Se Se aceptan dos filosofías de control del ries go: Aquellas que evitan la atmósfera explosiva, 
sustituyendo la sustancia explosiv a por otra, limitando su concentrac ión, inertizando o propiciando la 
ventilación adecuada, o las que limitan los efec tos de la explosión, haciendo que los elementos 
constructivos la lleven a niveles aceptables. Alguna s de las técnicas de protección aceptadas sondebe 
aplicar una de estas dos filosofías para controlar el riesgo: 
 
•Equipos a prueba de explosión. Contienen la explosi ón y permiten que los gases se enfríen y escapen 
de la envolvente a través de las juntas roscadas, j untas planas o juntas dentadas. Estas envolventes 
metálicas están taladradas y roscadas para el uso de tubería metálica o conectores tipo glándula. 
 •Seguridad Intrínseca. Un tipo de protección en el que el aparato eléctrico contiene circuitos que no 
tienen posibilidad de provocar una explosión en la atmó sfera circundante. Un circuito o una parte de un 
circuito tienen seguridad intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito, producidos 
en las condiciones de operación normal o de falla, no puede ocasionar una ignición. 
 •Seguridad aumentada. Este tipo de protección es usado para aparatos eléctricos que bajo condiciones 
normales de operación, no forman una ignición. A paratos que producen arcos o chispas durante su 
operación normal o aparatos que generen calor “excesivo ” no son apropiados en este tipo de protección. 
Por esta razón este tipo de protección no es usada en equipos como un interruptor, estaciones de 
arranque-paro o motores. 
 •Equipo antideflagrante. Un tipo de protección en el  que las partes, que pueden encender una atmósfera 
explosiva, son colocadas en una caja herméticamente sellada, la cual puede resistir la presión generada 
durante una detonación interna de una mezcla explosiv a y que evita la propagación de la explosión a las 
atmósferas explosivas que rodean la caja. La trans misión de la explosión al entorno atmosférico 
circundante esta prevenida. 
 •Presurización. Un tipo de protección en el que se evita el ingreso de una atmósfera circundante en la 
caja del equipo eléctrico, manteniendo en el interior de la mencionada caja un gas protector (aire, gas 
inerte u otro gas apropiado) a una mayor pr esión que la de la atmósfera circundante. 
 
•Inmersión en Aceite. Un tipo de protección en el que el equipo eléctrico o una parte de él es sumergido 
en aceite de manera tal que una atmósfera explosiv a, que puede generarse arriba del aceite o afuera de 
la caja protectora no pueda encenderse. 
 •Relleno de polvo. Un tipo de protección en el que la cubierta del equipo eléctrico está rellena de un 
material en estado de gránulos finos de modo que,  en las previstas condiciones de operación, cualquier 
arco que se produzca dentro de la caja del equipo no encenderá la atmósfera circundante.  
•Moldeado. Un tipo de protección en el que las partes  que pueden encender una atmósfera explosiva, 
son encerradas dentro una resina, con resistencia efectiva a las influencias ambientales, de modo que esta atmósfera explosiva no pueda ser encendida por chispas o calentamiento, que pudieran generarse 
dentro del encapsulado. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
171 
  
También son válidos los sistemas de detección de gas combustible y los equipos a prueba de ignición de 
polvos.  
13.Los productos eléctricos seleccionados para operar en un ambiente clasificado como peligroso, deben 
estar diseñados y manufacturados para un uso seguro, con la adecuada instalación y mantenimiento y deben demostrar tal condición mediante un certificado de producto, donde señale la aplicación para la 
cual está certificado y la norma que le aplica. Debe tenerse presente que frecuentemente se pueden 
ubicar la mayor parte de los equipos en lugares menos peligrosos o no peligrosos, con lo que se reduce el número de equipos especiales necesarios. 
 
14.En la selección de los equipos, estos deben ser aprobados no solo para la Clase, División (o Zona), 
Grupo y Clasificación (Código) de Temperatura de l lugar, sino también con base en las propiedades 
explosivas o combustibles del, gas, vapor, pol vos, fibras o partículas que están presentes. 
Adicionalmente, se debe considerar el calor que producen los equipos; no deben operar con 
temperaturas por arriba de la temperatura señalada por  el fabricante, lo que pudiera ser potencialmente 
una fuente de ignición.   
15.En los equipos a prueba de explosión, las cubiertas de estos equipos deben contener y prevenir la 
propagación de la  llama hacia  afuera, a través de la s juntas o aberturas, para evitar que las mezclas de 
vapores alrededor se incendien. Las cubiertas deben se r suficientemente fuertes para resistir, sin rotura 
o seria deformación, la presión interna de la ignición. La temperatura de la cubierta no debe 
incrementarse como para hacer encender los gases o vapores a su alrededor.  
16.El equipo eléctrico debe seleccionarse de tal modo que se asegure, que la Clase Térmica indicada en 
los equipos, no exceda la temperatura de ignición de la  sustancia explosiva  ex istente en el sitio donde 
está instalado. 
 
17.Las conexiones equipotenciales se deben hacer me diante accesorios u otros medios adecuados para 
ese propósito. Como medio de conexión equipotencial no se debe depender del contacto de las boquillas 
del tipo con contratuerca o con doble contratuer ca. Los medios para conexiones equipotenciales se 
deben aplicar a todas las canalizaciones, accesorios, ca jas, armarios, etc. involucrados entre los lugares 
Clase I, II o III y el punto de puesta a tierra de l equipo de acometida o de un sistema derivado 
independiente. Cuando se utilice tubo metálico flexible o tubo metálico flexible hermético a los líquidos y 
se empleen esos tubos como el único medio de puesta a tierra de los equipos, se deben instalar puentes 
equipotenciales internos en paralelo con cada tubo conduit y que cumplan lo establecido en el artículo 
250-79 de la NTC 2050.  
28.3.2
  INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA  
 
El objetivo primordial de este apartado es la protec ción de los pacientes y demás personas que laboren o 
visiten dichos inmuebles, reduciendo al mínimo los riesgos eléctricos que puedan producir electrocución 
o quemaduras en las personas e incendios y explosiones en las áreas médicas. 
 La importancia de este tipo de instalación radica en que los pacientes en áreas críticas pueden sufrir 
electrocución con corrientes del orden de microam perios, que pueden no ser detectadas ni medidas, 
especialmente cuando se conecta un conductor eléctr ico directamente al músculo cardíaco del paciente, 
por lo que es necesario extremar las medidas de seguridad. 
 
Los requisitos para este tipo de instalación, aplican  tanto a los inmuebles dedicados exclusivamente a la 
asistencia médica de pacientes como a aquellos dedicados a otros propósitos pero en cuyo interior 
funcione al menos un área para el diagnóstico y cuidado de la salud, sea de manera permanente o 
ambulatoria. Igualmente, aplica a clínicas odontológ icas, centros de salud y en general aquellos lugares 
en donde el paciente sea sometido a procesos invasivos con equipos electromédicos. 
 
Estas instalaciones de atención médica deben cumplir, además de los requisitos generales de las instalaciones de uso final que les aplique, los siguientes de carácter específico: 
 
a. En las instalaciones de atención médica se debe cumplir lo establecido en la norma NTC 2050  
Primera Actualización y particularmente su secció n 517, Igualmente, se aceptan instalaciones de 
atención médica que cumplan la norma IEC 60364-7-710 . No se acepta la combinación de normas. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
172 
 b. El diseño, construcción, pr uebas de puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento, debe 
encargarse a profesionales especializados y deben  seguirse las normas exclusivas para dichas 
instalaciones. 
 
c. En los laboratorios se debe instalar un sistema de extracción con suficiente ventilación, para evacuar 
los gases, vapores, humos u otros como el óx ido de etileno (elemento inflamable y tóxico).  
 
d. Se debe efectuar una adecuada coordinación de las protecciones eléctricas con la selectividad que 
garantice al máximo la continuidad del servicio.L os interruptores deberán garantizar que su poder de 
corte sea igual a la corriente declarada de corte en servicio de acuerdo con la norma IEC 60947-2. 
 
e. Las clínicas, hospitales y centros de salud que cuenten con acometida eléctrica de media tensión, 
deben disponer de una transferencia automática qu e se conecte a otra fuente de alimentación. 
 f. En los centros de atención hospitalaria debe inst alarse una fuente alterna de suministro de energía 
eléctrica que entre en operación dentro de los 10 segundos siguientes al corte de energía del sistema 
normal. Además, debe proveerse un sistema de transferencia automática con interruptor de conmutador de red (by pass) que permita, en caso de falla, la conmutación de la carga eléctrica al 
sistema normal. 
 g. En las áreas médicas críticas, donde la conti nuidad del servicio de energí a es esencial para la 
conservar la vida, debe instalarse un sistema ininterrumpido de potencia (UPS) en línea para los 
equipos eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de comunicaciones. El circuito alimentador de estas áreas debe contar  con protección en cascada contra sobretensiones y 
los elementos de protección ser de tipo extraíble o desenchufable, para garantizar un rápido cambio 
en caso de falla.  
 
h. En las áreas médicas críticas, es decir en quiró fanos, salas de cirugía o de neonatología, unidades de 
cuidados intensivos, unidades de cuidados especiales, unidades de cuidados coronarios, salas de partos, laboratorios de cateterismo cardíaco o laboratorios angiográficos, salas de procedimientos 
intracardiacos, así como en áreas donde se manejen anestésicos inflamables (áreas peligrosas) o 
donde el paciente esté conectado a equipos que puedan introducir corrientes de fuga en su cuerpo y 
en otras áreas críticas donde se estime convenient e, debe proveerse un sistema de potencia aislado 
o no puesto a tierra (denominado IT), el cual debe c onectarse a los circuitos derivados exclusivos del 
área crítica, que deben ser construidos con conductores eléctricos de muy bajas corrientes de fuga. 
 
 El sistema de potencia aislado debe incluir un tr ansformador de aislamiento para área crítica de 
hospital, de muy bajas corrientes de fuga (microamperios), un monitor de aislamiento de línea para 5 
mA y los conductores de circuitos no conectados a tierra. Todas las  partes del sistema deben ser 
completamente compatibles, cada una debe cumplir normas técnicas para la aplicación en centros de atención médica, tales como la IEC 60364-7-7 10 , la UL 1047  o la NFPA 99 , y demostrarlo mediante 
certificado expedido por un organismo de certificación acreditado. 
   El transformador de aislamiento del sistema de potencia aislado, no debe tener una potencia nominal 
inferior a 0,5 kVA ni superior a 10 kVA para áreas de cuidados críticos o 25 kVA para tableros de 
rayos x, la tensión en el secundario no debe excede r 250 V, el transformador debe ser construido con 
un aislamiento tipo H o B y debe suministrar potencia al 150% de su capacidad nominal para 
abastecer grandes cargas intermitentes, garantizando que en caso de una falla inicial de línea a tierra 
se pueda mantener en un valor tan bajo como 5 mA, sin interrumpirse el suministro de energía. El monitor de  aislamiento debe dar alarma si la resist encia de aislamiento entre fase y tierra es menor 
de 50 kΩ. En el secundario del transformador deben inst alarse interruptores bi polares de mínimo 20 
A, los cuales deben abrir tanto la fase como el n eutro del circuito solo en caso de que se presente 
una segunda falla eléctrica que genere cortocircuito. 
 i. En las áreas húmedas donde la interrupción de corriente eléctrica bajo condiciones de falla pueda ser 
admitida, como en piscinas, baños y tinas terapéuticas , debe instalarse interruptores diferenciales de 
falla a tierra para la protección de las personas contra  electrocución, así como junto a los lavamanos, 
independientemente de que estos se encuentren o no dentro de un baño.  
 
j. Con el fin de prevenir que la electricidad estática produzca chispas que generen explosión, en las 
áreas médicas donde se utilicen anestésicos inflamables, en las cámaras hiperbáricas o donde 
aplique, debe instalarse un piso conductivo. Los e quipos eléctricos no podrán fijarse a menos de 1,53 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
173 
 m sobre el piso terminado (a no ser que sean a prueba de explosión) y el personal médico debe usar 
calzado conductivo.  
 k. Igualmente se debe instalar piso conductiv o en los lugares donde se almacenen anestésicos 
inflamables o desinfectantes inflamables. En estos lugares, todo equipo eléctrico a usarse a cualquier 
altura debe ser a prueba de explosión. 
 
l. Para eliminar la electricidad estática en los centros de atención médica, debe cumplirse lo siguiente: 
 
 Mantener un potencial eléctrico constante en el piso de los quirófanos y adyacentes por medio 
de pisos conductivos. 
 El personal médico que usa el quirófano debe llevar calzado conductivo. 
 El equipo a usarse en ambientes con anestésico s inflamables debe tener las carcasas y ruedas 
de material conductor. 
 Los camisones de los pacientes deben ser de material antiestático. 
 
m. En todas las áreas de cuidado de pacientes, para dar protección contra electrocución, los 
tomacorrientes y equipos eléctricos fijos deben estar conectados a un sistema de puesta a tierra 
redundante, conformado por: 
 
 Un conductor de cobre aislado debidamente calcul ado, instalado junto con los conductores de 
suministro del circuito derivado (circuito ramal) correspondiente y conectado tanto al terminal de 
tierra del tomacorriente como al punto de tierra del panel de distribución.  
 Una canalización metálica o un cable ensamblado con forro o armadura metálica que aloje en su 
interior al circuito derivado mencionado y conectada en ambos extremos al terminal de tierra. Tanto la canalización como el cable ensamblado deben calificar como un conductor de puesta a 
tierra de equipos.  
 
n. Los tableros de aislamiento para uso hospitalario en salas de cirugía, cuidados intensivos, cuidados 
coronarios, deben ser certificados para uso hospitalario y deben cumplir con los requerimientos de 
norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que les aplique, tales como la  
UL1047 . 
  o. En sala de cirugía y áreas de cuidados críticos, la longitud de los conductores y la calidad de su 
aislamiento debe ser tal que no genere corrientes de fuga mayores a 10 µA y tensiones capaces de 
producir corrientes en el paciente mayores a 10 mA, considerando que la resistencia promedia del 
cuerpo humano con piel abierta es de 500 Ω. 
 
p. Los tableros o paneles de distribución de los si stemas normal y de emergencia que alimenten la 
misma cama del paciente, deben conectarse equipo tencialmente entre sí mediante un conductor de 
cobre aislado de calibre no menor al 10 AWG. Todos los circuitos de la red de emergencia deben ser 
protegidos mecánicamente mediante canalización metálica no flexible. 
 q. Los tomacorrientes que alimenten áreas de paci entes generales o críticos, deben diseñarse para 
alimentar el máximo número de equipos que nece siten operar simultáneamente y deben derivarse 
desde al menos dos fuentes de energía diferentes o desde la fuente de energía de suplencia (planta 
de emergencia), mediante dos transferencias automát icas. Dichos tomacorrientes deben ser dobles 
con polo a tierra del tipo grado hospitalario. En  áreas de pacientes generales debe instalarse un 
mínimo de cuatro tomacorrientes y en áreas de pacientes críticos un mínimo de seis tomacorrientes, todos conectados a tierra mediante un conductor de cobre aislado.  
 
r. En áreas siquiátricas no debe haber tomacorrientes. En áreas pediátricas los tomacorrientes de 125 V 
de 15 ó 20 A, deben ser del tipo a prueba de abuso, o estar protegidos por una cubierta de este tipo 
(No se aceptarán otros tomacorrientes u otro tipo de cubiertas en estas áreas). 
 s. Todos los tomacorrientes del sistema de emergencia deben ser de color rojo y estar plenamente 
identificados con el número del circuito derivado y el nombre del tablero de distribución 
correspondiente. No se permite el uso de tomacorr ientes con terminal de tierra aislada (triángulo 
naranja) en instalaciones en áreas de cuidado de pacientes. 
 
t. Bajo ninguna circunstancia se podrán utilizar ext ensiones eléctricas en salas de cirugía o en áreas de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
174 
 cuidados críticos. 
 
u. No se deben utilizar los interruptores automáticos, como control de encendido y apagado de la 
iluminación en un centro de atención hospitalaria. 
 
v. En áreas donde se utilicen duchas eléctricas, es tas deben alimentarse mediante un circuito exclusivo, 
protegerse mediante interruptores de protección del circuito de falla a tierra y su conexión debe ser a 
prueba de agua. 
 w. Los conductores de los sistemas normal, de emergencia y aislado no puesto a tierra, no podrán 
compartir las mismas canalizaciones. 
 
x. Debe proveerse el número necesario de salidas el éctricas de iluminación que garanticen el acceso 
seguro para cada área, tanto a los pacientes, equipos y suministros. Deben proveerse unidades de 
iluminación de emergencia por baterías donde sea conveniente para la seguridad de las personas y 
donde su instalación no cause riesgos. 
 y. En el ramal vital, es decir, el subsistema de un sistema de emergencia, se deben incluir las puertas 
operadas automáticamente usadas en las salidas de los edificios. 
 
z. Se debe entregar un estudio de coordinación de aisl amiento que contemple el uso de protecciones de 
sobretensión en cascada en los circuitos más críticos para garantizar la continuidad de servicio ante 
eventos de sobretensiones transitorias generadas po r descargas atmosféricas o por maniobras en la 
red. 
 
aa. Los tableros principales de distribución y transf erencia deben prever mecanismos de servicio rápido 
en caso de falla, como por ejemplo incorporar módulos extraíbles o componentes enchufables. 
 
28.3.3
  LUGARES CON ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS  
 
Esta sección aplica a instalaciones eléctricas en lu gares con alta concentración de personas, es decir 
aquellos lugares que en cualquier momento se puedan reunir simultáneamente más de 50 personas, 
tales como son sitios de reuniones públicas, grandes supermercados, lugares de espectáculos como 
teatros, áreas de audiencias de cine o televisión, ca rnavales, circos, ferias y espectáculos similares, 
auditorios, boleras, comedores públicos, cuarteles, gimnasios, iglesias, museos, pistas de patinaje, 
restaurantes o centros de comidas, salas de conf erencias; salas de espera de aeropuertos, puertos y 
estaciones de transporte masivo; salas de exhibición, salas de juegos, salas de reuniones, salas de uso 
múltiples, salas de velación, salones de baile, y en general los considerados en las secciones 518, 520 y 
525, 530 del Código Eléctrico Colombiano ( NTC 2050 , Primera Actualización). Estas instalaciones deben 
cumplir los requisitos generales de las instalaciones de uso final, establecidos en la sección que les 
aplique y los siguientes: 
 
a. Estas instalaciones deben proveerse con un  sistema de potencia de emergencia, destinados a 
suministrar automáticamente energía eléctrica dentro de los 10 segundos siguientes al corte, a los 
sistemas de alumbrado y fuerza para áreas y equipo s previamente definidos, y en caso de falla del 
sistema destinado a alimentar circuitos esenciales para la seguridad y la vida humana. 
 
b. Los sistemas de emergencia deben suministrar ener gía a las señales de salida, la ventilación, alarma  
contra incendio, bombas contra incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos 
industriales y demás sistemas en los que la interru pción del suministro eléctrico puede producir serios 
peligros para la seguridad de la vida humana. En los sitios donde se requiera la fuente de respaldo de energía, el sistema debe proveer autonomía por lo menos 60 minutos a plena carga, sin que la 
tensión baje del 87,5 % de su valor nominal. Cuando el sistema de em ergencia utilice grupos de 
baterías de acumuladores, estos  deben proveerse con cargador automático. Cuando se use grupo 
electrógeno, en el cuarto debe disponerse de toma corrientes para el precalentado, el cargador de 
baterías  y para cualquier otro uso necesario.  
 
c. Las subestaciones para el servicio de lugares con alta concentración de personas o donde el fuego 
producido por el aceite de transformadores se pueda propagar en todo el edificio, no se deben tener transformadores con aislamiento en aceite a menos que estén confinados en una bóveda con 
resistencia al fuego mínimo de tres horas o las c ondiciones establecidas en los numerales 450-42 y 
450-43 de la NTC 2050 . RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
175 
  
d. Las instalaciones eléctricas deben ser operada s y mantenidas  por personal calificado quien debe 
garantizar que la instalación en ningún caso genere un peligro inminente y se debe dejar registros del 
mantenimiento. Estas instalaciones se deben inspec cionar por un organismo acreditado en periodos 
no mayores a cinco años. 
 
28.3.4   EDIFICACIONES PREFABRICADAS  
 
Las edificaciones o viviendas prefabricadas y lo s componentes prefabricados que incorporen 
instalaciones eléctricas deben cumplir los requisitos establecidos en la sección 545 de la NTC 2050 . 
 
28.3.5   EDIFICIOS PARA USOS AGRÍCOLAS O PECUARIOS  
 
Las instalaciones eléctricas en edificaciones con alto contenido de humedad, polvo, polvo con agua o 
atmosferas corrosivas, como las presentes en esta blos, granjas agrícolas, avícolas o porcícolas, deben 
cumplir los requisitos establecidos en la sección 547 de la NTC 2050 . 
 
28.3.6   VIVIENDAS MÓVILES , VEHÍCULOS RECREATIVOS , REMOLQUES ESTACIONADOS  
 
Las viviendas móviles, los vehículo s recreativos y los remolques adaptados como vivienda o aplicaciones 
similares, deben cumplir los requisitos  de las secciones 550, 551 y 552, que les aplique. 
 
28.3.7   CASAS FLOTANTES Y PALAFÍTICAS  
 Las casas flotantes y palafíticas sometidas a inundaciones periódicas, deben cumplir lo establecido en la  
Sección 553 de la NTC 2050 . 
 
28.3.8
  INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES  
 
Son considerados equipos especiales los avisos lumi nosos e iluminaciones de contorno, los sistemas de 
alambrados prefabricados, los muebles y divisiones  de oficinas prealambrados, las grúas colgantes y 
elevadores de carga; los ascensor es, montacargas, escaleras y pasill os mecánicos, elevadores para 
sillas de rueda, equipo de carga de vehículos eléctricos, equipos de soldadura eléctrica, equipos de 
grabación de sonido y similares, equipos informáticos o de computo, órganos de tubos, equipos de rayos 
x, equipos de calentamiento  por inducción  y pérdida   en el electrodo, celdas electrolíticas, equipos de 
galvanoplastia, maquinas fijas industriales, equi pos de riego movidos o controlados eléctricamente 
(incluye bombas accionadas por motor eléctrico). Las instalaciones asociadas a estos equipos deben 
cumplir los requisitos que les apliquen establecidos en las secciones 600 a 675 de la NTC 2050 . 
 
28.3.9   PISCINAS , FUENTES E INTALACIONES SIMILARES  
 
Como se anotó en el numeral 9.1 del presente Anexo, la soportabilidad del cuerpo humano a la  corriente 
eléctrica, con la piel mojada o sumergida es mucho menor que en condiciones de piel seca, por lo que se 
requiere que las instalaciones eléctricas en piscinas, fuentes, e instalaciones similares, sean ejecutadas 
por personas calificadas competentes y  cumplan a cabalidad los siguientes requisitos:     
a. La construcción de instalaciones eléctricas (conductores y equipos) que estén localizados al interior o 
cercano a piscinas deportivas, recreativa, ter apéuticas y decorativas, fuente, baños termales y 
bañeras de hidromasajes permanentes y portátiles, así como sus equipos eléctricos auxiliares como 
bombas, filtros y similares deben cumplir con los requ isitos establecidos en  la sección 680 de la NTC 
2050 .  
 
b. Las instalaciones de alumbrado dentro de la pi scina, deben alimentarse desde un transformador de 
aislamiento de 12 V de salida no puesto a tierra y con pantalla electrostática entre los devanados, el 
cual debe estar certificado para este uso particular y su primario debe trabajar a una tensión menor o 
igual a 150 V. Igualmente, la instalación eléctric a de la piscina se podrá alimentar directamente desde 
un ramal protegido por un interruptor diferencial de falla a tierra para luminarias que operan a más de 
15 V pero no más de 150 V.  
 
28.3.10
  SISTEMAS INTEGRADOS Y DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICO  
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
176 
 a. Las instalaciones de sistemas integrados en las que es necesaria una parada ordenada (programada)  
para lograr una operación segura, deben cumplir los requisitos de la sección 685 de la NTC 2050 . 
 b. Las instalaciones de sistemas fotovoltaicos de generación de energía eléctrica, incluyendo sus los 
reguladores de tensión, cargadores e inversores, debe n cumplir lo establecido en la sección 690 de la 
NTC 2050 . 
 
c. En unidades de vivienda o similares no se permite la conexión de sistemas solares a más de 220 V. 
 
d. Cuando la carga de acumulación en las baterías supere los 1000 A/h, se debe disponer de un cuarto 
aireado, independiente al lugar donde se alojen los demás equipos del sistema solar.   
 28.3.11
  SISTEMAS CONTRA INCENDIO  
 
Este es un tipo de instalación especial por la importancia de las bombas y en general los sistemas  
contra incendio como medio de seguridad en las edifi caciones y deben cumplir los siguientes requisitos, 
además de los establecidos en las secciones 695 y 760 de la NTC 2050 : 
  
a. Cuando las bombas requieran alimentación eléctr ica externa esta debe proveerse independiente de la 
acometida eléctrica general, es decir, desde ot ra acometida exclusiva para este propósito e 
independiente del resto de la instalación o desd e un grupo electrógeno de emergencia, evitándose 
que un incendio producido en la acometida o en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra incendio. Para ello deben instalarse barreras cortafuego en el cableado. 
 
b. El control de la bomba debe efectuarse mediant e un controlador certificado para bombas contra 
incendio. Debe contar con un elemento de protección solo contra corto circuito no contra sobrecarga. 
 
c. La fuente de energía debe ser co nfiable y tener la capacidad adecuada para transportar las corrientes 
de rotor bloqueado de la motobomba y de los equipos accesorios. 
 
d. Para evitar quemaduras y lograr una protección  contra incendios, los materiales conectados de 
manera estable, susceptibles de producir arcos o chispas en servicio normal, deben de cumplir  por lo 
menos una de las siguientes condiciones: 
 
 Estar completamente encerrados en materiales resistentes a los arcos. Los materiales de las 
carcasas dispuestas alrededor de los materiales eléctricos, deben soportar las temperaturas más 
altas susceptibles de ser producidas por el material eléctrico. 
 
 Estar separados de los elementos de la constr ucción por pantallas resistentes a los arcos. 
 
 Estar instalados a una distancia suficiente de los elementos de la construcción, sobre los cuales 
los arcos y chispas podrían tener efectos perjudic iales, permitiendo una extinción segura de los 
mismos.  
 
 Las partes accesibles de los equipos eléctricos , no deben alcanzar temperaturas susceptibles de 
provocar quemaduras a las personas y deben satisfacer los límites establecidos en la Tabla 28.1.  
 
Partes accesibles Materiales de las partes 
accesibles Temperatura máxima
 (°C) 
Elementos de control manual Metálicos 
No metálicos 55 
65 
Previstas para ser tocadas pero no destinadas a ser tomadas con la mano. Metálicos 
No metálicos 70 
80 
No destinadas a ser tocadas en servicio normal. Metálicos 
No metálicos 80 
90 
Tabla 28.1.  Límites de te mperatura – equipo eléctrico 
 
e. Para garantizar la continuidad del servicio de energía en el sistema contra incendio, la medida de 
energía asociada exclusivamente al sistema contra  incendios, se debe hacer con equipo de medición 
indirecto, es decir usando transformadores de corriente.  
 28.3.12
  SISTEMAS DE EMERGENCIA  
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
177 
 Son aquellos destinados a suministra r automáticamente energía eléctric a a sistemas de iluminación, de 
potencia o ambos, para las áreas y los equipos determinados,  en caso de falla del suministro normal o 
falla en componentes de un sistema  destinado para su ministrar, distribuir o controlar la potencia o 
alumbrado esenciales para la seguridad de la vida humana.  Estos sistemas deben cumplir los requisitos 
establecidos en la sección 700 de la NTC 2050 . 
 
Adicional a las fuentes señaladas en la NTC 2050  para suministrar energía a los sistemas de 
emergencia, se podrá mantener la carga total durante por lo menos dos horas con celdas de combustible 
u otras fuentes energéticas.  28.3.13
  OTROS SISTEMAS DE SUMINISTRO  
 
Sistemas de reserva legal, reservas opcional es y fuentes de generación de energía eléctrica 
interconectadas, son los equipos y circuitos destinados para el suministro, distribución y control de la 
electricidad de alumbrado o fuerza que requieren garantizar la continuidad del servicio, estas 
instalaciones y equipos deben cumplir los requisitos de la NTC 2050 , en particular las secciones 701, 
702 y 705 respectivamente. 
 
 
ARTÍCULO  29O  INSTALACIONES  EN MINAS 
 
29.1  REQUISITOS  GENERALES  PARA  INSTALACIONES  EN MINAS 
 Para efectos del presente reglamento y con el fin de garantizar la seguridad de las personas y equipos 
contra riesgos de origen eléctrico. Las instalacio nes eléctricas en la minas deben cumplir los siguientes 
requisitos adaptados de las normas IEC 61557-8,  DIN VDE 0118-1 , NEMA WC-58  o de la norma técnica 
peruana sobre uso de electricidad en minas. 
 a. Toda mina debe ser evaluada como una instalación especial y debe clasificarse las áreas de 
acuerdo a los componentes presentes, conforme lo establece el presente Anexo General y el cap. 
5º de la NTC 2050 . Se podrá exceptuar este requisito solo si luego de hacer un minucioso estudio 
se demuestra que no existe ni existirán la presen cia de gases, líquidos o polvos que puedan causar 
incendio o explosión. 
 
b. Toda mina superficial o bajo tierra, donde se use electricidad debe disponer de planos o diagramas 
que muestren información actualizada del sistema eléctrico, la cual debe estar siempre disponible 
para la operación, mantenimiento o re querimiento de la autoridad competente. 
 
c. Las reparaciones, ampliaciones y cambios en las instalaciones eléctricas deben ser efectuadas 
solamente por personal calificado en electricidad con matrícula profesional y deben ser  plasmadas 
en los planos o esquemas.  
 d. Se deben instalar interruptores en el punto de suministro de toda instalación temporal. Se 
consideran instalaciones eléctricas temporales aquéllas destinadas al mantenimiento y reparación 
de equipos o estructuras o al traslado de equipos exclusivamente mientas dura la actividad. 
 
e. Toda red aérea debe cumplir las distancias de seguridad establecidas en el artículo 13 de este 
Anexo General, incrementadas de acuerdo con la s alturas máximas alcanzables por equipos de 
transporte y extracción. Las r edes que estén fuera de servicio deben ser desconectadas de su 
fuente de alimentación, aisladas y puestas a tierra. 
 f. Los medios de desconexión de un circuito debe n estar bloqueados y etiquetados en la posición 
abierta, mientras se realice trabajos en una máquina o equipo. 
 g. Toda área con equipo eléctrico debe contar con un extintor por lo menos. 
 
h. Los cables portátiles de potencia que no exc edan los 750 V, deben ser certificados para uso en 
minería como el tipo SHC-GC o similares, aislados por lo menos para 2000 V.  
 i. Todos los cables instalados en el interior  de una mina o sus vías de escape, no deben ser 
propagadores de llama y tener una baja emisión de humos. Los cables portátiles de potencia que 
operen a tensiones que excedan los 750 V, deben ser conductores de potencia apantallados RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
178 
 individualmente y conductor de tierra, tal como el tipo SHD o conductores de potencia apantallados 
individualmente, conductores de tierra y un conductor de monitoreo de tierra, tal como  el SHD-GC o 
similares, aislados por lo menos para 25000 V. Estos cables deben ser a prueba de llama e incluir esta condición  en su rotulado.  
  
j. Cuando una mina es abandonada o deja de ser oper ada, deben desenergizarse todos los circuitos 
para evitar condiciones de ri esgo para las personas. 
 
k. Todo equipo eléctrico instalado en lugares de almacenamiento de explosivos, detonadores o en 
general se presenten ambientes con gases o vapores explosivos, debe cumplir con los 
requerimientos corre spondientes a la clasificación Clase II, División 2, según NTC 2050  o su 
equivalente IEC. 
 
l. Los polvorines en superficie deben estar ubicados, como mínimo a 60 m de redes aéreas y como 
mínimo a 100 m de subestaciones eléctricas. 
 
m. En todos los circuitos que operen a tensiones que excedan los 300 V, se deben instalar medios de 
desconexión del tipo apertura visible u otros que  indiquen que los contactos estén abiertos y  
localizarse tan cerca como sea posible al punto de suministro. Se permite el uso de interruptores 
automáticos de caja moldeada sin apertura visible, siempre y cuando, se tomen medidas para asegurar que todas las fases queden abiertas. 
 
n. Se debe contar un sistema de alumbrado de emergenc ia cuando exista la posibilidad de peligro al 
personal por causa de una falla en el sistema de alumbrado. 
 
o. Toda sección accesible de una banda transportadora accionada eléctricamente debe tener un 
cordón de seguridad que se extienda a lo largo de ella y que esté dispuesto de tal manera que pare 
la banda en caso de emergencia. El interruptor operado por el cordón de seguridad debe ser de 
reposición manual. Una banda transportadora usada en mina subterránea o una banda transportadora de más de 15 m de longitud instalad a en un edificio u otra estructura cerrada debe 
tener un dispositivo de detección para parar el motor en el caso de que la banda se obstruya o se 
desvíe. 
 
p. Cuando se hagan empalmes permanentes en cables de arrastre, deben ser mecánicamente fuertes 
y con una adecuada conductividad eléctrica; aisla dos y sellados en forma efectiva para evitar el 
ingreso de humedad, y probada su continuidad y aislamiento por personal calificado antes de ser 
puestos en servicio. 
 
q. Los acopladores que se usen para unir cables portátiles de potencia que operen a tensiones que 
excedan los 300 V, deben tener un dispositivo de su jeción mecánico, para unir el acoplador de 
cable, con una resistencia a la tracción mayor que el de los cables portátiles de potencia; 
dispositivos liberadores de esfuerzo adecuados para el cable portátil de potencia y medios para 
prevenir el ingreso de humedad. 
 29.2 
 SISTEMA  DE CONEXIÓN  A TIERRA  EN INSTLACIONES  DE MINAS 
 
a. Para el propósito de mayor protección y reducción del arco en caso de falla a tierra, los circuitos de 
suministro deben ser puestos a tierra a través de una impedancia limitadora (sistema IT), el cual 
requiere un sistema de vigilancia o monitoreo del aislamiento de la red que permita indicar 
permanentemente la continuidad del circuito de tie rra y proteja la instalación mediante desconexión, 
la cual debe hacerse como máximo en 1,5 s egundos o que active un sistema de alarma. El 
monitoreo debe estar instalado en un circuito a prueba de fallas. 
 
b. La impedancia limitadora debe ser dimensionada pa ra funcionamiento continuo, excepto cuando se 
provea un dispositivo de disparo de falla a tierra; monitoreada de tal manera que desenergice la 
fuente si la impedancia se abre y conectada al neutro tan cerca como sea posible de la fuente. 
 c. En redes con tensiones nominales de hasta 1000 V, debe instalarse una lámpara de luz intermitente 
en zonas de permanencia de personas, la cual debe prenderse si la resistencia de aislamiento de la 
red desciende por debajo de 50 Ω por cada voltio de tensión nominal fase-tierra. Cuando se use una 
alarma visible para indicar una falla a tierra, esta al arma será continua hasta que se elimine la falla. 
En caso que se use alarmas audibles y visibles, la alarma audible podrá ser cancelada y RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
179 
 remplazada por la alarma visible hasta que se elimine la falla. 
 
d. Cuando se tengan sistemas no puestos a tierra se debe instalar un dispositivo indicador de falla a 
tierra acoplado con la protección del circuito. En estos casos, una falla a tierra debe ser investigada 
y eliminada tan pronto como sea posible. 
 
29.3  REQUISITOS  PARA  EQUIPOS   
 
29.3.1 Equipos Movibles    
 Los equipos movibles que operen en baja tensión por encima de los 300 V y estén conectados a una 
fuente de tensión con un cable portátil de potencia deben: 
 
a. Usar cables portátiles de potencia multiconductor  con conductores de tierra, conductor de chequeo de 
tierra y un apantallado total para 2000 V o más, tal como el tipo SHC-GC o similares. 
 
b. Tener protección de falla a tierra y monitoreo del  conductor de tierra en el lado de la fuente o  
conectar a la red equipotencial del sistema de puest a a tierra el equipo movible, usando un conductor 
adicional, de capacidad equivalente a los conductores  de tierra del cable portátil de potencia. 
 
29.3.2 Equipos Móviles  
 
Los cables portátiles de potencia usados para alim entar a los equipos eléctricos móviles deben ser del 
tipo SHC-GC, SHD-GC o similar y certificados para uso en minería; tener conectores de entrada del 
cable que eviten el ingreso de agua, polvo y otras condiciones ambientales a las cajas de empalme y 
caja de interruptores.  29.3.3 Vehículos Mineros 
 
a. Toda locomotora o vehículo eléctrico sobre rieles, debe ser equipado con lámparas que 
permanecerán energizadas si el interruptor está en la posición de encendido.  
 
b. Toda locomotora en movimiento debe emitir una luz en la dirección del viaje la cual otorgue una 
iluminación para hacer claramente visible a las personas y objetos a una distancia mínima de 30 metros.  
 
c. Toda locomotora o vehículo eléctrico sobre rieles  debe ser equipado con algún tipo de control del tipo 
"hombre muerto" el que debe quitar la energía automáticamente cuando el operador abandona su 
compartimiento.  
 
29.3.4 Subestaciones 
 
Las subestaciones que consistan de un conjunto de equipos eléctricos montados sobre una estructura autoportante movible deben cumplir con lo siguiente: 
 
a. La estructura autoportante debe ser apta para el  movimiento a través de terreno irregular o estar 
provista de medios de izaje para permitir el  levantamiento sobre un medio de transporte. 
 
b. El transformador de potencia y los demás comp onentes de la subestación deben estar dentro de 
una cubierta totalmente cerrada o una malla eslabonada que la encierre o barrera equivalente con 
una altura mínima de dos metros. 
 
c. El transformador que alimente de energía a un equipo eléctrico móvil con más de 300 V c.a., debe 
tener una potencia nominal al menos del 125% de la potencia nominal del equipo eléctrico móvil  que alimenta.  
 
d. La conexión de la impedancia limitadora debe hace rse tan cerca como sea posible del punto neutro 
del transformador. Si el cable que conecta el neutro  del transformador y el dispositivo de puesta a 
tierra excede los dos metros de longitud debe ser protegido contra daños físicos. 
 e. La resistencia del sistema de puesta a tierra de la subestación movible con electrodos debe ser 
medida y probada la protección de falla a tierra después de cada instalación o cambio de ubicación RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
180 
 de la subestación. Se deben hacer los cambios nece sarios, hasta asegurar que la máxima elevación 
del potencial de tierra sea menor o igual a 100 V. 
 
29.4  ILUMINACIÓN  Y SEÑALIZACIÓN   
 a. Se debe iluminar las zonas de descarga en tran sportadores, tanto de banda como de cadena; la 
descarga en las cabezas, principal y secundaria, de los tajos largos, las zonas de tensado y retorno en transportadores, etc.; en general, cualquier parte donde se desarrollen actividades de explotación 
que puedan involucrar a varias personas y pueda preverse la intervención en grupo. 
 
b. Se deben proveer de cofres o tableros d edicados al control de la iluminación.  
 c. Los circuitos de alumbrado no deben tener tensión superior a 240 VAC por lo que de ser necesario 
por efectos de regulación  se debe usar transf ormadores auxiliares, denominado transformador o 
cofre de alumbrado.  
  
ARTÍCULO
 30 O. REQUISITOS  ESPECÍFICOS  PARA  MINAS  SUBTERRÁNEAS 
 Las instalaciones eléctricas de las minas subterrá neas deben cumplir los siguientes requisitos, adicional 
a los requisitos para minas que les aplique:  30.1 CLASIFICACIÓN
 DE ÁREAS   
 
Toda mina subterránea debe considerarse como un ambi ente clasificado como peligroso por la presencia 
probada o posible de gases y polvos explosivos, en consecuencia debe clasificarse.  
 Una explotación subterránea en la  que históricamente aparecen gase s potencialmente explosivos debe 
clasificarse como con riesgo de explosión  y aquella en la que no ha sido detectado el riesgo de 
explosión, únicamente puede desecharse el riesgo potencial después de haber realizado una serie de 
medidas rigurosas y exhaustivas, que permitan concluir que no se tendrá la presencia de gases 
explosivos.  30.2 
 USO  DE EQUIPOS   
 
En minas subterráneas se deben utilizar los equipos con los grados de protección apropiados, tanto a la 
penetración de cuerpos sólidos, gases o agua, como al impacto, teniendo en cuenta los siguientes 
requerimientos:    
 
El Grado de protección IP o su equivalente NEMA, se refiere al nivel de estanqueidad frente a la 
penetración de polvo y de agua al interior de cual quier envolvente. La identificación del nivel de 
protección se hace por medio de las letras IP seguido de dos cifras, la primera indica el nivel relativo de 
estanqueidad al polvo y la segunda al agua.  
 
En minas subterráneas deben utilizarse mínimo los siguientes grados IP o sus equivalentes NEMA: 
 
IP 20:  También llamada protección de dedos , está destinado principalmente a partes de aparatos 
contenidos en otras envolventes, por ejemplo seccio nadores o transformadores de auxiliares situados en 
el mismo compartimento que el resto de aparatos. IP 23:  Exigido para envolventes de equipos sin modo 
de protección destinados a estar instalados en el interior de locales o habitáculos cerrados (sin acceso 
libre al personal). IP 54:  Exigible a envolventes de equipos sin modo de protección cuando están 
instalados con acceso directo al personal de explot ación (locales o lugares abiertos). También para 
equipos con modo de protección c on envolvente antideflagrante. 
IP 55:  Exigible a envolventes de equipos de Segurid ad Intrínseca y de Seguridad Aumentada, o ambos 
como modo de protección.  
El Grado de protección de robustez mecánica IK o su equivalente NEMA, se refiere al grado de 
protección  de la envolvente o parte de ella contra impactos. Se debe usar en cualquier tipo de equipo de 
instalación subterránea, tanto clas ificada como sin clasificación. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
181 
 Los equipos eléctricos de interior deben presentar alta resistencia mecánica a fin de ser capaces de 
asegurar el suministro eléctrico con la  seguridad ex igible para ambientes subterráneos no clasificados  o 
con riesgo de explosión, los  grados IK mínimos requeridos son: 
 
IK09 para equipos eléctricos destinados a frentes de arranque, preparación y, en general, cualquier labor 
de interior que implique proximidad a con maquinaria pesada. IK07 para otros equipos eléctricos, 
alumbrado general, señalización, control, gasometría, etc. 
 
Un transformador instalado en una mina subterránea debe ser protegido contra daño físico; resguardado 
de tal manera que se impida el acceso a personal no calificado y no autorizado, tener espaciamientos 
alrededor del mismo para permitir un acceso seguro  para inspección, mantenimiento y reparación, ser 
montado sobre una base a prueba de fuego y en una ubicación que minimice la propagación del fuego, 
no debe ser usado donde haya riesgo de inundación al menos que este certificado para operar 
sumergido, debe y estar provisto con una cubierta que cumpla con los requerimientos de la NTC 2050.  
 
Cuando un transformador del tipo seco o de relleno con nitrógeno sea instalado en una mina 
subterránea, debe tener materiales aislantes iguales  o superiores que la Clase H de acuerdo con la IEC 
85 y estar a una distancia mínima de tres metros de puntos de trabajo, o de circulación de personas. 
 
Las máquinas para realizar las labores de arranque, preparación y transporte que disponen de motores eléctricos de alta o baja tensión, para los  accio namiento de máquinas destinadas a labores propias de 
frentes de explotación o preparación deben ser cont rolados, protegidos y monitorizados, mediante  
equipos eléctricos (denominados cofres de tajo),  los cuales son equipos robustos, construidos en 
envolvente metálica electrosoldada, deben contar con Certificado de Conformidad  con las normas que le 
apliquen. Cuando van a ser utilizados en minas clas ificadas con riesgo de explosión deben estar 
certificados y marcados como IECEx , ATEX o similar, deben disponer de un sistema de apertura-cierre 
que facilite el acceso, el cual debe asegurars e por medio de enclavamientos mecánicos. 
 
30.3 
 CABLES  ELÉCTRICOS 
  a. Los conductores o cables de potencia que alim enten a equipos fijos, con tensiones a tierra que 
excedan los 150 V, deben ser construidos de tal forma que las tres fases estén en un mismo bloque o 
ducto, para que al protegerlos con armaduras, tubos rígidos u otros medios mecánicos similares, no 
se induzcan corrientes capaces de producir calentamientos peligrosos. Los cables que cumplen este requisitos son: 
  
• Cables armados: son especialmente indicados para in stalaciones fijas, construidos  en un solo bloque  
los tres conductores aislados para sistema trifásico,  un relleno de material plástico, una armadura de 
alambres de acero, y una cubierta exterior de PVC.  
 
• Cables flexibles armados o semiflexibles: Se ut ilizan en instalaciones de baja movilidad; en general 
son cables de muy amplio rango de aplicación en toda clase de instalaciones subterráneas, están 
formados por los tres conductores aislados para sistema trifásico, un relleno de material plástico, una 
armadura de cablecillos de acero galvanizado y una cu bierta exterior de gran resistencia a la 
abrasión. 
  
• Cables flexibles: Están indicados para instalacio nes móviles son cables de construcción y tratamiento 
más complejos, requieren de una protección eléctrica especial denominada protección de cable 
flexible  y están compuestos del tres conductores aislados  para sistema trifásico, un relleno central 
plástico, una pantalla metálica y  una cubierta ex terior de gran resistencia a la abrasión.  
 b. Cuando se hagan empalmes en cables o conductores que excedan los 750 V, deben tener 
características mecánicas y eléctricas equivalentes a las del cable, deben ser realizados por una 
persona competente, tener un aislam iento igual o superior que el cable original y estar sellado contra 
la humedad. 
 c. Para que cualquier equipo eléctrico pueda ut ilizarse legalmente en una explotación minera 
subterránea, debe disponer de un marcado específico y de una certificación escrita la cual debe ser 
coherente con el marcado, que asegura que el equipo está diseñado para uso en minería subterránea. 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
182 
 CAPÍTULO  9 
 
PROHIBICIONES 
 
 
ARTÍCULO  31º.  PROHIBICIONES 
 
Por considerarse contrario a los principios y ob jetivos del presente reglamento, se prohíbe la 
comercialización de los siguientes productos.   31.1 
 COMPUESTOS  PERSISTENTES  
 
Se prohíbe que los productos usados en instalaciones eléctricas objeto de este reglamento contengan 
compuestos orgánicos persistentes, incluyendo los bifenilos y terfenilos policlorados y polibromados 
(PCB y PCT), además de los asbestos en todas sus formas, incluyendo el Amianto. En las 
concentraciones o proporciones reglamentadas por la autoridad ambiental o de salud. 
 En el caso de usar tecnologías de aislamiento eléctrico, con productos como el SF
6, el porcentaje de 
fugas debe ser controlado, dando cumplimiento a normas técnicas internacionales para este propósito. 
 
31.2   PARARRAYOS  RADIACTIVOS   
 A partir del 1º de mayo de 2005, quedó prohibida la in stalación, fabricación e importación de pararrayos 
o terminales de captación con material radiactivo. 
 
31.3 
 MATERIALES  REUTILIZADOS  EN INSTALACIONES  DE USO  FINAL  
 
A partir del 1º de mayo de 2005, quedó prohibido el uso de materiales o artefactos reutilizados o 
remanufacturados  en instalaciones para el uso final de la electricidad. 
 
La restricción es aplicada a los equipos que por su uso pueden perder sus características originales y propiedades de operación, exponiendo a riesgos a los usuarios, tales como interruptores automáticos, 
relés diferenciales, interruptores de protección de falla a tierra y en general a aquellos Por tal razón, 
productos usados o remanufacturados se podrán ut ilizar en las instalaciones eléctricas sólo si 
demuestran la conformidad con el presente reglam ento, mediante el cumplimiento de pruebas tipo, 
realizadas por laboratorios acreditados o en su defecto laboratorios evaluados por organismos de 
certificación de producto.  
El uso de equipos y materiales de una instalación que se traslade de lugar está limitado a que los 
resultados de pruebas de funcionalidad y de aislamiento sean satisfactorios. De tales pruebas y sus resultados se dejaran los registros corr espondientes,  los cuales  serán revisados en la certificación de la 
instalación, como documentos de  sustitución de los certificados de conformidad de producto. 
 
31.4 
 USO  DE LA TIERRA  COMO  ÚNICO  CONDUCTOR   DE RETORNO 
 A partir del 1º de mayo de 2005, quedó prohibida la construcción de instalaciones eléctricas donde se 
use la tierra como único conductor de retorno de la corriente, es decir, no se aceptan sistemas  
monofilares, a excepción de las que conecten la  señal de salida de pulsadores de cercas eléctricas. 
 No se permite la reposición de equipos de sistemas monofilares así estos hubieran sido construidos con 
anterioridad a la vigencia del RETIE , estos sistemas se deberán remodelar plenamente, cumpliendo los 
requisitos del presente reglamento. 
 
Aquellos sistemas monofilares donde los sistemas de puesta a tierra presenten deficiencias, deben ser 
considerados como instalaciones eléctricas de alto riesgo; en consecuencia el propietario, operador o 
tenedor de tales instalaciones, deben corregir las deficiencias de tales instalaciones. 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
183 
 CAPÍTULO  10 
 
DEMOSTRACIÓN  DE LA CONFORMIDAD 
 
 ARTÍCULO
 32º. MECANISMOS  DE EVALUACIÓN  DE CONFORMIDAD     
 Como mecanismo de verificación del cumplimiento del presente reglamento y de apoyo al control y 
vigilancia ejercida por el Estado, se recurre a instancias establecidas en el Subsistema Nacional de la 
Calidad, utilizando organismos de evaluación de la conformidad debidamente acreditados, mediante 
mecanismos como la certificación de productos, la ce rtificación de personas, la realización de pruebas y 
ensayos en laboratorios y la in spección de las instalaciones. 
 
Conforme a la Ley 1480 de 2011 en su artículo 73 , los organismos de evaluación de la conformidad 
serán responsables por los servicios de evaluación  que presten dentro del marco del certificado o del 
documento de evaluación de la conformidad que hayan expedido. Sin perjuicio de las multas a que haya 
lugar, el evaluador de la conformidad (profesional co mpetente, laboratorio, or ganismo de certificación y 
organismo de inspección) será responsable frent e al consumidor (usuarios del producto o de la 
instalación) por el servicio de evaluación de la conf ormidad. El evaluador de la conformidad no será 
responsable cuando el evaluado haya modificado los elementos, procesos, sistemas o demás 
condiciones evaluadas y exista nexo causal entre dichas variaciones y el daño ocasionado.  
 
Parágrafo.  En toda publicidad o información en los que se avise que un producto o proceso ha sido 
certificado o evaluado, se debe indicar, en los términos  de la Ley 1480, el alcance de la evaluación, el 
organismo de evaluación de la conformidad y la entidad que acreditó al organismo de evaluación.  
32.1 
 ACREDITACIÓN  DE ORGANISMOS  DE EVALUACIÓN  DE LA CONFORMIDAD  
 
Los laboratorios de calibración, laboratorios de pruebas y ensayos; los organismos de certificación y los 
organismos de inspección que intervengan en el proceso de demostración de la conformidad con el 
presente reglamento, deben estar ac reditados por el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC,  
conforme al Decreto 2124 de 2012 y deben cumplir  las norma expedidas por éste organismo de 
acreditación y demás normatividad aplicable sobre la materia. 
  
32.2  ORGANISMOS  DE EVALUACIÓN  DE LA CONFORMIDAD  Y SU FUNCIÓN 
 Para efectos del presente reglamento, los organismos  acreditados para la evaluación de la conformidad 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
32.2.1 Laboratorios de Pruebas y Ensayos 
 Salvo las excepciones aquí definidas, los ensayos  y pruebas requeridas para la expedición de los 
certificados de conformidad de los productos objet o del presente reglamento, deben ser realizados en 
laboratorios acreditados por el ONAC.   
 
Los organismos de certificación, solicitaran al la boratorio acreditado la realización de las pruebas y 
ensayos requeridos, y este en un plazo no mayor a 15 días calendarios, después de recibir la solicitud 
con la suficiente precisión del servicio requerido, deberán comunicarle al organismo de certificación el 
tiempo máximo en que podrán entregar los resultados de las pruebas o ensayos.  
Sólo en caso de no existir laboratorio acreditados para la realización de los ensayos, o que los 
laboratorios acreditados hayan m anifestado por escrito no poder atender la solicitud en un plazo menor a 
30 días, los ensayos o prueba se podrán efectuar  en laboratorios evaluados previamente por el 
organismo de certificación, en este caso el laborat orio evaluado debe iniciar su proceso de acreditación 
dentro del año siguiente a la prestación del primer serv icio bajo ésta condición. Si vencido el plazo de 
dos años contados a partir del primer servicio pr estado este laboratorio no ha obtenido su acreditación 
respectiva, no se podrán seguir utilizando sus servicios.  
Cuando no exista en Colombia laboratorios para la realización de algunas de las pruebas o ensayos 
requeridos para demostrar la conformidad con el presente reglamento de un producto determinado, el 
organismo de certificación acreditado en Colombia podrán aceptar pruebas y ensayos realizados en el 
exterior, siempre que sean efectuadas por laboratori os acreditados preferenci almente por organismos de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
184 
 acreditación reconocidos por ILAC o a IAF o en su defecto que tengan un reconocido prestigio, sin dejar 
de lado la responsabilidad que le asite al orgnismo ce rtificador en la evaluación de la conformidad del 
producto. 
 
32.2.2 Organismos de Certificación de Productos 
 
Para efectos de la demostración de conformidad con el presente reglamento, sólo se aceptan los 
certificados de conformidad de productos emitidos por organismos de certificación de producto 
acreditados por el ONAC y los que homologuen la SIC.  
La acreditación de organismo de certificación de producto debe atender los requerimientos de la guía 
ISO IEC 65 , la normativa expedida por el ONAC y los requisitos establecidos en el presente reglamento. 
 
Los organismos de certificación deben realizar la s pruebas y ensayos en laboratorios acreditados, 
Pruebas en laboratorios no acreditados o en el  exterior sólo se aceptaran en las excepciones 
mencionadas en este reglamento. 
 
32.2.3 Organismos de Inspección de Instalaciones Eléctricas 
 
Los organismos de inspección para las instalaciones del presente reglamento, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Los organismos de inspección acreditados para instalaciones eléctricas objeto del RETIE  deben  ser 
Tipo Asegún criterios de la norma ISO/IEC 17020.  
 
b. Adicional a los requerimientos de la norma ISO/IEC 17020 , en el proceso de acreditación, el 
organismo que aspire a la acreditación debe present ar los procedimientos que pretenda aplicar, en la 
inspección, los cuales deben asegurar que son los ade cuados para la verificación del cumplimiento 
de todos los requerimientos establecidos en el  RETIE que son aplicables a la instalación objeto de 
inspección. Los procedimientos, métodos y equipos  de medición presentados en el trámite de 
acreditación ante el ONAC deben atender los req uerimientos de prueba de los distintos ítems 
contemplados en los formatos de verificación  establecidos en el presente reglamento y deben 
mantener y aplicar tales condiciones durante la vigencia de la acreditación. 
  c. Tanto el director técnico o quien suscriba los di ctámenes, como los inspectores deben demostrar su 
competencia técnica y legal en las ramas de la electrotecnia objeto de las inspecciones y un 
conocimiento amplio de los requisitos establecidos en el presente reglamento, lo cual se debe demostrar mediante un certificado de competen cia profesional, expedido por un organismo de 
certificación de personas acreditado por el ONAC conforme a la norma  NTC-ISO–IEC 17024, 
certificados de experiencia laboral en actividades del proceso a inspeccionar,  así como la idoneidad 
para emitir un juicio profesional sobre la determinación de la conformidad de la instalación 
inspeccionada. Adicionalmente  deben estar dis puestos a sustentar tal juicio ante cualquier 
requerimiento de las autoridades o clientes que se lo  solicite. La competencia legal se la otorga la 
matrícula profesional que lo habilite para ejercer la profesión y expedir el dictamen de inspección 
como un juicio propio de la experticia profesional en los temas de la electricidad asociados al tipo de 
instalación objeto de la inspección. El certificado de  experiencia profesional será exigible a partir del 
1º de mayo de 2014.  
d. El organismo de inspección debe contar con los recursos humanos con capacidades técnicas, los 
equipos de medida y de pruebas y ensayos requeridos para el tipo de instalación a inspeccionar, así 
como con el personal competente para ejecutar tales pruebas y mediciones. 
  
e. Los organismos de inspección que inspeccionan su bestaciones de potencia igual o mayor a 20 MVA, 
líneas de transmisión de tensiones iguales a su periores a 110 kV, centrales de generación de 
potencia igual o mayor de 20 MVA, instalaciones donde se tenga alta concentración de personas, 
instalaciones médicas e instalaciones en ambientes clasificados como peligrosos e instalaciones en 
minas, deben disponer de los procedimientos y equipos adecuados y el personal profesional debidamente capacitado y entrenado para este tipo de instalaciones. En el proceso de acreditación 
deberá evaluarse tal condición y la acreditación debe  hacer expresa mención del alcance, en este tipo 
de instalaciones.  
 
f. El organismo de inspección podrá solicitar en el proceso de acreditación, la posibilidad de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
185 
 inspeccionar etapas de la construcción, en tal caso  debe garantizar que la inspección parcial no se 
convierta en asesoría o interventoría que afecte el principio de independencia e imparcialidad en el 
dictamen final.  
g. En el proceso de acreditación, el organismo de in spección debe adjuntar las hojas de vida y copias de 
los certificados de experiencia y de la Certificac ión de Competencia Laboral vigente del director 
técnico o de quien suscriba los dictámenes y de los inspectores. Los retiros de inspectores deben ser 
notificados al ONAC, así como sus remplazos. An tes de utilizar los servicios profesionales de un 
inspector, el organismo de inspección deberá comp robar su idoneidad, certificado de competencia 
vigente y la tenencia de su matrícula profesional. El  director técnico o quien suscriba los dictámenes y 
los inspectores deben ser titulados en alguna de las profesiones relacionadas directamente con las 
instalaciones a inspeccionar; no podrán dictamin ar sobre actividades que superen o sea ajenas al 
alcance otorgado por la ley o normas que regulen el ejercicio profesional.  
 
32.2.4 Organismo de Certificación de Personas Naturales 
 
La competencia profesional del director técnico o de l profesional que suscriba los dictámenes y de los 
inspectores debe demostrarse mediante un certific ado de competencia profesional, expedido por un 
organismo de certificación de personas acreditado  por el ONAC, bajo el criterio de la norma ISO / IEC / 
NTC 17024 , en cuanto al procedimiento y requisitos generales de inspección y la idoneidad y 
competencia técnica mediante el examen del conocimiento y debida interpretación de los requisitos 
establecidos en el RETIE (Anexo general y NTC 2050) aplicables al tipo de competencia que se quiera 
certificar,.   
La certificación de la competencia profesional debe rá hacerse sobre determinados alcances, los cuales 
deben ser especificados en el certificado y la perso na certificada no podrá extr alimitarse inspeccionando 
en alcances no certificados. 
 
Este tipo de certificación será obligatoria a partir  del 1º de junio de 2014. Pasada esa fecha, no serán 
validos dictamenes que no cumplan con el requisito. 
 
En el evento que no se cuente por lo menos con tres organismos acreditados para la certificación de 
competencia profesional, la competencia técnica la podrá certificar una universidad que tenga aprobado 
un programa de Ingeniería Eléctrica y el certificado tendrá una validez hasta por un año. La Universidad 
interezada en este tipo de certificación, presentará a la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y 
Energía para el concepto técnico, la propuesta del contenido y alcance de de las pruebas para los 
distintos tipos de certificación de la  competencia que pretenda expedir. 
 
 
ARTÍCULO
 33°. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS 
 Salvo las excepciones aquí establecidas, los fabricant es o importadores de todos los productos cubiertos 
por el alcance y campo de aplicación del presente r eglamento, previamente a su comercialización en el 
país, o previamente al levante aduanero para el caso de productos importados, deben demostrar que 
cumplen con los requisitos aquí establecidos, a través de un Certificado de Conformidad de Producto 
expedido por un organismo de certificación de productos acreditado por ONAC.  33.1 
 REQUISITOS  GENERALES  
 La demostración de la conformidad de los productos obj eto del presente reglamento, deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 
a. El Certificado de Conformidad de Producto expedido  por un Organismo de Certificación acreditado 
por el ONAC, debe cumplir  los requisitos  y procedimientos establecidos en los artículos 7° y 8º del Decreto 2269 de 1993 por el cual se organiza el Si stema Nacional de Normalización, Certificación y 
Metrología, o aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y los criterios de acreditación  de la 
guía ISO/IEC 65  y los sistemas de certificación de producto establecidos en la guía ISO/IEC 67, en su 
versión más actualizada.  
 
b. Requieren certificación de la conformidad con el RETIE , aquellos productos listados en la Tabla 2.1  y 
que no correspondan a sus exclusiones. Productos que aun teniendo la misma partida arancelaria 
pero que no sean objeto del  RETIE  o estén destinados a instalacione s excluidas de este reglamento, RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
186 
 no requieren demostrar la conformidad con RETIE. 
 
c. Los productos con requisitos establecidos en el  presente Anexo General, deben ser certificados, 
probando cada uno de tales  requisitos. 
 
d. En el proceso de certificación, el organismo acreditado debe tener en cuenta el tipo de aplicación del 
producto y hacer mención expresa en el certificado. Es te requisito es primordial en la certificación de 
los productos para instalaciones especiales. 
 e. Los productos que por su condición particular, en el presente Anexo General se les exige certificado 
de conformidad con una norma técnica internacional, de reconocimiento internacional o NTC que le 
aplique, de conformidad con el RETIE,  se deben probar con los requisitos de dicha norma y el 
certificado hará mención del cumplimiento tanto de la norma como del RETIE . Si se exigen requisitos 
adicionales a los de la norma, deben probarse cada uno de ellos y verificar el cumplimiento de rotulado y trazabilidad. 
 
f. El organismo de certificación de productos se debe soportar en los resultados de ensayos de 
laboratorios acreditados por el ONAC. En ausencia de  los anteriores, los organismos de certificación 
podrán soportar sus certificaciones en ensayos realizados en laborato rios acreditados por miembros 
de ILAC y en los casos excepcionales ya señalados, en laboratorios evaluados. La aceptación o reconocimiento de result ados de ensayos es responsabilidad del  organismo de cert ificación, en 
aplicación de lo establecido en la guía ISO/IEC 65 . 
 
g. En el proceso de certificaciones, se deben probar cada uno de los parámetros relacionados con los 
ítems establecidos en el rotulado y marcado, pa ra lo cual se debe utilizar los procedimientos 
establecidos en la norma de produc to aplicada para la certificación. 
 Parágrafo 1:  Las muestras para pruebas o ensayo  no requieren demostrar cumplimiento del RETIE 
previo a su levante. 
 
Parágrafo 2. No se podrá prohibir, limitar, ni obstaculizar la comercialización, ni la puesta en 
funcionamiento de los productos que cumplen con las disposiciones del presente reglamento . 
 
33.2 
 SISTEMAS   DE CERTIFICACIÓN  DE PRODUCTO  ACEPTADOS   
 
Para efectos de la conformidad con el presente regl amento, sólo se aceptar an certificados expedidos 
bajo los siguientes sistemas establecidos en la guía ISO IEC 67 : 
 
33.1.1 Certificación de Muestra - Sistema 1A 
  
Este sistema incluye el ensayo/prueba y se evalúa  la conformidad sobre muestras del producto. Los 
resultados cubren únicamente la muestra evaluada. Este  sistema de certificación incluye lo siguiente: 
  Muestras suministradas por el clie nte al organismo de certificación. 
 Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pr uebas; de acuerdo con los requisitos del referencial 
aplicable. 
 Evaluación de la conformidad de acuerdo con lo s resultados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas 
 Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
 Decisión. 
 
Nota:  Cuando las pruebas sean destructivas, se podrán acept ar resultados de pruebas a muestras de los mismos 
lotes donde se sacó la muestra a certificar. 
 Vigencia:  Para este sistema, los certificados emitidos no cuentan con vigencia, y son aplicables únicamente a las 
muestras evaluadas. 
 
33.2.2 Certificación de Lotes - Sistema 1B  
 Este sistema incluye el ensayo/prueba; se evalúa la conformidad sobre muestras del producto. El 
muestreo es estadísticamente significativo sobre el total del lote, teniendo en cuenta que las muestras a 
ser evaluadas durante el proceso son to madas mediante técnicas normalizadas. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
187 
 Este sistema de certificación incluye lo siguiente: 
 
 Muestras tomadas por el organismo de certificación, de la fábrica o del mercado, dependiendo del tipo 
de producto. 
 Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pr uebas, de acuerdo con los requisitos del referencial 
aplicable. 
 Evaluación de la conformidad de acuerdo con lo s resultados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas. 
 Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
 Decisión. 
 
Vigencia : Para este sistema, los certificados emitidos no cu entan con vigencia, y son aplicables al total del lote 
evaluado. 
  
33.2.3 Sistema 4 
 
Este sistema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de muestras de fábrica o del mercado o de ambos. Está enfocado para aquellos fabricantes nacionales, que no cuentan con un sistema de gestión de 
calidad, y para aquellos importadores cuyo fabricante no cuente con sistema de gestión de calidad. 
 
Este sistema de certificación incluye lo siguiente: 
 Para productores nacionales: 
 
 Muestras tomadas por el organismo de certificación, de la fábrica o del mercado, dependiendo del tipo 
de producto.  
 
 Ejecución de inspección por atributos y ensayos/p ruebas sobre las muestras seleccionadas; de 
acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 
 Evaluación inicial del proceso de producción o del sistema de la calidad para evaluar la capacidad del 
fabricante para manufacturar los productos. 
 Evaluación de la conformidad de acuerdo con lo s resultados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas y con los resultados de la inspección. 
 Revisión  y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
 Autorización (licencia) para el uso del certificado durante el tiempo de vigencia. 
 Vigilancia mediante inspección del proceso de producción del fabricante 
 Vigilancia mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por el organismo de 
certificación, de la fábrica y del me rcado, dependiendo del tipo de producto. 
 Para productores en el extranjero, donde el cliente es el importador nacional: 
 
 Muestras tomadas por el organismo de certificación, de la fábrica o de la bodega del importador o 
comercializador o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 
 Ejecución de inspección por atributos y ensayos/p ruebas sobre las muestras seleccionadas; de 
acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 
 Inspección inicial del proceso de producción para evaluar la capacidad del fabricante para 
manufacturar los productos. 
 Evaluación de la conformidad de acuerdo con lo s resultados de la inspección por atributos y 
ensayos/pruebas y con los resultados de la inspección. 
 Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
 Autorización (licencia) para el uso del certificado durante el tiempo de vigencia. 
 Vigilancia mediante inspección del proceso de producción del fabricante. 
 Vigilancia mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por el organismo de 
certificación. de la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 
Vigencia : Se otorga un certificado de conformidad vigent e durante un año con un seguimiento semestral. 
 
33.2.4 Sello de certificación de producto - Sistema 5.   
Este sistema incluye el ensayo/prueba y Auditoría de l sistema de gestión de la calidad o validación del 
certificado de Sistema de Gestión de la Calidad otorga do por un organismo acreditado en el país de 
origen del producto.  
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
188 
 Para productores nacionales:  
 
9 Ejecución de inspección por atributos y ensayos/p ruebas sobre las muestras seleccionadas; de 
acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 
9 Auditoría del sistema de gestión de la calidad del fa bricante o validación  de la certificación otorgada 
por un organismo acreditado, mediante revisión documental. 
9 Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por atributos, 
ensayos/pruebas y auditoría al sistema de gestión de la calidad. 
9 Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
9 Autorización (licencia) para el uso del  sello  de certificación durante el tiempo de vigencia del 
certificado. 
9 Vigilancia mediante auditoría del sistema de gestión de la calidad o validación  de la vigilancia a la  
certificación otorgada por un organismo acreditado,  mediante revisión documental y se deben extraer 
muestras del producto del mercado, del punto de pr oducción o de ambos, las cuales se evalúan para 
determinar la continuidad de la conformidad. 
 
Para productores en el extranjero, donde el cliente es el importador nacional:  
9 Muestras tomadas por el organismo de certificación, de fábrica o de la bodega del importador o 
comercializador o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 
9 Ejecución de inspección por atributos y ensayos/p ruebas sobre las muestras seleccionadas; de 
acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 
9 Auditoría del sistema de gestión de la calidad del fa bricante o validación  de la certificación otorgada 
por un organismo acreditado, mediante revisión documental. 
9 Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por atributos, 
ensayos/pruebas, inspección del proceso de bodegaje y auditoría al sistema de gestión de la calidad. 
9 Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación. 
9 Autorización (licencia) para el uso del sello de certificación durante el tiempo de vigencia del 
certificado. 
9 Vigilancia mediante auditoría del sistema de gestión de la calidad o validación  de la vigilancia a 
la  certificación otorgada por un organism o acreditado, mediante revisión documental. 
9 Vigilancia mediante inspección del proceso de bodegaje en Colombia para verificar la conformidad del 
producto durante su almacenamiento. 
9 Vigilancia mediante ensayos/pruebas o inspección de muestras tomadas por el organismo de 
certificación, de la fabrica o del mercado, dependiendo del tipo de producto. 
9 Adicionalmente, se realizará inspección del proceso de bodegaje en Colombia para verificar la 
conformidad del producto durante su almacenamiento. 
 
Vigencia. Se otorga un certificado de conformidad vigente dur ante tres años con seguimientos anuales. Las 
evaluaciones de vigilancia o de re-certificación siempre se deben realizar en un plazo de máximo 12 meses 
posteriores a la evaluación anterior (inicial, o vigilancia o re-certificación ) 
 
Seguimiento de la certificación. Las actividades de  seguimiento, tal como se establece en la guía 
ISO/IEC 67  son de obligatoria ejecución para todas las modalidades de certificación que se emitan con 
alguna vigencia en el tiempo y tal vigencia se condiciona a la realización de las actividades de 
seguimiento y su resultado positivo. 
 
33.3  FORMAS  EXCEPCIONALES  DE CERTIFICACIÓN  DE PRODUCTO 
 
33.3.1 Certificados de Conformidad de Producto Expedidos en el Exterior  
 
Se podrán aceptar la demostración de la conformidad con RETIE  a productos certificados en el exterior, 
si el certificado es expedido por un organismo de certificación acreditado y es avalado u homologado por 
la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC. Adic ional a los aspectos que garanticen la confianza 
en el certificado, en el proceso de certificación la SIC, debe verificar que la norma o reglamento técnico 
base del certificado de conformidad de producto, tenga equivalencia con el RETIE  y que se identifique 
plenamente el producto, el tipo de certificado y su vi gencia. La homologación del certificado lo hace la 
SIC, con la Ventanilla Única de Comercio Exterior  (VUCE, como parte del proceso del trámite del 
Registro de Importación. 
 
El responsable de la importación o comercialización, debe constatar que el producto importado 
corresponda al producto efectivamente certificado; en todo caso la SIC podrá verificar el cumplimiento de 
los requisitos certificados y sancionar a aquellos que presenten desviaciones, independiente de haber RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
189 
 tenido previamente los vistos buenos tanto en la VUCE como en la DIAN. 
 
33.3.2 Concepto de equivalencia de norma o reglamento técnico con el RETIE   
 Para efectos de la homologación de certificados expedi dos en el exterior, se p odrá emitir conceptos de 
equivalencia a aquellas normas o reglamentos técnic os de otros países que guarden semejanza con los 
requisitos obligatorios para cierto producto establecidos en el RETIE , en tal condición el concepto de 
equivalencia de reglamento técnico de otro país o norma técnica con el RETIE, es un acto de 
interpretación del reglamento, en consecuencia  serán otorgadas únicamente por el Ministerio de Minas y 
Energía o por quien este delegue. Para otorgar el concepto de equivalencia de norma o reglamento 
técnico con el RETIE,  el interesado debe hacer una solicitud a la Dirección de Energía Eléctrica, 
especificando la norma que pretende el concepto de equivalencia, adicionando  una matriz que contenga 
cada uno de los requisitos de producto establecidos en el RETIE , comparándolos con el aparte 
correspondiente de la norma o reglamento técnico extranjero que se pretenda establecer la equivalencia. Adicionalmente, debe suministrar copia de la totalidad de la norma o reglamento, para verificar  la 
veracidad de los requisitos y su contexto de aplic ación. Este trámite se puede hacer por medio 
electrónico.  
En ningún caso el concepto de equivalencia es un certificado de producto, no remplaza el certificado 
expedido por el organismo de certificación, ni ob liga a la SIC a la validación del certificado. 
 
33.3.3 Sustitución de pruebas de Cortocircuito y Arco Eléctrico    
 
En un plazo no mayor a cinco años, contados a partir de la publicación del presente Anexo o antes si se 
cuenta con un laboratorio para realizar dichas pruebas, se podrá remplazar estas pruebas por 
simulaciones las cuales deben ser validadas  por un laboratorio que tenga acreditadas  pruebas relacionadas o este asistido por un laboratorio reconocido de una universidad   que tenga aprobado un 
programa de ingeniería eléctrica. 
 
33.3.4 Declaración de proveedor 
 
De no existir laboratorio en Colombia para realiz ar las pruebas a un producto objeto del reglamento y de 
no disponer de laboratorios acreditados en el exterior para esa prueba, se podrá aceptar la declaración 
del proveedor atendiendo los criterios de la norma IEC/ISO 17050 partes 1 y 2, adjuntando los soportes 
(resultados de los ensayos realizados, cálculos, simulaciones o demás pruebas, que permiten probar el 
cumplimiento), igualmente la relación  de las normas que cumple dicho producto. 
 También se aceptará la Declaración del proveedor a productos que por su baja rotación y alto costo de 
los laboratorios no cuenten con laboratorios acreditados, o distintos a los del fabricante que puedan ser 
evaluados por el organismo certif icador, estos productos son: Motores, generadores y transformadores, 
de potencias superiores a 800 kVA; DPS, bancos  de condensadores, aisladores y cables, con 
aislamiento para tenciones superiores a 66 kV. La declaración del proveedor debe estar acompañada de 
los resultados de las pruebas realizadas en los labo ratorios del fabricante y debe  hacer precisión de las 
normas técnicas que cumple.  
 
Sin perjuicio de lo establecido por las autoridades competentes, para aceptar la importación y comercialización de productos ya usados o remanufa cturados, en las instalac iones objeto del presente 
reglamento, se podrá aceptar la declaración del proveedor como mecanismo para demostrar la 
conformidad con RETIE , a los siguientes productos usados o remanufacturados: motores o generadores 
eléctricos de potencia mayor a 150 kVA,  transform adores de potencias superiores a 1000 kVA y se 
asegure estar libre de PCV y a celdas de media o alta tensión, la  declaración debe ser suscrita por el 
importador o remanufacturador y debe estar soportada co n los resultados de las pruebas tipo o de rutina 
que se hacen a estos equipos, incluyendo el de pérdidas de energía para el caso de motores y 
transformadores, en ningún caso se aceptará la comercialización de Interruptores, DPS y cables 
reutilizados y en general de aquellos productos reutilizados que no se les pueda garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del presente reglamento, en especial los de seguridad o de inducción al 
error al usuario.  Parágrafo.  La declaración de proveedor deberá ser susc rita por el fabricante nacional o por el 
representante legal del importador y deberá ser validad por un ingeniero electricista o electromecánico, suscribiendo la declaración y anotando su matríc ula profesional. El instalador y el organismo de 
inspección  verificarán esta condición. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
190 
  
33.4  REGULACIONES  PARA  EL TRÁMITE  DE LA CERTIFICACIÓN  DE PRODUCTO  
 
Para efectos del presente reglamento, se deben cumplir, entre otras, las siguientes disposiciones legales, emitidas por las autoridades Colombianas, en lo que se relaciona con el Certificado de 
Conformidad de Producto : 
 
a.  Ley 155 de 1959 y Ley 1480 de 2011. 
 
b. Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicada en el Diario Oficial 44511 
del 06 de agosto de 2001, que es un solo cuerpo normativo de la SIC.  
 
c. Decreto 2269 de 1993, por el cual se organiza el Subsistema Nacional de la Calidad, con sus 
modificaciones. 
 
d. Decreto 3273 de 2008 o el que lo sustituya o modifi que, por el cual se establece el procedimiento 
para verificar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas oficiales obligatorias y los 
reglamentos técnicos en los productos importados. 
  
e. Decretos 4738 de 2008 Por el cual se dictan normas sobre intervención en la economía para el 
ejercicio de las funciones de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad que hagan 
parte del Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica la estructura de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
f. Decreto  2124 de 2012, por el cual se de signa el Organismo Nacional de Acreditación. 
 g. Decisión 506 de 2001, de la Comunidad Andina de Naciones, sobre Certificados de Conformidad de 
Producto. 
 h. Decisión 562 de 2003, de la  Comunidad Andina de Naciones.  
  ARTÍCULO 34°. DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  34.1 
  ASPECTOS  GENERALES  DE LA   CERTIFICACIÓN  DE LA INSTALACIÓN  
 Toda instalación eléctrica construida con posterioridad al 1ºde mayo de 2005, ampliación o remodelación según lo dispuesto en el artículo 2º “CAMPO DE APLICACIÓN”, debe contar con el Certificado de 
Conformidad  con el presente reglamento. Igual condición aplica a las ampliaciones o remodelaciones.  
 Para efectos del presente reglamento y de acuerdo con la Ley 1480 de 2011, la instalación eléctrica, en 
su conjunto, se considera un producto, en consec uencia y conforme la Decisión 506 de 2001 de la 
Comunidad Andina de Naciones, se acepta como certificado de conformidad la declaración del 
proveedor o fabricante, que para el caso será la de claración de cumplimiento suscrita por el profesional 
competente responsable de la construcción directa o de la supervisión de la construcción de la 
instalación eléctrica. 
 
Con el fin de garantizar  una cert ificación expedida bajo principios de idoneidad, independencia e 
imparcialidad a  las instalaciones que implican mayor riesgo, la declaración de cumplimiento debe ser validada mediante un Dictamen de Inspección, expedido por un organismo de inspección acreditado por 
el ONAC. En este caso,  se considera que la certificación es plena.  
 
La certificación es un requisito individual para cada in stalación, en consecuencia toda cuenta del servicio 
público de energía en instalaciones de uso final y  toda Instalación eléctrica que constituya unidades constructivas individuales objeto de reconocimiento en la asignación de tarifas, requerida para la 
prestación del servicio de energía eléctrica, debe  contar con su certificación de conformidad con el 
presente reglamento.   
Para instalaciones eléctricas en construcciones pa ra varios clientes tales como bodegas, centros 
comerciales, oficinas, consultorios, apartamentos , centros educativos, entre otros, en donde el 
constructor del inmueble entrega la instalación eléc trica sólo hasta un tablero general o de distribución,  
para energizar dicha instalación el constructor debe entregar la certificada hasta ese punto,  dejando en RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
191 
 el certificado claridad del alcance de la instalación ce rtificada. En estos casos el servicio debe  tener el 
carácter de provisional y sólo se convertirá en servicio definitivo cuando los propietarios o usuarios 
terminen la construcción y obtengan los dictámenes  de inspección respectivos. En el periodo que el 
servicio tenga la condición de provisional, el cons tructor del inmueble será responsable de que en las 
instalaciones parciales se dé cumplimiento al RETIE . Esta responsabilidad se transferirá al responsable 
de la instalación parcial en el momento que se  certifique y legalice di cha instalación parcial. 
 
Para poder suministrar el servicio de energía eléctrica, el comercializador que preste el servicio debe 
solicitarle a cada cliente el certificado de conformi dad con el presente reglamento, de la instalación de 
uso final a la cual se le  prestará el servicio,  y debe  remitir copia del certificado al Operador de Red. 
 
Para ampliación o remodelación de instalaciones, la parte ampliada o remodelada, debe cumplir y 
demostrar la conformidad con el RETIE , mediante la Declaración de Cumplimiento y el Dictamen de 
Inspección en los casos que le aplique. En caso de que la remodelación supere el 80%, debe 
acondicionarse toda la instalación al presente regl amento y se le dará el tratamiento como a una 
instalación nueva.  
 Para efectos de la certificación, las ampliaciones o remodelaciones incluyen todas las intervenciones 
efectuadas a la instalación dentro de la vigencia del pr esente reglamento, es decir las efectuadas a partir 
del 1º de mayo de 2005.  34.2 
 DECLARACIÓN  DE CUMPLIMIENTO 
 
Para efectos de la certificación de la conformidad  con el presente reglamento, en todos los casos  el 
profesional competente responsable directo de la cons trucción o de la dirección de la construcción de la 
Instalación eléctrica, cualquiera que fuere el tipo, así como la remodelación o ampliación, debe declarar 
el cumplimiento del RETIE , diligenciando y firmando el formato “Declaración de Cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”.  
 
Esta declaración se considera un certificado de primer a parte que es un documento público, emitido bajo 
la gravedad de juramento y se constituye en el requi sito fundamental del proceso de certificación. Quien 
la suscribe, adquiere la condición del fabricante y de certificador de la confor midad, en consecuencia  
asume la mayor responsabilidad de los efectos de la instalación. 
 La no emisión de la declaración por la persona responsable de la construcción, ampliación o 
remodelación de la instalación, o la emisión sin el cumplimiento de todos los requisitos que le apliquen a 
esa instalación, se consideran incumplimientos al pres ente reglamento y la SIC o la entidad de vigilancia 
que le corresponda podrá sancionarlo conforme a la Ley 1480 de 20011 y demás normatividad aplicable. 
 
34.3 
 INSPECCIÓN  CON  FINES  DE CERTIFICACIÓN 
 
La inspección de la instalación eléctrica es el examen y comprobación de la funcionalidad de la 
instalación  y la determinación de su conformidad con los requisitos establecidos en el RETIE  y debe ser 
hecha sobre la base de un juicio profesional, por lo que requiere que la persona que la realice posea las 
más altas competencias sobre el tema a inspeccionar y lo demuestre con su certificación de competencia 
profesional. El diseño es una herramienta de apoyo de la inspección pero no es el objeto a determinarle 
la conformidad. 
 
La inspección realizada por un organismo independiente es el mecanismo para validar la declaración de cumplimiento, se debe realizar a las instalaciones que requieran certificación plena y debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a. Tanto el organismo de inspección como su director técnico y los inspectores deben cumplir 
plenamente el presente reglamento y su incumplimiento será objeto de investigación y de las sanciones que la SIC les aplique. 
 
b. Para la emisión del dictamen de inspección, es necesario que el constructor o el propietario de la 
instalación eléctrica entregue al organismo de inspección acreditado la documentación completa que 
le aplique al proceso y  debe permitir el desarrollo y la ejecución de las pruebas y las mediciones 
necesarias para la verificación de la conformidad de la instalación eléctrica. 
 
c. En todo proceso de inspección el organismo acredi tado se obliga a realizar las medidas, pruebas y RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
192 
 ensayos eléctricos mediante los cuales se p ueda determinar la conformidad de la instalación 
eléctrica bajo inspección y debe dejar los registros de los valores medidos y de actividades de 
inspección fundamentales para la decisión.  
d. Los procedimientos, métodos, equipos, aprobados en el proceso de acreditación, son de obligatorio 
cumplimiento por parte del organismo acreditado. 
 
e. En el proceso de inspección se buscará la trazabilidad de las diferentes etapas de la instalación 
eléctrica, para lo cual se debe tener en cuenta lo actuado y documentado por las personas calificadas que participaron en: diseño, dirección de la construcción,  interventoría cuando exista; en 
todos los casos se dejará consignado en el formato de inspección, la matrícula profesional del 
responsable de cada etapa. Los diseños son elemen tos de ayuda para definir la conformidad de la 
instalación con el reglamento pero no son el objeto del dictamen. 
 f. Los procedimientos de inspección  deben ser acordes con la norma ISO 17020 .Se debe realizar la 
inspección en el sitio de la instalación y dejar las evidencias del hecho. Para garantizar que la 
instalación eléctrica sea segura y apta para el uso previsto, se debe realizar la inspección  tanto 
visual como ejecutando las pruebas y medidas reque ridas y registrar los  resultado en los  formatos 
de dictamen establecidos en el presente Anexo General. 
 g. Se verificarán las certificacio nes de la conformidad de los produc tos utilizados en la instalación 
eléctrica, que según el RETIE requieran cumplir tal requisito, pero si se detectan inconformidades en 
el producto, así este certificado se deberá rechazar y se deberá informar del hecho a la SIC, no será necesario que el organismo de inspección mantenga ar chivos de todos los certificados de producto.  
 
h. En todos los casos se debe consignar en los form atos de dictamen el tipo de instalación, si es 
construcción, ampliación o remodelación, la identidad del propietario, la dirección de localización de 
la instalación, los nombres y matrículas profesionales de las personas calificadas que actuaron en 
las diferentes etapas de la instalación (diseñ ador, constructor o director de la construcción e 
interventor). Igualmente, se consignará en el formato el nombre y matrícula profesional del inspector 
y el nombre, dirección y teléfono del organism o acreditado responsable de la inspección. 
 
i. El dictamen de resultado de la inspección y prue bas de la instalación eléctrica, debe determinar el 
cumplimiento de los requisitos que apliquen, relacion ados en el formato de inspección y verificación 
respectivo. 
 
j. No se deben aceptar inspecciones en el sitio de una instalación domiciliaria o similar de duración 
menor a 40 minutos y deberá hacerse con inspecto res certificados e inscr itos ante el ONAC. 
 
k. Si la instalación inspeccionada no es aprobada, el inspector debe dejar por escrito las no 
conformidades y el organismo acreditado debe determinar con el usuario la programación de las 
visitas necesarias de inspección bajo las cuales se debe llegar a la conformidad de la instalación 
frente al reglamento. En todo caso  el organismo de inspección debe cerrar la inspección emitiendo el 
dictamen de aprobación o de no aprobación y debe reportarlo a la base de datos. 
 
l. El dictamen de inspección es un documento individual para cada cuenta, el organismo de inspección 
debe emitir un dictamen para cada instalación in speccionada y entregarlo al propietario de la 
instalación. En los casos de edificaciones que invo lucren varios propietarios, a cada uno se le debe 
entregar su dictamen y el será responsable de su custodia y de suministrarlo cuando el operador de red  o la autoridad se lo exija. Los dictamenes correspondientes a áreas comunes o instalaciones 
como subestaciones, redes de alimentación, asensores y en general aquellas instalciones comunes 
a la copropiedad deben ser administrados  y custodiados por la administración de la edificación.   
 
m. El organismo acreditado guardará reserva sobr e los procedimientos, planos, cartas, informes, o 
cualquier otro documento o información calificada como  confidencial y relacionada con la instalación 
a inspeccionar. No obstante, en el evento de r equerimiento por parte de autoridad judicial, la 
Superintendencia de Servicios Públicos o la de Indu stria y Comercio debe suministrar la información. 
 
n. El inspector debe dejar constancia del alcance y estado real de la instalación al momento de la 
inspección, con mecanismos tales como regist ros fotográficos, diagrama unifilar y planos o 
esquemas eléctricos. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
193 
 o. Los dictámenes de inspección deben ser de público conocimiento, en la página web del organismo 
de inspección. Adicionalmente, el organismo de ins pección debe reportar los dictámenes a la base 
de datos centralizada coordinada por el  MME o el ONAC, en los formatos acordados. Los 
operadores de red o los comercializadores de energía deberán consultar dicha base para verificar la 
autenticidad de los dictámenes que le presenten en la s solicitudes de prestación del servicio de 
energía. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá exigir que los Operadores de Red 
suban al SIU, los dictámenes con los cuales  se soportaron las solicitudes de servicio. 
 
p. La vigencia de la prestación del servicio de inspección de instalaciones eléctricas iniciará con la 
firma del acuerdo, convenio o contrato entre el or ganismo y su cliente y su terminación se dará con 
la entrega del dictamen, ya sea aprobado ó no aprobado. 
 
q. Los organismos de inspección deben reportar a la SIC, dentro de los 10 días hábiles, siguientes a la 
terminación del plazo dado para cerrar las no conf ormidades,  aquellas instalaciones inspeccionadas 
que no fueron aprobadas, informando las razones de la no aprobación, junto con el nombre del 
proyecto, dirección, nombre del constructor y responsables y fecha de inspección. Esta información 
debe aportarse en medio digital en formato PDF. Si  se tiene información que la instalación fue 
energizada debe hacerse mensión del caso. 
 
r. En las instalaciones, que tengan como único fin a limentar la instalación de uso final de la electricidad 
objeto de la inspección y su alimentación tenga asoc iada otros procesos, construidos a costa de los 
propietarios de la instalación de uso final, en el proceso de inspección se debe verificar cada uno de 
los componentes de la instalación desde la frontera con la red de uso general, diligenciando los formatos que correspondan para cada proceso invo lucrado, los cuales tendrán la condición de 
anexo(s) del formato para uso final que será el q ue tendrá  el  numero de control consecutivo del 
dictamen. No se aceptan certificaciones parciales. Si la instalación es para varias cuentas, los  
formatos de los procesos aguas arriba de las acom etidas parciales que alimenten cada medidor, 
deben asociarse con la cuenta del área administr ativa o de usos comunes de la edificación. 
 
s. La inspección para verificar las condiciones de seguridad de instalaciones energizadas con 
anterioridad a la vigencia del RETIE , no requieren la declaración del responsable de la construcción, 
ni los certificados de los productos, en todo caso se hará claridad de tal condición.   
 
t. El propietario o administrador de una instalac ión eléctrica de una edificación de uso comercial, 
industrial, oficial o residencial mu ltifamiliar o la destinada a la pr estación del servicio público de 
energía, debe mantener disponible una copia del dict amen de Inspección  de la instalación eléctrica, 
a fin de facilitar su consulta cuando lo requiera el responsable de la prestación del servicio o autoridad administrativa, judicial, de policía o de cont rol o vigilancia. Si están asociadas cuentas de 
varios propietarios el requisito para el administrador será para las instalaciones de áreas comunes e 
instalaciones aguas arriba del tablero de medidores, las demás responderá cada uno de los 
propietarios. 
 
Parágrafo:  Casos excepcionales de la certificación de las instalaciones. Cuando no se cuente con 
inspectores con la competencia técnica certific ada por organismo de certificación acreditado para  
inspeccionar las instalaciones de centrales de generación de potencias mayores a 20 MVA,  
subestaciones de alta y extraalta tensión,  de potencia mayores o iguales a 20 MVA o líneas de transmisión, el dictamen debe ser suscrito por el prof esional responsable de la interventoría de dicho 
proyecto.    
34.3.1   Instalaciones que requieren dictamen de inspección 
 
Requieren Certificación Plena  y por ende Declaración de Cumplimiento  y Dictamen de Inspección , las 
siguientes instalaciones construidas, ampliadas o remodeladas en la  vigencia del RETIE : 
 a. Todas las instalaciones especiales, tales como: instituciones de asistencia médica, instalaciones en 
ambientes especiales o clasificados como pelig rosos, hangares para aeronaves, gasolineras y 
estaciones de servicio, almacenamientos de combus tibles, procesos de pinturas, sitios de reunión 
pública, industrias harineras, silos de granos,  edificaciones donde se acumula polvo con agua o 
tengan atmosferas corrosivas;  instalaciones de asc ensores, grúas, montacarga s, escaleras y pasillos 
mecánicos; instalaciones de más de 24 V de vivi enda o comercio móviles, vehículos recreativos, 
casas flotantes, equipos especiales, hornos o equip os de calentamiento por inducción, celdas 
electrolíticas, y de galvanoplastia, equipos y maquinar ia de riego, piscinas y fuentes de instalaciones RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
194 
 similares, sistemas de bombas contra incendio, sistemas de emergencia.  
 
b. Las instalaciones residenciales multifamiliare s o comerciales que hagan parte de un mismo proyecto 
de construcción, donde se involucren cinco (5) o má s cuentas de energía, co rrespondientes al mismo 
permiso o licencia de construcción, así su capacidad instalable individual sea inferior a los 10 kVA. 
 
c. Instalaciones residenciales de capacidad inst alable individual igual o superior a 10 kVA. 
 
d. Instalaciones industriales de capacidad instalable igual o superior a 20 kVA. 
 
e. Instalaciones comerciales de capacidad instalable igual o superior a 10 kVA.  
 
f. Instalaciones en minas. 
 
g. Instalaciones de uso final construidas con condu ctores de aluminio, cualquiera que sea su potencia 
instalable. 
 
h. Redes de distribución de uso general cuando supere 5 km, sumada tanto de red primaria como 
secundaria o la potencia instalada en tran sformación sea igual o superior a 250 kVA. 
  i. Si la red o subestación atiende edificaciones objeto de una misma licencia de construcción, las 
instalaciones que se deriven de la red de servicio  general se deben inspeccionar asociadas a las 
instalaciones de uso final, utilizando los formatos as ociados a cada proceso, los cuales se anexarán 
al dictamen de la instalación de uso final de áreas comunes de la edificación o edificaciones, 
independiente de quien sea el propietario de dichas redes o subestaciones de uso exclusivo de los 
usuarios del servicio en las edificaciones obj eto de la misma licencia de construcción.  
 
j. Líneas de transmisión  por encima de 57,5 kV, cualquiera que sea su potencia y longitud. 
 
k. Áreas comunes en edificaciones con cinco o más cuentas de energía. 
 
l. Construcción o remodelación de acometidas que involucren subestación, que alimente edificaciones, 
independiente de quien sea el propietario de la infraestructura. 
 
m. Equipos paquetizados que constituyen sistemas funcionales asimilables a una instalación para uso 
final, que usualmente incorporan transformación de potencia, con sus sistemas de control y 
protección y  dispositivos o aparatos  de conexión que en su conjunto pueden entregar 20 kVA o más. A estos equipos se les dará el tratamiento de instalación de transformación y de uso final y los 
productos componentes del sistema que sean objeto del RETIE  deben contar con el Certificado de 
Conformidad . 
 
Igualmente, se requiere certific ación plena para las siguientes ampliaciones y remodelaciones: 
 a. En instalaciones residenciales: cuando la ampliación supere 10 kVA, se remodele más del 50% de los 
dispositivos o conducto res en una instalación de c apacidad instalabl e superior a 10KVA, o se les 
adicione equipos o instalaciones especiales.  
b. En instalaciones comerciales: cuando la amplia ción o remodelación supere 10 kVA, ara instalaciones 
que superen los 100 kVA, cuando se remodela o amplía más del 30%, o cuando se le adicione o remodele con instalaciones o equipos especiales. 
 
c. En instalaciones industriales de más de 50 kVA cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad 
instalada o se cambien más del 50% de los aparatos o 50% del alambrado o pertenezca a una 
instalación especial.  
d. En una red de distribución de uso general, cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad 
instalada o el 30% de la longitud del circuito y con la ampliación o remodelación se alcancen  100 kVA o 5 km de red primaria y secundaria del mismo proyecto. En el evento que la red de distribución sea 
de uso exclusivo de una edificación debe dársele el tratamiento de instalación de uso final. 
 
e. En una planta de generación cuando la ampliación supere el 30% de la capacidad instalada y se deba 
al montaje de nuevos equipos eléctricos en la mism a casa de maquinas. En una subestación cuando RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
195 
 la ampliación supere el 30% del costo inicial reconocido por la CREG para cada unidad constructiva o 
el 30% de la capacidad instalada. 
 
f. En una línea de transmisión cuando la ampliación aumente su tensión nominal de operación o su 
capacidad instalada. 
 
g. Ampliaciones o remodelaciones de redes de distribución de uso general donde la potencia ampliada o 
remodelada supere los 100 kVA, o la suma de la longitud de la red tanto primaria como secundaria 
sea igual o superior a 5 km en uno o varios circuitos del mismo proyecto. 
 
Criterios para definir los porcentajes  en ampliaciones o remodelaciones:  Para instalaciones ampliadas o 
remodeladas, el porcentaje será determinado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Los porcentajes deben incluir las modificaciones efectuadas en la vigencia del requisito y no solo lo 
que se haga en una ocasión, para esto se debe verifica r el estado que tenía el circuito el 1º de mayo 
de 2005 fecha de la iniciación de la vigencia del reglamento o la fecha de su construcción inicial si 
esta es posterior al 1º de mayo de 2005. 
 
b) Para instalaciones de uso final se tomará el número de las salidas o puntos de conexión en cada  
nivel de tensión.  
 
c) Para instalaciones de distribución de propiedad de los operadores de red, el porcentaje estará 
referido al inventario de todas las unidades constructi vas del mismo tipo, existentes en el circuito o a 
los componentes de la unidad constructiva donde se realicen la remodelación. En redes de baja 
tensión el porcentaje será referido a la longitud total de la red asociada al transformador.  
 
d) Para líneas de transmisión con tensión nominal de 57,5 kV o mayor, la medida para determinar el 
porcentaje será  la totalidad de la línea, es decir,  desde el pórtico de salida en la subestación hasta el 
pórtico de entrada en la otra subestación que permita el seccionamiento de la línea. 
 
e) Remodelación de subestaciones. En subestacione s de transformación no asociadas a la instalación 
de uso final, el porcentaje estará referido al número de elementos de la unidad constructiva o 
conjunto de unidades constructivas donde se realice la remodelación. La certificación plena se 
aplicará a la unidad o unidades constructivas remodeladas. 
 
f) En plantas de generación los porcentajes estarán referenciados al componente donde se realicen los 
trabajos de remodelación, asimilándolos a un proceso así: casa de máquinas a uso final y  subestaciones a transformación. 
 
34.3.2 Componentes del dictamen de inspección  
 
El dictamen de inspección debe tener bá sicamente los siguientes componentes:  
 
a. Identificación plena del organismo de inspección y del inspector o inspectores que actuaron en la 
inspección, así como los documentos que determinan el alcance de la inspección. 
 
b. La identificación plena de la instalación (tipo y localización) y las personas que intervinieron. 
 
c. Los aspectos a evaluar con sus resultados y observaciones.   
d. El resultado final de la conformidad,  
 
e. El dictamen de inspección debe ser firmado tanto po r el director técnico del organismo de inspección 
o quien haga sus veces, como por el inspector responsable de la inspección.Tanto el Director técnico o quien firme el dictamen, como el inspector que realiza el juicio profesional, deben ser profesionales 
competentes y expertas en procesos de inspección, conforme a la norma ISO 17020  y serán quienes 
asuman la responsabilidad general del dictamen. 
 34.3.4 Formatos de la declaración de conformidad y dictamen de inspección 
 
Tanto la declaración de cumplimiento como los dictámenes de inspección deben ser diligenciados y 
suscritos en los siguientes formatos, los cuales no p odrán alterar su contenido, y sólo podrán adicionar  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
196 
 el nombre, logotipo o marca del organismo o persona que intervenga. Estos documentos tendrán el 
carácter de documentos públicos y no podrá argumentar reserva para no mostrarlos. 
  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO  DEL  
REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
 
Yo________________________________________________ mayor de edad, identificado con la CC. 
No. __________________, en mi condición de ______________________________ (ingeniero, tecnólogo o técnico),  
portador de la matrícula profesional No. _______________, declaro bajo la gravedad del juramento, que 
la instalación  descripción _______________________________________________________, localizada en (dirección)  
_____________________________________, del municipio de ____ ____________________, de propiedad de 
___________________________________________, CC. No. o NIT _________________, cuya 
construcción estuvo a mi cargo, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican 
establecidos en el Reglamento Técnico de Instalacio nes Eléctricas RETIE, Incluyendo los de producto 
que verifique  con los certificados de conformida d que examiné y el análisis visual de aspectos 
relievantes del producto. 
 
( ) Igualmente, declaro que la construcción de la in stalación eléctrica se siñe al diseño efectuado por 
el(los) ingeniero(s) ____________________________________________________________________ 
______________________________ con matrícula(s) profesional(es) #(s) ________________________ 
_________________________ diseño que hace parte de la memoria de la instalación y se reflejan en la 
construcción de la instalción y los planos finales que su scribo y hacen parte integral de esta declaración.  
O 
( ) Igualmente, declaro que la instalación no requiere de diseño detallado y para la construcción me basé 
en especificaciones generales de construcción de este  tipo de instalaciones, las cuales plasmo en el 
esquema y memoria de construcción adjunto. 
 
En constancia se firma en la ciudad de _________________ el  _____de_____________ del ________ 
 
Firma                _______________________________________________________________ 
 
Dirección domicilio  ___________________________________ Teléfono ____________________ 
 
Observaciones: Incluye justificación técnica de desviación de algún requisito de norma o del diseño, siempre que  la 
desviación  no afecte la seguridad. 
 
Relación de documentos anexos incluyendo plano oesquema definitivo : 
 
 
 
 
 
 
Formato 34.1  Declaración de cumplimiento suscrita por el constructor 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
197 
 El responsable de suscribir la declaración e cumplim iento, debe especificar una sola opción respecto del 
tipo de diseño. 
 Para los dictámenes de inspección se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:  
 
a. El documento debe tener los medios de seguridad  que no faciliten el deterioro o que sea adulterado. 
 
b. Cada organismo de inspección debe  asignarle numeración continua a los formularios para que 
facilite su control, la SIC o el ONAC podrán invest igar y sancionar cuando se incumpla este requisito 
o las fechas de emisión del dictamen presenten inconsistencias con el orden de la numeración. 
  
c. Cada organismo de inspección de instalaciones ap licará el formato correspondiente, al proceso que 
pertenezca la instalación. En procesos de uso final  que incorporen subestaciones, redes o tramos de 
línea, adicional al formato para uso final se deben diligenciar y anexar al dictmen los demás  formatos requeridos, asignándole el mismo número. 
 
d. Al cierre de  la inspección los formatos del dictamen deben estar debidamente firmados, tanto por el 
inspector que realizó la inspección, como por la persona asignada por el organismo como 
responsable de aprobación del resultado del dictamen. 
 e. El nombre de la persona responsable de la intervent oría se registra sólo si se efectuó, dado que  la 
interventoría no es obligatoria para las obras de particulares. 
 f. Los valores de los parámetros que requieran medición, deben plasmarse en el documento del 
dictamen y podrán ser verificados por la entidad de control y vigilancia, cuando ésta lo considere 
pertinente. 
 
 
34.3.3 Vigencia de los dictámenes de inspección 
 
Los dictámenes de inspección tendrán una validez de cinco años para instalaciones especiales, de 10 
años para instalaciones básicas e instalaciones de redes de distribución y de 15 años para plantas de 
generación, líneas y subestaciones asociadas a transmisión. 
 Tal como lo  establece el parágrafo del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, el responsable de la prestación 
del servicio de electricidad debe atender los objetivos de garantizar la operación y mantener los niveles 
de seguridad establecidos en el presente reglamento  y demás disposiciones sobre la materia, para lo 
cual debe solicitar al usuario la actualización de la revisión de la instalación y la renovación del 
dictámenes de inspección. 
 RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
198 
 Formato 34.2 Dictamen de inspección y ve rificación para Líneas de Transmisión 
  A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN 
Ciudad y Fecha Dictamen de Inspección N°
Nombre Organismo de inspección: Resolución de Acreditación:
Nit. Organismo de inspección:
Dirección domicilio:
B. IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA OBJETO DEL DICTAMEN.
Nombre línea Servicio general Servicio exclusivo
Zona Urbana Rural Aislada del SIN Servicio Comercial Industrial Residencial 
Tipo de configuración: Longitud línea [km] Tipo de conductores
Material estructuras N° de Estructuras o apoyo
Cap. Instalada [kVA ó kW]: Tensión [kV]
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSBLES.
 Diseñador Mat. Prof. No.
 Interventor (si lo hay) Mat. Prof. No.
 Constructor Mat. Prof. No.
ÍTEM
1 Planos, Diagramas y Esquemas
2 Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo.
4 Condiciones de  Diseño de Estructuras y Herrajes
5 Valores de campos electromagnéticos.
6 Aisladores
7 Aislamiento
8 Distancias de seguridad.
9 Zona o Franja de servidumbre
10 Dispositivos de Seccionamiento y Mando
11 Funcionamiento del corte automático de alimentación.
12 Selección de conductores.
13 Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes.
14 Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones.
15 Evaluación de nivel de riesgo
16 Implementación de la protección
17 Resistencia de puesta a tierra
18 Tensiones de Paso y Contacto
19 Verificación de Tensiones de Paso, Contacto y Transferidas
20 Avisos y señales de seguridad (aeronavegación)
21 Identificación de conductores
22 Memoria del Proyecto.
23 Plano(s) de lo construido
24 Certificaciones de productos
25 Estructuras acorde con los requerimientos mecánicos
26 Protección contra corrosión
27 Ejecución de las conexiones.
28 Ensayos funcionales
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales
30 Sujeción mecánica de elementos de la instalación
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: Aprobada
Nombre director técnico Organismo de inspección : Mat. Prof. Firma y sello
Nombre y Apellidos del Inspector: Mat. Prof. FirmaProtecciones
Sistema de Puesta a Tierra
Señalización
Documentación Final
OtrosProtección contra RayosTeléfono:
APLICA ASPECTO A EVALUAR REQUISITO ESENCIAL
Diseño
DistanciasCamposREPÚBLICA DE COLOMBI A
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍ A
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
Año de terminación
D. EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CUMPLE NO CUMPLE
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES, Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
F. RELACIÓN DE ANEXOS
No aprobadaRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
199 
  
Forma to 34.3 Dictamen de inspecci ón y verificación para subestaciones 
 
  A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN 
Lugar y fecha de expedición Dictamen No.
Nombre Organismo de inspección:
Nit. Organismo de inspección:
Dirección domicilio: Teléfono:
B.IDENTIFICACIÓN SUBESTACIÓN OBJETO DEL DICTAMEN.
Tipo de proceso asociado: Generación  Transformación Distribución Uso final
Tipo de Subestación:  AT O EAT MT-Poste MT-Interior MT-Pedestal
Tipo de instalacion: Residencial Comercial Industrial Uso General
Cap. Instalada [kVA ó kW ] Tension [kV] No Transformadores Año de terminación
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSBLES DE LA SUBESTACIÓN
 Diseñador Mat. Prof. No
 Interventor (si lo hay) Mat. Prof. No
 Responsable construcción Mat. Prof. No
D. ASPECTOS EVALUADOS.
ITEM
1
2
34
5
67
8
9
1011
12
13
1415
16
1718
19
2021
22
23
2425
26
27
28
29
303132
33
3435
36
373839
40
414243
44
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO: Aprobada No aprobada
Nombre Director Organismo de inspección: Mat.Pr. 
Nombre y Apellidos del Inspector: Mat. Pro. Firma Firma y selloMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
F. RELACIÓN DE ANEXOSSoportabilidad al fuego de materialesREPÚBLICA DE COLOMBIA
NO CUMPLE CUMPLE APLICA ASPECTO A EVALUAR REQUISITO ESENCIAL
Diseño Eléctrico
Resistencia de aislamiento
Sistema contra incendios.Proteccion contra electrocucion por contacto directo
Proteccion contra electrocucion por contacto indirectoCampos
Distancias
Protecciones
Sistema de puesta a tierra
Señalizacion de Campo
Documentacion Final
OtrosPlanos, Diagramas y Esquemas
Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico
Especificaciones Tecnicas, Memorias de Calculo.Matriculas Profesionales de personas calificadas
Valores de campos electromagneticos en áreas de trabajo permanente
Distancias de seguridad.Barreras de Acceso
Encerramiento de equipos (mallas, cuartos, bóvedas)
Accesibilidad a todos los dispositivos de control y proteccion.
Dispositivos de seccionamiento y mando.Selección de conductores.
Selección de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes.
Tiempo de respuesta de protecciones para despeje de fallas.
Selección de dispositivos de proteccion contra sobretensiones.Evaluación del nivel de riesgo
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales.
Corrientes en el sistema de puesta a tierra.
Equipotencialidad
Materiales acordes con las condiciones ambientales
Montaje
Proteccion contra arcos internosResistencia de puesta a tierra
Cálculo de tension de contacto, de paso y transferida
Verificación de Tension de contacto, de paso y transferida
Identificacion de circuitos,conductores de neutro y tierras.
Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de SeguridadMimicos
Memoria del Proyecto.
Plano(s) de lo construido
Certificaciones de producto
Enclavamientos
Ensayos dielectricosEstructuras y herrajesCompatibilidad termica de equipos y materiales.
Ejecucion de las conexiones.
Ensayos funcionales
Sujecion mecanica de elementos de la instalacion
Ventilacion de equipos.Resolución de Acreditación:
Implementación de la protecciónProtección contra rayosRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
200 
  
 Formato 34.4 Dictamen de inspección para distribución  
  A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN 
Lugar y fecha de expedición Dictamen No. 
Nombre Organismo de inspección:
Nit. Organismo de inspección:
Dirección domicilio: Teléfono:
B.IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN OBJETO DEL DICTAMEN
Localización Tensión kV Capacidad KVA
Zona Urbana Rural Aislada SIN , Servicio Residencial Comercial Industrial
 Uso General Exclusivo Alumbrado público Uso final
Tipo Confi g. Monofásica Trifásica Longitud  [km] Tipo ycalibres de conductores
Material estructuras N° de estructuras o apoyos Año de terminación
C. IDENTIFICACIÓN PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN.
 Diseñador Mat. Prof. No
 Interventor (si lo hay) Mat. Prof. No
 Constructor Mat. Prof. No
D. ASPECTOS EVALUADOS.
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7 Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección.
8
9
1011
12
13
14 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2728
29 Herrajes
30
31
32
33
34
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO: Aprobada No aprobada
Nombre director Técnico organismo de inspección Mat. Prof. Firma y sello 
Nombre y Apellidos del Inspector: Mat. Prof. FirmaREPÚBLICA DE COLOMBI A
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍ A
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RETIE
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes.
Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones.
Implementación de la protección
Ejecución de las conexiones.
Ensayos funcionalesPlanos, Diagramas y Esquemas
Análisis de Ries go de Ori gen Eléctrico
Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo.
Valores de campo electromagnético
Distancias de se guridad.
Selección de conductores.
Identificación de circuitos.
Identificación de canalizaciones
Memoria del Proyecto.Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales de Se guridad
Plano (s) de lo construido
Certificaciones de producto
Apoyos y EstructurasNO CUMPLEResolución de Acreditación:
CUMPLE
Diseño 
Campos
Distancias
ProteccionesMatriculas Profesionales de personas calificadas
Funcionamiento del corte automático de alimentación.ASPECTO A EVALUAR REQUISITO ESENCIAL
F. RELACIÓN DE ANEXOSAPLICA
Materiales acordes con las condiciones ambientales
Protección contra corrosión
Resistencia de aislamiento
Sujeción mecánica de elementos de la instalación
Ventilación de equipos.
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES Sistema de Puesta a Tierra
Señalización
Documentación FinalProtección contra rayos
OtrosEvaluación nivel de riesgo
Corrientes en el sistema de puesta a tierra.
Resistencia de puesta a tierra 
Tensiones de contacto y de paso 
Cámaras y canalizaciones adecuadas
Dispositivos de seccionamiento y mandoRESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
201 
  
Formato 34.5  Dictamen de inspección y ve rificación para instalaciones de uso final 
 
 
34.3.5 Excepciones del dictamen de inspección A IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN 
Lugar y fecha de expedición Dicamen No. 
Nombre Organismo de inspección: Resolución de Acreditación:
Nit. Organismo de inspección:
Dirección domicilio: Teléfono:
B.IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localización Muicipio Dirección Barrio o sector 
Tipo de servicio: Público Residencial Comercial Industrial Especial -Tipo
Cap. Instalada [kVA ó kW ]: Tensión [kV] Fases 1 2 3 Año de terminación
C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN
Diseñador Mat. Prof. No
Interventor (si lo hay) Mat. Prof. No
Responsable construcción Mat. Prof. No
ÍTEM
1
2
3
4
5
6789
10
11121314 Implementación de la protección15
16
17181920
21
222324
2526
27
28
29303132
33
343536
G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
RESULTADO: Aprobada No aprobada
Nombredirector técnico  Organismo de inspección: Mat. Prof. Firma y sello
Nombre y Apellidos del Inspector: Mat. Prof. Firma Campos
Distancias
Iluminación
Protecciones
Sistema de puesta a tierra
Señalización 
Documentación Final
OtrosProtección contra rayos
Protección contra electrocución por contacto directo*
Protección contra electrocución por contacto indirecto*
Resistencia de aislamiento*
Sistemas de emergenciaSujeción mecánica de elementos de la instalaciónVentilación de equipos.ASPECTO A EVALUAR
Identificación de canalizaciones*
Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*
Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales.
Memoria del Proyecto.Plano(s) de lo construidoCertificaciones de productos*
Bomba contra incendios.Compatibilidad térmica de equipos y materiales.
Ejecución de las conexiones*Iluminación que requiere dictamen de RETILAP
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*Funcionamiento del corte automático de alimentación*
Selección de conductores*
Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones.Evaluación del nivel de riesgo*
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*
Corrientes en el sistema de puesta a tierra*Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*
Matrículas Profesionales de personas calificadas
Valores de campos electromagnéticos.REPÚBLICA DE COLOMBIA
F. RELACIÓN DE ANEXOSMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
D. ASPECTOS EVALUADOS
Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES Ensayos funcionales*
Materiales acordes con las condiciones ambientales*Protección contra arcos internosResistencia de puesta a tierra*
Identificación de Tableros y Circuitos*Diseño Eléctrico
Distancias de seguridad.REQUISITO ESENCIAL NO CUMPLE CUMPLE APLICA
Planos, Diagramas y Esquemas*
Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
202 
  
Se podrán exceptuar de la exigencia del dictam en del organismo de inspección las siguientes 
instalaciones, no obstante, esta excepción no los excluye de la expedición de la Declaración de 
Cumplimiento  suscrita por el Profesional competente respon sable de la construcción de la instalación 
eléctrica: 
 a. Las no incluidas en el numeral 34.3 del presente Anexo General. 
 
b. Instalaciones eléctricas de guarniciones militares o de policía y en general aquellas que demanden 
reserva por aspectos de Seguridad Nacional; sin embar go, se exigirá que el formato de inspección 
que corresponda sea diligenciado y suscrito por el profesional competente responsable de la 
interventoría o supervisión de la construcción de la instalación eléctrica y por el comandante o director 
de la guarnición o por la persona que este determine. 
 c. El traslado de medidores se debe considerar como una remodelación que no requiere certificación 
plena. 
 d. Instalaciones Provisionales. 
 
34.3.6 Revisión de las instalaciones   
Para asegurar que las instalaciones mantengan la s eguridad durante su vida útil, se deben atender los 
siguientes requisitos: 
 
a. Todas las instalaciones objeto del presente reglamento se les debe verificar su cumplimiento, 
mediante inspecciones técnicas adelantadas por Organismos de Inspección acreditados para ese 
fin. La periodicidad  de la revisión de las instalaciones de uso final, será de máximo diez años para 
las instalaciones básicas y  cinco años  para  las instalaciones clasificadas como especiales.  
 
b. En caso de que por deficiencias de la instalación eléctrica se presente alto riesgo o peligro 
inminente para la salud o la vida, se debe dar avis o inmediato al Operador de Red con el propósito 
de que este tome las medidas necesarias en la instalación comprometida, Si el propietario de la 
instalación eléctrica o la persona causante de general la condición de peligro inminente para la 
salud o la vida, no corrigen tal situación, quienes se consideren afectados podrán solicitar la actuación de instancias administrativas o judiciales que sean del caso. Si las condiciones que 
generan el peligro inminente son causadas por personas distintas al propietario o tenedor de la 
instalación eléctrica este debe solicitar a la autoridad competente para que obligue al causante a eliminar los factores que generan el peligro inminente.  
 
c. Cuando se realicen modificaciones a las instalac iones eléctricas destinadas al uso final de la 
electricidad, el propietario o administrador de las mismas debe asegurar por que los trabajos sean 
realizados por personas calificadas. Tales modi ficaciones deben documentarse y estar disponibles 
de manera que sea fácil su consulta, en caso de ser necesario. 
 
d. Las modificaciones a las redes ejecutadas dire ctamente por personal del Operador de Red o por 
personal calificado de terceros bajo la supervisión de personal del OR, deben ser adaptadas a las condiciones de seguridad establecidas en el presente reglamento. Tales modificaciones deben 
documentarse y estar disponibles en una dependencia del Operador de Red de manera que sea 
fácil su consulta, en caso de ser necesario. 
 
e. En las instalaciones existentes a la entrada en vigencia del RETIE , el propietario o tenedor de la 
instalación deberá verificar que esta no presente alto  riesgo o peligro inminente para la vida de las 
personas, para lo cual debe apoyarse en diagnó sticos o revisiones, realizados por personal 
calificado. En el evento que la instalación pres ente peligro inminente se deberá advertir a las 
personas de los posibles riesgos y tomar las medidas necesarias para minimizarlos. 
 34.3.7 Validez de certificados y dictámenes emiti dos bajo otras resoluciones y actualización de 
las acreditaciones. 
 
Para efectos de la demostración de la conformidad, con el RETIE en un periodo no mayor a 12 meses 
los certificados expedidos po r entes acreditados bajo las Resolución 180398 de 2004  y sus 
modificaciones y aclaraciones efectuadas en las Resoluciones 180498  y 181419 de 2005,  180466 de RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
203 
 2007, 181294 de 2008  y 180195 de 2009  tendrán plena validez. 
  
En un plazo no mayor a ocho meses, contados a partir de la publicación de la resolución que adopte el 
presente Anexo General, los laboratorios, organismos de certificación y organismos de inspección deben 
actualizar la acreditación con la nueva versión del RETIE . Si transcurrido ese plazo, el organismo de 
evaluación de la conformidad no tiene actualizada la acreditación, no podrá continuar emitiendo 
conformidades con las resoluciones anteriores por no ser vigentes. 
 
Los certificados de productos nuev os y los dictámenes que se expidan bajo los requisitos de la nueva 
resolución tendrán plena vigencia, aún dentro de los meses de transición.  
 
 
 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
204 
 CAPÍTULO  11 
 
VIGILANCIA  Y CONTROL 
 
ARTÍCULO  35º. ENTIDADES  DE VIGILANCIA  
 
La vigilancia y control del cumplimiento del presente reglamento, corresponde a las Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la de Industria y Comercio, a las alacaldias municipales o distritales, 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a los consejos profesionales, de acuerdo con las 
competencias otorgadas a cada una de estas entidades por la normatividad vigente, así: 
 
a. De conformidad con lo dispuesto en el artícul o 79 de la Ley 142 de 1994, a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD le corresponde entre otras funciones, vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios 
públicos, en cuanto el servicio afecte en form a directa e inmediata a usuarios determinados y 
sancionar las violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad. En consecuencia corresponde a esta Superintendencia vigilar el cumplimiento del RETIE en lo 
relacionado con las instalaciones eléctricas para la prestación del servicio público de electricidad.  
 b. Conforme a las Leyes  y 1480 de 2011,  los Decretos 2269 de 1993, 3144 de 2008, 3273 de 2008, 
3735 de 2009 y 4886 de 2011. La Superintendencia de Indu stria y Comercio – SIC, en ejercicio de las 
facultades de vigilancia y control, le corresponde entre otras funciones, velar por el cumplimiento de 
las disposiciones sobre protección al consumidor, realizar las actividades de verificación de 
cumplimiento de reglamentos técnicos sometidos a su  control, supervisar vigilar y sancionar a los 
organismos de certificación e inspección, así como a los laboratorios de pruebas y ensayos y de 
metrología, que presten servicio de evaluación de la conformidad relacionados con el presente 
reglamento. Como quiera que los objetivos del RETIE están íntimamente relacionados con la protección del consumidor, le corresponde a la SIC vigilar y controlar el cumplimiento del presente 
reglamento, excepto en lo que corresponde a las instalaciones destinadas a la prestación del servicio 
público de electricidad e investigar y sancionar su incumplimiento.  
 
c. De conformidad con el artículob segundo del Decreto 3273 de 2008,  los productos objeto del 
presente reglamento que se importen, el primer co ntrol se efectuará por la SIC en el momento del 
trámite de la aprobación del registro o licencia de  importación a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior – VUCE. 
 
d. Los fabricantes e importadores de bienes y servic ios sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos 
y los constructores de la instalación, cuyo cont rol corresponde a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, deben estar inscritos en el registro obligatorio de dicha entidad y actualizar la información, 
a que hace referencia el capítulo  primero del título cuarto de la  Circular Única de la SIC. 
 e. Dentro de las facultades de supervisión y contro l de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
otorgadas por la Ley 1480 de 2011 y el Decret o 3735 de 2009 , en relación con los reglamentos 
técnicos cuya vigilancia tenga a su cargo, podrá imponer las medidas y sanciones previstas en esta ley, a los productores, fabricantes, ensambla dores, importadores, constructores y demás 
responsables de los productos e instalaciones objeto de RETIE , así como a quienes evalúen su 
conformidad, violando el reglamento. 
 
f. Según lo señalado en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, los alcaldes ejercerán en sus respectivas 
jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Así mismo, el artículo 1º del Decreto 3735 de 2009 señala que de acuerdo con 
sus competencias legales, los alcaldes podrán ad elantar las actuaciones administrativas e imponer 
las sanciones señaladas en ese mismo artículo en el territorio de su jurisdicción, en caso de 
incumplimiento de las disposiciones relativas a etiquetado, contenidas en los reglamentos técnicos, 
para lo cual observarán las disposiciones aplicables del Código Contencioso Administrativo. 
 
g. A la DIAN, de acuerdo con las normas vigentes  o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan, en 
especial las señaladas en el Decreto 2685 de 1 999 y el Decreto 3273 de 2008, le corresponde la 
revisión documental del registro o licencia de importación, excepto que la importación de los 
productos sea eximida del registro o licencia de importación por el Gobierno Nacional; en cuyo caso el 
control y vigilancia se ejercerá por parte de la DIAN en el momento de la solicitud del levante aduanero de las mercancías. RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
205 
  
h. Sin perjuicio de  las sanciones por el incumplimi ento del presente reglamento que le imponga la SIC o 
las alcaldías, en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, en relación con la responsabilidad que les asiste por el  del diseño, construcción, inspec ción, operación o mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas. La vigilancia y control del ejercicio profesional de los ingenieros, tecnólogos y técnicos  de 
la electrotecnia, que intervienen en dichas inst alaciones corresponde a los Consejos Profesionales, 
conforme a las leyes que regulan el ejercicio de dichas profesiones.  
   RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
206 
  
CAPÍTULO  12 
 
RÉGIMEN  SANCIONATORIO 
 
 
ARTÍCULO  36º.  SANCIONES 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar, el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente reglamento se sancionará  según lo establecido en la Legislación Colombiana 
vigente, así:  
a. Las empresas de servicios públicos por el régimen establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, 
demás normas que adicionen, modifiquen o sustituyan y demás disposiciones legales aplicables. 
 
b. Las personas calificadas responsables del diseño, construcción, supervisión, inspección, operación 
y mantenimiento de las instalaciones objeto del RETIE , por las leyes que reglamentan el ejercicio de 
las profesiones relacionadas con la electrotec nia, por la Ley 1480 en lo relacionado con la 
protección al consumidor y las demás disposiciones legales aplicables. Así como las sanciones 
disciplinarias establecidas por los consejos profesionales, por violaciones al respectivo código de ética profesional, adoptados por  las Leyes  842 de 2003 y 1264 de 2008 y las demás normas que 
adicionen, modifiquen o sustituyan.   
 c. Los usuarios de conformidad con lo establecido en el Decreto 1842 de 1992 “Estatuto Nacional de 
Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios”, Ley 142 de 1994, Resolución CREG 108 de 1997 
y demás normatividad aplicable. 
 
d. Los fabricantes, productores, comercializadores, constructores de edificaciones o infraestructura 
que incorpore instalaciones objeto del RETIE , proveedores e importadores, por el Decreto 3466 de 
1982, Ley 1480 de 2011 y demás disposiciones legales aplicables. 
 e. Los organismos acreditados por lo dispuesto en  los Decretos 2152 de 1992 y 2269 de 1993, Ley 
1480 de 2011 y demás disposiciones legales aplic ables que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
207 
 CAPÍTULO  13 
 
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
 
En cumplimiento de los acuerdos comerciales y las condiciones particulares de algunos requisitos, se 
establecen los periodos transitorios en los siguientes casos:   ARTÍCULO
 37º.  TRANSITORIEDADES 
 
37.1 TRANSITORIEDAD  EN CERTIFICADOS  DE CONFORMIDAD  DE PRODUCTOS  
 La demostración de la conformidad con el RETIE  debe tener en cuenta las siguientes condiciones 
transitorias: 
 
a. El Certificado de Conformidad de Producto  con el RETIE  para cargadores de baterías de vehículos 
eléctricos, duchas eléctricas o calentadores de paso eléctricos, transferencias automáticas, relés 
térmicos  para protección contra sobrecargas, reconectadores de medi a tensión, crucetas de uso en 
estructuras de apoyo de redes eléctricas y los requisitos adicionales a productos objeto del 
reglamento fijados en la Resolución 181294 de 20 08, serán exigibles seis meses después de la 
publicación del presente Anexo General. En este plazo los productos que se hubieran fabricado o 
importado cumpliendo los requisitos del Anexo General adoptado mediante la Resolución 181294 de 
2008 y cuenten con los certificados de producto deben ser aceptados. 
 
b. Aquellos productos objeto del RETIE que no estén contemplados dentro del alcance de algun 
organismo de certificación acreditados, en un period o no superior a tres meses, contados a partir de 
la ampliación de la acreditación del primer organismo, podrán demostrar la conformidad con la 
declaración del proveedor, en donde se manifies te el cumplimiento del presente reglamento, 
siempre que se atienda lo establecido en la norma ISO/IEC 17050 . Seis meses después de contar 
con algún organismo de certificación  acreditado para el prod ucto no se podrá utiliz ar la declaración 
del proveedor. 
 
37.2 TRANSITORIEDAD  EN LA DEMOSTRACIÓN  DE CONFORMIDAD  DE INSTALACIONES   
 
Las instalaciones que iniciaron su proceso constructivo en la vigencia de la Resolución 181294 de 2008 o lo inicien antes de seis meses de la publicación de l presente Anexo, podrán te rminarse y demostrar la 
conformidad con los requisitos allí establecidos. 
 La certificación plena, es decir, la declaración de la  persona responsable de la construcción avalada por 
el dictamen del organismo de inspección para demostrar  la conformidad de instalaciones eléctricas de 
generación, transmisión y subestaciones de alta y extra alta tensión, son exigibles desde cuando  
quedaron acreditados cinco (5) Organismos de Inspección de instalaciones eléctricas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para ese proceso. 
 Los certificados o dictámenes de conformidad expedidos por organismos  de certificación o inspección  
acreditados bajo las Resoluciones 180398 de 2004, 180498 de 2005, 180466 de 2007, 181294 de 2008, 
continuarán siendo válidos hasta su vencimiento y se podrán seguir expidiendo por un término no mayor 
a seis meses contados a partir de la publicación del presente Anexo. 
 En el evento que no se tengan organismos de certificación de productos acreditados por la SIC o el organismo que haga sus veces, para un producto objeto del RETIE , el certificado de conformidad de ese 
producto podrá ser remplazado por la declaración del proveedor dado cumplimiento a lo establecido en 
las normas NTC/ISO/IEC 17050-1 y NTC/ISO/IEC 17050-2. 
 
En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la publicación del presente Anexo, los 
operadores de red, los operadores de líneas de trans misión, subestaciones y Centrales de generación 
deberán hacer los ajustes a las normas técnicas internas que aplican dichas empresas, asegurando que 
no contravengan el presente reglamento. En cualquie r momento este Ministerio podrá solicitarles tales 
normas y las empresas suministrarlas, para verifica r su conformidad con el presente reglamento. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  sancionará el incumplimiento de estos requisitos. 
  RESOLUCIÓN  No.                                DE                         DE 2013 
 
Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE   
 
208 
 CAPÍTULO  14 
 
REVISIÓN  Y ACTUALIZACIÓN 
 
 
ARTÍCULO  38º.  INTERPRETACIÓN,  REVISIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  DEL  REGLAMENTO 
 El contenido de este reglamento, expedido por el  Ministerio de Minas y Energía cumple con los 
procedimientos y metodologías aceptados por el acuer do sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.  
 
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia es el órgano competente para la elaboración, revisión, 
actualización, interpretación y modificación del RETIE , lo cual lo podrá hacer de oficio o por solicitud de 
terceros. 
 En atención al desarrollo tecnológico y en casos ex cepcionales o situaciones objetivas suficientemente 
justificadas, el Ministerio de Minas y Energía, autori zará requisitos técnicos diferentes de los incluidos en 
el RETIE; para ello lo revisará discrecionalmente a fin de que los citados requisitos no contravengan los 
objetivos del RETIE.  
 
Cuando el diseñador de una instalación prevea la utilización o aplicación de nuevas tecnologías o se 
planteen circunstancias no previstas en el presente r eglamento, podrá justificar la introducción de dichas 
innovaciones señalando los objetivos, así como las no rmas y prescripciones que soportan la inovación. 
El Ministerio de Minas y Energía podrá aceptar o re chazar el proyecto dependiendo si resultan o no 
justificadas las innovaciones que contenga y de acuerdo con los objetivos legítimos. 
 
Las empresas del sector eléctrico, sin apartarse de  los principios de eficiencia y adaptabilidad que trata 
la Ley 143 de 2004, podrán presentar propuestas co mplementarias, señalando las condiciones técnicas 
de carácter concreto que sean esenciales para conseguir mayor seguridad en las instalaciones 
eléctricas. En todo caso estas condiciones no puede n contravenir los principios generales de los 
servicios públicos. Estas propuestas deben basarse en normas técnicas internacionales o de 
reconocimiento internacional y deben ajustarse a los preceptos aquí establecidos. Para su implementación  deben ser presentadas a la Direcció n de Energía del Ministerio de Minas y Energía para 
su aprobación. 
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C., 
       
MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA