PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -003-ASEA -2016, Distribución de gas natural y 
gas licuado de petróleo por ductos.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -003-ASEA -2016, DISTRIBUCIÓN DE GAS 
NATURAL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR DUCTOS.  
CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ -FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio A mbiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en los artículos Décimo Noveno 
Transitorio, segundo pá rrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 2013; 1o., 2o., fracc ión I, 
17, 26 y 32 Bis, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracciones 
III, IV, VIII y XI, 6 fracciones I y II, 25, 27 y 31 fracción IV, de la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio  Ambiente del Sector Hidrocarburos; 95, 129 y 
Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos; 3o., fracción XI, 38, fracciones II, V y IX, 40, 
fracciones I, III, XIII y XVIII, 41, 47, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o. 
fraccion es I y II, 2o. fracción XXXI, inciso d, 42, 43, fracción VI y 45 Bis del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o. y 3, fracción XX del Reglamento Interior 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecció n al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos; y 34, 80 y 81 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y  
CONSIDERANDO  
El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el 
que se refor man y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, por medio del cual se reestructuró el sector de los 
hidrocarburos en México y se generó un nuevo marco competencial para las autorida des en la 
materia.  
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo Décimo Noveno Transitorio, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se creó la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente d el Sector Hidrocarburos (Agencia), como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente.  
Que la Agencia es un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión, 
y tiene como objeto la prote cción de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector 
hidrocarburos, a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y seguridad 
operativa, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así  como 
el control integral de residuos, entre otras potestades; en términos de lo dispuesto en el artículo 1 
de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de agosto de 2014.  Que de conformidad con lo señalado en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, corresponde a la Agencia emitir la 
regulación y la norm atividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de 
protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y 
desarrollar de manera sustentable las actividades de la industria de Hidrocarburos  y aportar los 
elementos técnicos para el diseño y la definición de la política pública en materia energética, de 
protección al medio ambiente y recursos naturales.  
Que el día 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Regla mento 
Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, el cual señala en su artículo Primero Transitorio que dicho instrumento 
reglamentario entró en vigor el 2 de marzo de 2015.  
Que de con formidad con el artículo 38, fracción II, de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) en las materias relacionadas con sus atribuciones y determ inar su 
fecha de entrada en vigor.  
Que resulta de suma relevancia establecer los requisitos mínimos que deben cumplirse en el 
diseño, materiales y equipo, construcción, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y 
seguridad de los sistemas de distribuci ón de gas natural y de gas LP por ductos.  
Que el presente Proyecto de Norma fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos en su tercera sesión ord inaria celebrada el día 11 de agosto de 2016, para su 
publicación como proyecto, ya que cumplía con todos y cada uno de los requisitos para someterse 
al periodo de consulta pública, mismo que tiene una duración de 60 días naturales, los cuales 
empezarán a contar a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Que en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la LFMN, se publica en el 
Diario Oficial de la Federación, con carácter de Proye cto, la Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -
003-ASEA -2016, Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Ductos, con el fin de 
que dentro de los 60 días naturales siguientes a su publicación, los interesados presenten sus 
comentarios ante el Comité  Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos sito en Melchor Ocampo 469, 
Col. Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590, México, o bien, al 
correo electrónico: david.hernandez@asea.gob.mx.  
Que durante el plazo aludido en el párrafo anterior, la Manifestación de Impacto Regulatorio 
correspondiente estará a disposición del público en general para su consulta en el domicilio 
señalado, de conformida d con el artículo 45 del citado ordenamiento.  
Dado en la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil dieciséis. - El 
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hi drocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
Carlos Salvador de Regules Ruiz -Funes .- Rúbrica.  Por lo expuesto y fundado, se ha tenido a  bien expedir el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY -NOM -003-ASEA -2016, DISTRIBUCIÓN DE GAS  
NATURAL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR DUCTOS  
PREFACIO  
El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue elaborado por el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización en Materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos, con la colaboración de los sectores sigui entes:  
A)    Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  
·  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos/Unidad de Normalización y Regulación  
·  Comisión Reguladora de Energía/Coord inación General de Ingeniería y Normalización  
·  Secretaría de Energía/Dirección General de Transformación Industrial de Hidrocarburos  
B)    Organizaciones Industriales y Asociaciones del Ramo.  
·  Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empr esas Conexas, A.C.  
·  Asociación Mexicana de Gas Natural, A.C.  
·  Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, A.C.  
·  Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.  
·  Compañía de Inspección Mexicana, S.A. de C.V.  
·  Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V.  
·  Diseño Especializado en Ingeniería a Sistemas Actualizados, S.A. de C.V.  
·  Distribuidora de Gas Natural México, S.A. de C.V.  
·  Engie México/GDF SUEZ Energía de México  
·  Evonik Industries de México, S.A. de C.V.  
·  Igasamex Bajío, S. de R.L. de C.V.  
·  Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.  
  
·  Gas Natural Fenosa/Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V./Gas Natural México, S.A. de C.V.  
·  Grannemann Lobeira, S. de R.L. de C.V.  
·  Petróleos Mexicanos/Direc ción Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño  
·  Petróleos Mexicanos/Pemex Gas y Petroquímica Básica  C)    Instituciones de investigación científica y profesionales.  
·  Instituto Politécnico Nacional/Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas  
·  Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Ingeniería  
·  Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Química  
ÍNDICE  
       Introducción  
1.     Objeto  
2.     Campo de aplicación  
3.     Referencias  
4.     Definiciones  
5.     Diseño  
5.1  Tuberías  
5.1.1     Tubería de acero  
5.1.2     Tubería de polietileno  
5.1.3     Tubería de cobre  
5.1.4     Tubería multicapa (polietileno -aluminio -polietileno)  
5.1.5     Tubería multicapa CPVC -AL-CPVC  
5.1.6     Tubería de poliamida sin plastificante (PA -U) 
5.1.7     Instalaciones de recepción y guarda de gas licuado de petróleo  
5.1.8     Documentación fase de diseño  
5.2  Accesorios  
5.2.1     Generalidades  
5.2.2     Accesori os de Acero  
5.2.3     Accesorios de Polietileno  
5.2.4     Accesorios de Cobre  
5.2.5     Accesorios de tubería multicapa (polietileno -aluminio -polietileno)  
5.2.6     Accesorios de tubería multicapa CPVC -AL-CPVC (Policloruro de vinilo 
clorado AluminioPolicloruro de vinilo clorado)  
5.2.7     Accesorios de tubería de poliamida sin plastificante (PA -11 y PA -12) 6.    Materiales y equipo  
6.1  Generalidades  
7.    Construcción de la red de distribución  
7.1  Generalidades  
7.2  Señalización en los siste mas de distribución  
7.3  Separación de tuberías  
7.4  Obra civil  
7.4.1     Excavación de zanjas  
  
7.4.2     Tendido  
7.4.3     Excavación de zanjas  
7.4.3.1     Tubería de polietileno, PE -AL-PE, CPVC -AL-CPVC y poliamida PA -11 y PA -12 
7.4.3.2     Tubería de acero  
7.4.3.3     Tubería de cobre  
7.5  Relleno y reposición de piso terminado  
8.    Instalaciones  
8.1  Estaciones de regulación y estaciones de regulación y medición  
8.2  Registros  
8.3  Válvulas de seccionamiento y control  
8.4  Medidores  
9.    Tomas de servicio  
10.   Inspección  
11.   Pruebas  
12.   Puesta en servicio  
13.   Operación y mantenimiento del sistema distribución  
14.   Programa de Protección Civil  
15.   Distribución de Gas Licuado de Petróleo  
16.   Bibliografía  
17.   Concordancia con normas internacionales  18.   Vigilancia  
19.   Vigencia  
20.   Transitorio  
Apéndice I .      Odorización del Gas Natural y gas licuado de petróleo.  
Apéndice II .     Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas  
Apéndice III .    Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos  
Apéndice IV .    Procedimiento de Evaluación de la Conformidad  
Introducción  
La ap ertura de la industria del gas natural a la iniciativa privada, en lo relativo al transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural ha hecho necesario establecer las bases bajo las 
cuales se debe garantizar la confiabilidad, la estabilidad, la segur idad y la continuidad de la 
prestación del servicio de distribución, en un entorno de crecimiento y cambios tecnológicos en 
esta industria. Asimismo, el transporte y distribución de gas L.P. por ductos, deben ser actividades 
que se realicen bajo un mínimo de requisitos de seguridad. Por lo anterior, resulta necesario 
contar con una Norma que establezca las medidas de seguridad para el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento y seguridad de los sistemas de distribución.  
1. Objeto  
Este Proyecto de Norma  Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos que deben cumplirse 
en el diseño, construcción, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y seguridad, de los 
sistemas de distribución de gas natural y de gas LP por ductos.  
2. Campo de aplicación  
2.1 Este Proyecto de Norma es aplicable desde el punto de transferencia físico del transportista al 
distribuidor hasta la salida del medidor o de la estación de regulación y medición del usuario final.  
2.2 Este Proyecto de Norma no pretende incluir todos los r equerimientos necesarios para el 
diseño, construcción, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y seguridad de un sistema 
de distribución. En lo no previsto por el presente Proyecto de Norma, se deberán aplicar lo 
previsto en las Normas Aplicables.  
3. Referencias  
Listado de Normas Oficiales Mexicanas indispensables en su consulta para la aplicación del 
presente Proyecto de Norma.  
NOM -001-SECRE -2010, Especificaciones del gas natural.  
NOM -002-SECRE -2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural.  
NOM-007-SECRE -2010, Transporte de gas natural.  NOM -014-SCFI -1997, Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.P. 
con capacidad máxima de 16 metros cúbicos por hora con caída de presión máxima de 200 Pa 
(20,4 mm de columna de agu a). 
NOM -001-SEDE -2012, Instalaciones eléctricas (utilización).  
NMX -B-010-1986, Industria siderúrgica tubos de acero al carbono sin costura o soldados, negros o 
galvanizados por inmersión en caliente para usos comunes.  
NMX -B-177-1990, Tubos de acero con o s in costura, negros y galvanizados por inmersión en 
caliente.  
NMX -B-179-1983, Productos siderúrgicos, tubos de acero con o sin costura, series dimensionales.  
NMX -E-043-SCFI -2002, Tubos de polietileno para conducción de gas natural (GN) y gas licuado de 
petr óleo (GLP) - Especificaciones y métodos de prueba (Cancela a la NMX -E-043-1977).  
NMX -H-022-1989, Conexiones roscadas de hierro maleable clase 1.03 MPa (150 psi) y 2.07 MPa 
(300 psi).  
NMX -W-018-SCFI -2006, Productos de cobre y sus aleaciones. - Tubos de cobre  sin costura para 
conducción de fluidos a presión, especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -W-101/1 -SCFI -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones de cobre soldables -
Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -W-101/2 -SCFI -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones soldables de latón -
Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -X-021-SCFI -2007, Industria del gas -Tubos multicapa de Polietileno -Aluminio -Polietileno (PE -
AL-PE) para la conducción de gas n atural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) -Especificaciones y 
métodos de ensayo.  
NMX -X-031-SCFI -2010, Industria del gas -Válvulas de paso -Especificaciones y métodos de prueba.  
NMX -X-032-SCFI -2013, Industria del gas -Reguladores para gas natural -Especificaci ones y métodos 
de prueba.  
NMX -X-044-SCFI -2008, Industria del gasTubos multicapa de policloruro de vinilo cloradoaluminio 
policloruro de vinilo clorado.  
4. Definiciones  
Para efectos de la aplicación de este Proyecto de Norma se establecen las definiciones s iguientes:  
4.1. Agencia:  Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.  
4.2. Área unitaria:  Porción de terreno que teniendo como eje longitudinal la tubería de gas, mide 
1600 metros de largo por 400 met ros de ancho.  
4.3. Caída de presión: Pérdida de presión ocasionada por fricción u obstrucción al pasar el gas a 
través de tuberías, válvulas, accesorios, reguladores y medidores.  4.4. Camisa: Ducto en el que se aloja una tubería conductora de gas para prot egerla de esfuerzos 
externos.  
4.5. Clase de localización: Área unitaria clasificada de acuerdo a la densidad de población para el 
diseño de las tuberías localizadas en esa área.  
4.6. Combustión:  Proceso químico de oxidación entre un combustible y un combur ente que 
produce la generación de energía térmica y luminosa acompañada por la emisión de gases de 
combustión y partículas sólidas.  
4.7. Corrosión:  La degradación de un material por la interacción con el medio ambiente.  
  
4.8. Dispositivo de seguridad:  Elemento protector contra sobrepresión o baja presión en un 
sistema de distribución, por ejemplo válvulas de seguridad, reguladores en monitor, entre otros.  
4.9. Distribuidor: El titular de un permiso de distribución en los términos del Reglamento de Gas 
Natu ral o del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.  
4.10. Ducto de ventilación:  Ducto o tubería que permite desalojar hacia la atmósfera el gas 
acumulado dentro de un registro o camisa subterránea.  
4.11. Electrofusión:  Método para unir tubería y conexiones de  materiales termoplásticos mediante 
el calor generado por el paso de corriente eléctrica a través de una resistencia integrada al 
elemento electro -soldable.  
4.12. Energético o combustible:  Material que genera energía térmica durante el proceso de 
combustió n. 
4.13. Estación de regulación:  Instalación destinada a reducir y controlar la presión del gas a la 
salida de la instalación dentro de límites previamente definidos.  
4.14. Estación de regulación y medición:  Instalación destinada a cuantificar el flujo de gas y 
controlar la presión de éste dentro de límites previamente definidos.  
4.15. Explosión:  Reacción fisicoquímica de una mezcla combustible de gas iniciada por un proceso 
de combustión, seguida de la propagación rápida de la flama y generación violenta d e una onda de 
presión confinada, misma que al ser liberada produce daños.  
4.16. Franja de desarrollo del sistema (antes derecho de vía):  Franja de terreno donde se alojan las 
tuberías del sistema de distribución.  
4.17. Gas:  Gas natural o gas Licuado de Petróleo.  
4.18. Gas inerte:  Gas no combustible ni tóxico ni corrosivo.  
4.19. Gas Licuado de Petróleo (gas LP):  Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por 
butano y propano.  
4.20. Gas natural:  Mezcla de hidrocarburos c ompuesta primordialmente por metano.  4.21. Gravedad específica:  Relación de la densidad de un gas con la densidad del aire seco a las 
mismas condiciones de presión y temperatura.  
4.22. Instalación de aprovechamiento:  El conjunto de tuberías, válvulas y accesorios apropiados 
para conducir gas desde la salida del medidor o estación de regulación y medición del distribuidor, 
hasta los equipos de consumo del usuario.  
4.23. LFMN:  Ley Federal sobre Metrología y Normalización . 
4.24. Límite de inflamabilidad:  Límites de concentración superior e inferior de un gas inflamable, 
sobre o debajo de los cuales no ocurre propagación de la llama en contacto con una fuente de 
ignición.  
4.25. Línea de desvío o puenteo:  Tubería que rodea a  un instrumento o aparato para desviar el 
flujo de gas, con el objeto de repararlo o reemplazarlo.  
4.26. Máxima Presión de Operación Permisible (MPOP):  Es la máxima presión a la cual se puede 
permitir la operación de una tubería o segmento del sistema de d istribución.  
4.27. Medidor:  Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas que fluye a través de una 
tubería.  
4.28. Normas Aplicables:  las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y, a 
falta de éstas las normas o lineamientos inte rnacionales, y en lo no previsto por éstas, las normas, 
códigos y/o estándares extranjeros que sean adoptados por el solicitante de un permiso o 
permisionario y que sean aplicables al presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.  
4.29. Polietileno:  Plástico  basado en polímeros hechos con etileno como monómero esencial.  
4.30. Presión absoluta:  Suma de la presión manométrica más la presión atmosférica del lugar.  
4.31. Presión atmosférica:  La presión que ejerce una columna de aire sobre la superficie de la 
tierra. 
4.32. Presión de diseño:  Es el valor establecido que debe utilizarse en las ecuaciones para la 
especificación y el cálculo de tuberías, equipos, accesorios o sus partes constitutivas. La presión de 
diseño debe establecerse en un valor superior que la p resión máxima de operación o superior a los 
límites seguros de operación.  
4.33. Presión de operación:  Presión a la que operan normalmente los segmentos de la red de 
distribución.  
  
4.34. Presión de prueba: Presión a la cual es sometido el sistema antes de entrar en operación con 
el fin de garantizar su hermeticidad.  
4.35. Presión manométrica:  La presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo 
contiene.  
4.36. Presión:  Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendi cular por 
unidad de superficie.  4.37. Prueba de hermeticidad:  Procedimiento utilizado para asegurar que un sistema de 
distribución o una parte de él, cumple con los requerimientos de no fuga y resistencia definidos en 
este Proyecto de Norma.  
4.38. Punto de  transferencia de custodia:  Es el sitio donde el transportista y el distribuidor definen 
la transferencia de custodia de la operación y el mantenimiento y puede ser entre otras una 
interconexión, ducto, brida, válvula.  
4.39. Ramal:  Tubería secundaria condu ctora de gas que se deriva de la tubería principal, formando 
las redes o circuitos que suministran gas a las tomas de servicio de los usuarios.  
4.40. Recubrimiento:  Material que se aplica y adhiere a las superficies externas de una tubería 
metálica para pr otegerla contra los efectos corrosivos producidos por el medio ambiente.  
4.41. Registro:  Espacio subterráneo en forma de caja destinado a alojar válvulas o una sección de 
la válvula, accesorios o instrumentos, para su protección.  
4.42. Regulador de presión : Instrumento para disminuir, controlar y mantener a una presión de 
salida deseada.  
4.43. Regulador de servicio:  Regulador de presión instalado en la toma de servicio del usuario para 
el suministro de gas a la presión contratada con el Distribuidor.  
4.44. Regulador en monitor:  Dispositivo de seguridad que consiste en un regulador instalado en 
serie al regulador principal y calibrado a una presión ligeramente superior a la de salida de éste 
para proteger a la instalación de una sobrepresión debida a una fall a del regulador principal.  
4.45. Resistencia mínima de cedencia (RMC):  Valor mínimo de resistencia a la cedencia o fluencia 
especificado por el fabricante de la tubería.  
4.46. SDR:  En tubos de polietileno, es la relación del diámetro exterior promedio espe cificado 
entre el espesor de pared mínimo especificado.  
4.47. Sistema de distribución de gas natural:  El conjunto de ductos, accesorios, reguladores, 
medidores y otros equipos para recibir, conducir y entregar gas por medio de ductos.  
4.48. Termofusión:  Es el método para unir tubería de materiales termoplásticos y sus accesorios, 
mediante la aplicación de calor.  
4.49. Toma o acometida de servicio:  Tramo de tubería a través del cual el distribuidor suministra 
gas a los usuarios, derivada de la tubería prin cipal o ramal, hasta el medidor o medidores del 
usuario.  
4.50. Trazo:  La trayectoria de la tubería destinada a la conducción de gas natural.  
4.51. Transportista:  El titular de un permiso de transporte de acceso abierto en los términos del 
Reglamento de Gas  Natural.  
4.52. Tubería principal de distribución:  Tubería a través de la cual se abastecen los ramales del 
sistema de distribución de gas.  4.53. Unidad de Verificación (UV): La persona acreditada y aprobada en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrolog ía y Normalización (LFMN) que realiza actos de verificación.  
4.54. Válvula de bloqueo:  Dispositivo de cierre rápido para suspender el flujo de gas.  
4.55. Válvula de seccionamiento:  Dispositivo instalado en la tubería para controlar o bloquear el 
flujo de g as hacia cualquier sección del sistema.  
4.56. Válvula de seguridad:  Válvula de apertura o cierre por sobrepresión o por baja presión.  
5. Diseño.  
5.1. Tuberías  
5.1.1. Tubería de acero  
5.1.1.1. Los tubos de acero que se utilicen para la conducción de gas deben satisfacer los 
requerimientos mínimos o equivalentes establecidos en las Normas Aplicables. El espesor mínimo 
de la tubería se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:  
 
Donde:  
t      espesor de la tubería en milímetros;  
P     presión manométrica de diseño en kPa;  
D     diámetro exterior de la tubería en milímetros;  
S     resistencia mínima de cedencia (RMC) en kPa;  
F     factor de diseño por densidad de población; ver Cuadro 1  
E     factor de eficiencia de la junta longitudinal de la tubería, ver Cuadro 2 y  
T     factor de corrección por temperatura del gas; ver Cuadro 3  
Cuadro 1. Factor de diseño por densidad de población (F)  
Clase de localización  F 
1 0,72  
2 0,60  
3 0,50  
4 0,40  
  
Cuadro 2. - Factor de eficiencia de la junta longitudinal soldada (E)  
Especificación  Clase de tubo  Factor de junta  
longitudinal (E)  
ASTM A53  Sin costura  
Soldado por resistencia eléctrica  
Soldado a tope en horno. Soldadura 
continua  1.00  
1.00  
0.60  
ASTM A106  Sin costura  1.00  
ASTM A 134  Soldadura por arco eléctrico  0.8 
ASTM A135  Soldado por resistencia eléctrica  1.00  
ASTM A139  Soldado por arco eléctrico  0.80  
      
ASTM A333  Sin costura  
Soldado por resistencia eléctrica  1.00  
1.00  
ASTM A381  Soldado con arco sumergido  1.00  
ASTM A671  Soldadura por fusión eléctrica  
Clases 13, 23, 33, 43 y 53  
Clases 12, 22, 32, 42 y 52    
0.80  
1.00  
 
ASTM A672  Soldadura por fusión eléctrica  
Clases 13, 23, 33, 43 y 53  
Clases 12, 22, 32, 42 y 52    
0.80  
1.00  
ASTM A 691  Soldadura por fusión eléctrica  
Clases 13, 23, 33, 43 y 53  
Clases 12, 22, 32, 42 y 52    
0.8 
1.0 
ASTM A 984  Soldadura por resistencia eléctrica  1.0 
ASTM A 1005  Soldadura por doble arco sumergido  1.0 
ASTM A 1006  Soldadura con rayo láser  1.0 API 5L  Soldadura eléctrica  
Sin costura  
Soldadura con arco sumergido (costura 
longitudinal o helicoidal)  
Soldado a tope en horno, soldadura 
continua  1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
0.60  
Otra especificación o 
especificación desconocida  Tubería con diámetro nominal igual o 
mayor de 101.6 mm (4")  0.80  
Otra especificación o 
especificación desconocida  Tubería con diámetro nominal menor de 
101.6 mm (4")  0.60  
  
Cuadro 3. - Factor de corrección por temperatura.  
Temperatura K (°C)  Factor, T  
394.12 (121) o menores  1.0 
422.15 (149)  0.967  
450.15 (177)  0.933  
477.15 (204)  0.900  
505.15 (232)  0.867  
  
5.1.1.1.1. Clases de Localización.  
Localización clase 1. El área unitaria que cuenta con diez o menos construcciones para ocupación 
humana.  
Localización clase 2. El área unitaria con más de diez y hasta cuarenta y cinco construcciones para 
ocupación humana.  
Localización clase 3. El área unitaria que cuenta con cuarenta y seis construcciones o más para 
ocupación humana.  
El tramo de una tubería clase 1 o 2 será reclasificado como clase 3 cuando el eje de dicho tramo se 
encuentre a una distancia igual o menor a 100 metros de:  
a)    Una construcción ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días en la semana, en 10 
semanas en un periodo de 12 m eses. Los días y las semanas no tienen que ser consecutivos, por 
ejemplo: escuelas, hospitales, iglesias, salas de espectáculos, cuarteles y centros de reunión;  b)    Un área al aire libre definida que sea ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días a la 
semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no tienen que ser 
consecutivos, por ejemplo: campos deportivos, áreas recreativas, teatro  al aire libre u otro lugar 
público de reunión, o  
c)    Un área destinada a fraccionamiento o conjunto habitacional o comercial que no tenga las 
características de la clase 4.  
  
Localización clase 4. El área unitaria en la que predominan construcciones de cuatro o más niveles 
incluyendo la planta baja, donde el tráfico vehicular es intenso o pesado y donde pueden existir 
numerosas instalaciones subterráneas.  
5.1.1.2. La tubería se debe diseñar con suficiente espesor de pared para soportar la presión de 
diseño de la red de distribución, y resistir las cargas externas bajo las cuales se sujetará la tubería 
después de su instalación.  
5.1.1.3. La presión mínima de operación de una red de distribución debe ser aquella a la cual los 
usuarios en el punto más desfav orable, reciban el gas a una presión suficiente para que sus 
instalaciones de aprovechamiento operen adecuada y eficientemente en el momento de máxima 
demanda de gas.  
5.1.1.4. Cada componente de una tubería debe de resistir las presiones de diseño y otros 
esfuerzos previstos sin que se afecte su capacidad de servicio.  
5.1.1.5. Los componentes de un sistema de tuberías incluyen válvulas, bridas, accesorios, 
cabezales y ensambles especiales. Dichos componentes deben estar diseñados de acuerdo con los 
requisit os aplicables de este Proyecto de Norma, considerando la presión de diseño y otras cargas 
previstas.  
5.1.1.6. Los componentes de un sistema de tuberías deben cumplir con lo siguiente:  
a)    Estar libres de defectos que puedan afectar o dañar la resistencia , hermeticidad o propiedades 
del componente.  
b)    Deben tener un certificado de calidad.  
5.1.2. Tubería de polietileno.  
5.1.2.1. La tubería de polietileno que se utilice para la conducción de gas debe cumplir con los 
requerimientos de la Norma NMX -E-043-SCFI-2002.  
5.1.2.2. Cuando se utilice tubería de polietileno para la conducción de gas, la máxima presión de 
operación de la tubería debe ser igual o menor a la presión de diseño, la cual se determina con 
alguna de las fórmulas siguientes:   
Donde: 
P     presión manométrica de diseño en kPa;  
Sh   resistencia hidrostática a largo plazo en kPa, determinada a una de las siguientes 
temperaturas: 296 K; 311 K; 322 K o 333 K, la cual debe ser la inmediata superior a la temperatura 
de operación de la tu bería;  
t      espesor de la tubería en milímetros, y  
D     diámetro exterior de la tubería en milímetros.  
       SDR o RD relación del diámetro exterior promedio especificado entre el espesor de pared 
mínimo especificado.  
5.1.2.3. Limitaciones de diseño de la tubería de polietileno:  
a)    La presión de diseño no debe exceder la presión manométrica de 689 kPa, y  
b)    No se debe usar tubería de polietileno cuando la temperatura de operación del gas sea menor 
de 244.15 K ( -29 °C), o m ayor que la temperatura a la cual se determinó el valor de la Sh que se 
aplicó en la fórmula del inciso 5.1.2.2 para calcular la presión de diseño.  
c)    El espesor de pared de la tubería de polietileno no puede ser, bajo ninguna circunstancia 
menor de 1.5 7 mm.  
5.1.3. Tubería de cobre  
5.1.3.1. Se debe usar tubería de cobre tipo K o L, y debe cumplir con los requerimientos de la 
Norma NMX -W-018-SCFI -2006.  
5.1.3.2. Limitaciones de diseño de la tubería de cobre:  
El espesor de pared de los tubos de cobre utilizados en la red de distribución debe cumplir con la 
NMX -W- 
018-SCFI -2006 para tubos tipo K y L.  
5.1.3.3. La tubería de cobre no debe superar una presión de trabajo de 689 kPa (100 psi).  
5.1.4. Tubería multicap a (polietileno -aluminio -polietileno).  
5.1.4.1. La tubería multicapa PE -AL-PE que se utilicen para la conducción de gas debe cumplir con 
los requerimientos de la Norma NMX -X-021-SCFI -2007.  
5.1.4.2. Limitaciones de diseño de la tubería de PE -AL-PE: 
a)    La tubería multicapa PE -AL-PE no deben superar una presión de trabajo de 689 kPa (100 psi).  
b)    La tubería multicapa sólo se podrá instalar entre la válvula de la acometida y el medidor.  
5.1.5. Tubería Multicapa CPVC -AL-CPVC.  
5.1.5.1 . La tubería Multicapa C PVC-AL-CPVC que se utilicen para la conducción de gas debe cumplir 
con los requerimientos de la Norma NMX -X-044-SCFI -2008.  
5.1.5.2. Limitaciones de diseño de la tubería de CPVC -Al-CPVC:  
a)    La tubería Multicapa CPVC -AL-CPVC no deben superar una presión d e trabajo de 689 kPa (100 
psi).  
b)    La tubería Multicapa CPVC -AL-CPVC se podrá instalar solamente entre la válvula de la 
acometida y el medidor.  
5.1.6. Tubería de poliamida sin plastificante PA -11 y PA -12. 
5.1.6.1. La tubería de poliamida que se utilice para la conducción de gas sin plastificante debe 
cumplir con lo establecido en las Normas Aplicables.  
5.1.6.2. Cuando se utilice tubería de poliamida sin plastificante para la conducción de gas, la 
máxima presión de operación de la tubería debe ser igual o  menor a la presión de diseño, la cual 
se determina con la fórmula siguiente:  
5.1.6.3. Cuando se utilice tubería de poliamida sin plastificante para la conducción de gas, la 
máxima presión de operación (MPO) de la tubería debe ser igual o menor a la presió n de diseño 
que se determina con la fórmula siguiente:  
 
Dónde:  
P =     Presión de diseño en MPa  
MRS =  esfuerzo mínimo requerido en MPa  
SDR =  relación del diámetro exterior promedio especificado entre el espesor de pared mínimo 
especificado  
C =     factor de seguridad (2 o mayor)  
5.1.6.4.  Limitaciones de diseño de la tubería de poliamida:  
a)    La máxima presión de operación no debe exceder la presión manométrica de 1,800 kPa, 
cuando la tubería de poliamida se fabrique con una poliamida sin plastificante cuyo MRS sea igual 
a 18 y de 1,600 kPa cuando el MRS sea igual a 16.  
b)    No se debe utilizar tubería de poliamida cuando la temperatura de operación del material sea 
menor de 233 K, o m ayor que la temperatura de 353 K.  
c)    El espesor de pared de la tubería de poliamida sin plastificante no puede ser, bajo ninguna 
circunstancia menor de 3.0 mm.  
5.1.7. Instalaciones de recepción y guarda de gas licuado de petróleo.  
5.1.7.1. Recipientes a presión para almacenamiento.  
Los recipientes a presión deben cumplir con las condiciones de diseño establecidas en la Norma 
Oficial Mexicana NOM -009-SESH -2011, Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. 
Especificaciones y méto dos de prueba, o en aquella que la sustituya.  
5.1.7.2. Recipientes a presión y tanques de almacenamiento reutilizados.  
  
Los recipientes a presión el almacenamiento de GLP, deben contar con el dictamen que acredite el 
cumplimiento con la Norma Oficial Mexi cana NOM -009-SESH -2011, Recipientes para Contener Gas 
L.P., tipo no transportable. Especificaciones y métodos de prueba, o con aquella que la sustituya, y 
debe ser evaluado, previo a su instalación, de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial 
Mexican a NOM -013-SEDG -2002, Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando 
el método de pulso -eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P., 
o con aquella que la sustituya.  
5.1.7.2.1. En el caso, de que los recipie ntes a presión tipo no transportables diseñado para 
almacenar GLP, tenga diez años o más a partir de su fecha de fabricación, debe contar con un 
dictamen vigente que apruebe una evaluación de espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por 
una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM -013-SEDG -
2002 o la que la sustituya.  
5.1.7.2.2. A falta de placa de identificación o si ésta no es legible, el recipiente debe hacerse 
identificable mediante un número de marcado, según lo  establece la Norma Oficial Mexicana 
NOM -013-SEDG -2002 o aquella que la sustituya.  
5.1.7.2.3. La valoración de los recipientes a presión tipo no transportables, diseñado para 
almacenar GLP, se debe efectuar a los diez años contados a partir de la fecha de fabricación del 
recipiente y posteriormente cada cinco años.  
5.1.7.3. Válvulas de relevo de presión.  
Las válvulas de relevo de presión instaladas en los recipientes a presión deben estar diseñadas 
para proveer una capacidad de flujo adecuada para proteger dicho recipiente del exceso de 
presión debido a las causas siguientes: exposición al fuego, llenado excesivo, introducción de 
fluidos con presión de vapor superior a la de operación o no licuables en las tuberías y en los 
recipientes. Las válvulas de relev o de presión deben contar con un certificado de calibración.  
5.1.7.4. Sistema de protección contra incendios.  
Los Sistemas de almacenamiento de GLP deben contar con un sistema de protección contra 
incendios. Las medidas de protección contra incendios deben  basarse en un estudio de riesgos de 
las condiciones locales, de la exposición viable al fuego, de la disponibilidad de abastecimiento de agua, así como de la eficacia de las brigadas e instalaciones contra incendios. El análisis debe 
incluir escenarios de  incidentes posibles pero realistas que puedan suscitarse, incluyendo 
escenarios de emisión de vapor, ignición e incendio.  
5.1.7.5. Las válvulas, tuberías y accesorios, así como las estaciones reguladoras de presión y 
estaciones de regulación, deben cumpli r con lo especificado en este Proyecto de Norma.  
5.1.8. En la fase de diseño de la red de distribución así como de las ampliaciones, el distribuidor 
debe contar con la información, siguiente:  
a)    La memoria técnico -descriptiva del proyecto, donde se indi quen el alcance, la localización, las 
condiciones de operación, las características del fluido, el trazo de ductos, la instrumentación y 
dispositivos de seguridad, la clase de localización, las especificaciones de la tubería, equipos y 
componentes; y las n ormas y especificaciones a utilizarse en el proyecto;  
b)    La memoria de cálculo de flujos y presiones para el diseño de la red de distribución, así como 
de las ampliaciones;  
c)    Memoria de cálculo para verificar que las dimensiones y resistencia mecáni ca de los 
materiales, componentes y equipos del sistema cumplen con los requisitos del Proyecto de NOM;  
d)    La memoria de cálculo de las obras especiales para protección de la tubería, por ejemplo, 
cruzamientos con carreteras y vías de ferrocarril, ríos,  canales y vías de navegación;  
e)    Los planos de la red de distribución o de la ampliación donde se indique entre otros, el trazo 
de las tuberías, el o los puntos de recepción de gas, estaciones de regulación y estaciones de 
regulación y medición, las vá lvulas de seccionamiento, componentes del sistema de protección 
catódica.  
f)     El plano de la instrumentación, válvulas y dispositivos de seguridad de las estaciones de 
medición y regulación y de las estaciones de regulación.  
5.2. Accesorios.  
5.2.1. Gene ralidades.  
Los accesorios deben cumplir con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en este 
Proyecto de Norma y a falta de éstas con las Normas Aplicables.  
Los accesorios deben satisfacer los requisitos establecidos en el diseño del sistema de distribución 
y mantener sus propiedades físicas y químicas a la presión y temperatura de diseño del mismo.  
5.2.2. Accesorios de Acero.  
5.2.2.1. En los sistemas de Distr ibución está permitido utilizar conexiones de acero al carbono, de 
acero forjado, con extremos soldables, bridados o roscados que admitan soportar la presión de 
diseño y cualquier esfuerzo, vibración, fatiga o el propio peso de la tubería y su contenido. L as 
conexiones bridadas o roscadas no deben utilizarse en tuberías enterradas, a menos que se 
encuentren localizadas dentro de un registro, con excepción de lo indicado en el numeral 5.2.2.2  5.2.2.2. Está permitido usar accesorios bridados o roscados en der ivaciones en línea viva (hot 
tapping) y/o válvulas de extremos soldablebridado, los cuales deben contar con un sistema que 
garantice la correcta protección mecánica (epóxicos líquidos, cintas epóxicas espumas, etc.) y 
catódica. Donde se coloque válvula com o elemento de derivación, ésta debe contar con una caja 
de válvulas (bota o chimenea) para verificar su operación o dentro de un registro para verificar su 
mantenimiento y/u operación, dichos registros deben cumplir el punto 8.2 de este Proyecto de 
Norma.  
5.2.2.3. Adicionalmente de las pruebas realizadas por el fabricante, las válvulas de seccionamiento 
se deben probar antes de su instalación en banco conforme con lo siguiente:  
a)    Cuerpo de la válvula. Con la válvula en posición "totalmente abierta", se debe probar a una 
presión mínima de 1,5 veces la presión de operación del sistema. Durante la prueba la válvula 
debe cumplir con las especificaciones del fabricante;  
b)    Asiento de la válvula. Con la válvula en posición "totalmente cerrada" se debe proba r a una 
presión mínima de 1,5 veces la presión de operación del sistema. Durante la prueba la válvula 
debe cumplir con las especificaciones del fabricante, y  
c)    Operación de la válvula. Después de completar la última prueba de presión, la válvula se deb e 
operar para comprobar su buen funcionamiento.  
5.2.3. Accesorios de polietileno  
5.2.3.1. Las conexiones y accesorios de polietileno deben satisfacer los requerimientos mínimos 
establecidos en las Normas Aplicables.  
5.2.3.2. Las conexiones y accesorios que  se utilicen en tubería de polietileno (por ejemplo tapones, 
coples, reducciones, tés) deben ser soldables por termofusión, electrofusión o mecánicas; estas 
últimas, pueden ser de unión roscada a compresión, o a compresión y utilizarse de acuerdo con lo 
indicado por el fabricante.  
5.2.3.3. Las válvulas deben ser de cierre rápido, herméticas y con extremos soldables por 
termofusión o electrofusión.  
5.2.4. Accesorios de Cobre  
5.2.4.1. Las conexiones y accesorios de cobre deben satisfacer los requerimientos mí nimos 
establecidos en las Normas Aplicables.  
5.2.5. Accesorios de tubería PE -AL-PE 
5.2.5.1. Las conexiones de PE -AL-PE deben cumplir con la norma NMX -X-021-SCFI-2007.  
5.2.5.2. Las conexiones roscadas, compresión y mecánicas de tubería multicapa PE -AL-PE po drán ir 
enterradas, siempre y cuando se alojen dentro de un registro.  
5.2.6. Accesorios de tubería multicapa CPVC -AL-CPVC.  
5.2.6.1. Las conexiones de CPVC -AL-CPVC deben satisfacer los requerimientos mínimos 
establecidos en la Norma NMX -X-044-SCFI -2008.  5.2.6.2. Las conexiones roscadas, a compresión y mecánicas de tubería multicapa CPVC -AL-CPVC 
podrán ir enterradas, siempre y cuando se alojen dentro de un registro.  
5.2.7. Accesorios de poliamida sin plastificante (PA -11 y PA -12). 
5.2.7.1. Las conexiones y accesorios para tuberías de poliamida sin plastificante deben cumplir con 
las Normas Aplicables.  
6. Materiales y equipo  
6.1. Generalidades.  
  
Los materiales y equipos que forman parte de un sistema de distribución de gas natural deben 
cump lir con lo siguiente:  
6.1.1. Mantener la integridad estructural del sistema de distribución bajo temperaturas y otras 
condiciones ambientales que puedan ser previstas y operar a las condiciones a que estén sujetos;  
6.1.2. Ser compatibles químicamente con el gas que conduzcan y con cualquier otro material de la 
red de distribución con que tengan contacto,  
6.1.3. Ser diseñados, instalados y operados de acuerdo con las especificaciones contenidas en este 
Proyecto de Norma.  
6.1.4. Los materiales, componentes y equipos deben cumplir con los requisitos de calidad y 
seguridad conforme a las Normas Aplicables.  
6.1.5. Contar con certificado de calidad de conformidad con la LFMN.  
7. Construcción de la red de distribución  
7.1. Generali dades.  
7.1.1. El distribuidor es responsable de aplicar el método adecuado para el tendido de tubería.  
7.1.2. Antes de iniciar las obras de construcción de la red, el distribuidor se debe comunicar con la 
autoridad local competente, con el objeto de obtene r el permiso aplicable e información relativa a 
la localización de otros servicios públicos y anticipar la ruta de las tuberías de gas con el objeto de 
minimizar la afectación de esos servicios y, en su caso, contactar a las compañías responsables de 
prove er dichos servicios para disponer de la información de los servicios existentes.  
7.1.3. En zanjas a cielo abierto se deberá colocar una cinta de color amarillo con una leyenda de 
advertencia, a una distancia sobre la tubería enterrada y antes de tapado tot al de la zanja.  
7.1.4. Si durante la excavación para el tendido de la tubería del sistema de distribución se 
encuentran en el subsuelo derrames de combustibles líquidos, por ejemplo, gasolina, diésel, etc., 
o concentración de sus vapores, el distribuidor d eberá contactar a la unidad local de protección 
civil antes de continuar con los trabajos de excavación.  
7.1.5. Señalización durante la construcción. Al realizar trabajos de construcción, mantenimiento y 
reparación en el sistema de distribución, se deben c olocar en todo momento los señalamientos de advertencia sobre la existencia de la zanja y de la tubería de gas. Los letreros deben indicar el 
nombre del distribuidor y/o del constructor y los números telefónicos para atender quejas. El 
distribuidor debe ac ordonar el área para prevenir al público en general sobre dichos trabajos.  
7.2. Señalización en los sistemas de distribución.  
7.2.1. Los señalamientos informativos, restrictivos y/o preventivos se deben instalar en tuberías 
que operen a una presión igual o  mayor de 689 kPa y:  
a)    Ubicarse lo más cerca posible, en los casos siguientes: ambos lados del cruce de una carretera, 
camino público y ferrocarril; ambos lados del cruce aéreo, fluvial y otros cuerpos de agua; e 
instalaciones superficiales como válvul as de seccionamiento, trampas de diablo, estaciones de 
recibo/entrega, estaciones de regulación, estaciones de regulación y medición, rectificadores de 
corriente, estaciones de odorización.  
b)    La distancia mínima entre cada señalamiento es de 1000 m par a clases de localización 1 y 2, 
500 m para clases de localización 3 y 100 m para clases de localización 4;  
c)    El señalamiento debe contener alguna de las siguientes palabras: "Advertencia, cuidado, 
precaución". Estas palabras deberán tener un alto de 25  por 6 mm de ancho y ser seguido de las 
frases; "tubería a presión bajo tierra, gas natural"; "no cavar, no golpear, no construir". (Esta frase 
puede ir en letras o en símbolo). "En caso de emergencia, llamar a: (Nombre del Distribuidor)"; 
"Teléfonos: Clav e lada, teléfono(s) local y/o número libre de cargo" y los señalamientos deberán ir 
en fondo color amarillo y letras color negro.  
d)    Excepciones:  
I.    En los casos donde los señalamientos no puedan ser colocados debido a impedimentos del 
lugar o físico s del terreno, la señalización se puede realizar con las siguientes alternativas: Colocar 
el señalamiento a un lado del lomo del ducto; placas en el piso o pared (tachuelas o  
estoperoles), que contengan como mínimo: nombre del distribuidor, teléfono(s) de l mismo, y las 
leyendas gas natural, no cavar.  
II.   Cuando en la franja de desarrollo existan dos o más ductos propiedad del distribuidor podrá 
ubicar con un solo señalamiento los ductos existentes.  
7.3. Separación de tuberías con otras instalaciones subt erráneas.  
7.3.1. Paralelismo y cruzamientos.  
7.3.1.1. La separación mínima entre la tubería de distribución y cualquier estructura subterránea 
como por ejemplo tuberías de drenaje, agua potable, vapor o combustible debe ser de 30 (treinta) 
centímetros como  mínimo para prevenir daños en ambas estructuras.  
7.3.2. Separación de ductos con instalaciones eléctricas y de comunicación.  
7.3.2.1. Para paralelismo o cruzamientos, la separación mínima entre un ducto de distribución con 
instalaciones eléctricas y de co municación, debe ser de 1 m.  7.3.2.2. Cuando no sea posible mantener la separación mencionada en el párrafo 7.3.1.1 y 7.3.2.1, 
el sistema a ser construido debe tomar las medidas precautorias para proteger y asegurar el 
acceso a sus tuberías para fines de m antenimiento, para lo cual podrán instalarse conductos, 
divisiones o protecciones constituidas por materiales de adecuadas características térmicas, 
dieléctricas y aislantes que brinden la protección más viable y segura, de conformidad con las 
Normas Aplic ables.  
7.4. Obra civil  
7.4.1. Excavación de zanjas.  
7.4.1.1. La excavación de la zanja que aloja la tubería principal de distribución, ramales y 
acometidas, debe cumplir con los requerimientos de profundidad para su instalación, de acuerdo 
con el Cuadro 4 siguiente:  
Cuadro 4. - Profundidad mínima del lomo de la tubería al nivel de piso terminado  
Ubicación  Excavación  
normal (cm)  Excavación en  
roca (cm)  
En general      
-Tubería hasta 508 mm (20 pulg) de diámetro  60 45 
-Tubería > 508 mm (20 pulg) de diámetro  75 60 
En derechos de vía, de carreteras o ferrocarriles  75 60 
Cruzamientos de carreteras  120 90 
Cruzamientos de ferrocarriles      
-Tubería encamisada  120 120 
-Tubería sin encamisar  200 200 
Cruces de vías de agua  120 60 
Bajo canales de drenaje o irrigación  75 60 
Acometidas  Presión de operación <= 689 kPa  45 30 
Presión de operación > 689 kPa  60 45 
  
7.4.1.2. Antes de colocar la tubería en la zanja, ésta debe estar limpia, libre de basura, escombro, 
materiales rocosos o cortantes que pudieran ocasionar daños a las tuberías.  
7.4.1.3. La superficie del fondo de la zanja se debe emparejar y afinar de tal manera que permita 
un apoyo uniforme de la tubería.  7.4.1.4. El distribuidor es responsable de aplicar el método adecuado para rellenar las zanjas y 
proteger la tubería contra daños mecá nicos, para que el nivel de piso original permanezca sin 
alteración.  
7.4.1.5. La zanja se debe rellenar, antes de colocar el tubo, con una cama de 5 cm de cualquiera de 
los materiales siguientes  
  
a)    Material producto de la excavación; éste debe estar l impio, libre de basura, escombro, 
materiales rocosos o cortantes que pudieran ocasionar daños a las tuberías, o  
b)    Material procedente de banco de materiales como arena, tierra fina o cualquier otro material 
similar que proteja la tubería.  
7.4.2. Tendido  
7.4.2.1. Las tuberías de polietileno, PE -AL-PE, CPVC -AL-CPVC y poliamida PA -11 y PA -12, deben 
cumplir con lo siguiente:  
a)    En el lugar de trabajo, cada rollo o tramo de tubería de polietileno se debe revisar visualmente 
para verificar que no ten ga defectos que puedan afectar sus propiedades funcionales.  
b)    Los defectos en tuberías que presenten hendiduras, fisuras o cualquier otro daño que 
disminuya más del 10% del espesor de pared del tubo deben ser eliminados.  
c)    Las tuberías deben estar protegida de los rayos ultravioleta y daños mecánicos, durante el 
almacenamiento fijo o temporal.  
d)    Los tubos y accesorios no deben ser expuestos a flama directa.  
e)    Cuando se realicen trabajos de fusión en condiciones climatológicas adversas tales como 
lluvia, nieve, tolvanera o tormenta de arena, se deben utilizar cubiertas o medios de protección 
adecuados.  
f)     La instalación de la tubería debe cumplir con lo siguiente:  
i.    polietileno y poliamida PA -11 y PA -12 debe ser enterrada,  
ii.   PE-AL-PE y CPVC -AL-CPVC puede ser a la intemperie o enterrada;  
g)    Las uniones de los tubos y accesorios de tuberías termoplásticas deben ser como se indica a 
continuación:  
i.    Polietileno: por termofusión, electrofusión o medios mecánicos. En la electrofusi ón se pueden 
soldar dos SDR diferentes o dos resinas diferentes. En la termofusión no se pueden soldar dos SDR 
diferentes ni dos resinas diferentes.  
ii.   PE-AL-PE: por medios mecánicos.  
iii.   CPVC -AL-CPVC: por ensamble con cemento solvente CPVC o adhesiv o de CPVC de un solo 
paso.  iv.   Poliamida PA -11 y PA -12: por termofisión y electrofusión. En la electrofusión se pueden soldar 
dos SDR diferentes. En la termofusión no se deben soldar dos SDR diferentes. No se deben soldar 
tubería y accesorios de PA11 con  PA-12, ni con otros polímeros.  
v.   Las uniones en tuberías deben resistir las fuerzas longitudinales causadas por la contracción de 
las tuberías o por tensión provocada por cargas externas.  
vi.   El personal que realice uniones, así como aquellas que lle ven a cabo actividades de inspección 
en tuberías y conexiones de cobre debe demostrar su capacidad y experiencia en este campo a 
través de un certificado otorgado por un organismo con capacidad técnica en la materia y que 
cuente con una acreditación por pa rte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
vii.  Las personas que efectúan e inspeccionan uniones en tuberías, deben contar con una copia de 
los procedimientos de soldadura en sitio.  
viii. Los tubos no deben ser roscados, con excepción de uniones  por medios mecánicos en tubos 
de polietileno sólo se permite la unión a compresión con el tubo de polietileno, pudiendo ser el 
accesorio de tipo roscado.  
h)    El soldador de tubería y conexiones debe calificar si:  
(1)  No ha realizado ninguna unión en los seis meses anteriores;  
(2)  Tiene tres fallas consecutivas que resulten inaceptables, y  
(3)  Cuando termine la vigencia de su certificado.  
7.4.2.2. Tubería de acero  
  
7.4.2.2.1. La tubería y materiales empleados en la c onstrucción se deben manejar 
cuidadosamente, tanto en la carga como en la descarga para evitar dañarlos, especialmente, al 
bisel de la tubería y al recubrimiento anticorrosivo de la misma.  
7.4.2.2.2. Doblado. El procedimiento mecánico para doblar la tuberí a se debe efectuar por medio 
de un proceso en frío para evitar una deformación en la sección circular del tubo.  
7.4.2.2.3. Al efectuar un doblez en el tubo es necesario observar lo siguiente:  
a)    El diámetro exterior del tubo no se debe reducir en cualqu ier punto más del 2,5% del diámetro 
nominal;  
b)    El doblez no debe perjudicar o limitar la funcionalidad de la tubería;  
c)    El cordón longitudinal de la tubería debe estar cerca del eje neutro del doblez;  
d)    El máximo doblado en frio que se realice en campo se puede determinar de acuerdo con el 
Cuadro 5 siguiente:  
Cuadro 5: Requerimientos de dobleces en frio.  Diámetro nominal de la tubería  
Pulgadas (milímetros)  Deflexión del eje longitudinal  
(grados)  Radio  mínimo de  
curvatura  
Menores a 12 (300)  Ver incisos f y g  18 D  
12 (300)  3.2 18 D  
14 (350)  2.7 21 D  
16 (400)  2.4 24 D  
18 (450)  2.1 27 D  
20 (500) y mayores  1.9 30 D  
  
e)    El doblez debe presentar un contorno suave y estar libre de arrugas, grietas, o cualquier otro 
daño;  
f)     Para tuberías menores a 12 pulgadas (300 mm), se debe cumplir con el inciso f anterior, y el 
espesor de pared después del doblado no debe ser menor al mínimo permitido de acuerdo con el 
párrafo 5.1.1.1, mismo que se debe demostrar mediante medición de espesores por ultrasonido, y  
g)    La curva no debe estar a una distancia menor de 1,8 metros de los extremos de la tubería, ni a 
una distancia menor de  un metro de la soldadura de campo.  
7.4.2.2.4. Limpieza. El cuerpo y los biseles de los tubos se deben inspeccionar antes de iniciar los 
trabajos de soldadura y aplicación del recubrimiento. Los biseles de los tubos se deben limpiar 
para eliminar cualquier  material extraño a éstos. Durante esta operación se debe verificar que el 
tubo no presente fisuras u otros defectos. Aquellos tubos que se encuentren dañados se deben 
reparar o, en su caso, reemplazar. Durante la alineación de la tubería y antes de inicia r la 
soldadura, se debe limpiar el interior de cada tramo para eliminar residuos y objetos extraños.  
7.4.2.2.5. Soldadura en tuberías de acero.  
7.4.2.2.5.1. Esta sección establece los requisitos mínimos para soldar tuberías de acero en un 
sistema de distri bución. No es aplicable a la soldadura que se realiza en la fabricación de los tubos 
y componentes de tubería de acero.  
7.4.2.2.5.2. La soldadura debe ser realizada por un soldador calificado utilizando procedimientos 
calificados. Ambos, los soldadores y l os procedimientos, deben cumplir además con los 
requerimientos de esta sección. Para calificar el procedimiento de soldadura, la calidad de la 
soldadura deberá determinarse por pruebas destructivas.  
7.4.2.2.5.3. Los procedimientos de soldadura aplicados a un sistema de distribución se deben 
conservar, e incluir los resultados de las pruebas de calificación de soldadura emitidos por un 
laboratorio acreditado.  7.4.2.2.5.4. Calificación del procedimiento de soldadura. Antes de que se realicen las soldaduras 
en una tubería de acero se debe contar con un procedimiento de soldadura calificado de acuerdo 
con las Normas Aplicables. La calificación del procedimiento debe efectuarla un inspector de 
soldadura calificado. La calificación de los procedimientos de soldadu ra, será válida únicamente 
dentro de los límites especificados en el procedimiento de soldadura, si se efectúan cambios en las 
variables esenciales se requerirá de una recalificación.  
7.4.2.2.5.5. Procedimiento de soldadura. El procedimiento debe contar co n alcances y limitaciones 
definidas para cada aplicación.  
7.4.2.2.5.6. Calificación de soldadores. Los soldadores serán calificados de acuerdo con las Normas 
Aplicables.  
7.4.2.2.5.7. Recalificación de soldadores. Las personas que realicen trabajos de solda dura deberán 
observar lo siguiente:  
Después de la calificación inicial, un soldador deberá ser recalificado:  
a)    Cuando exista una razón específica para cuestionar su habilidad.  
b)    Si no ha empleado el proceso específico en un periodo de 6 meses o may or. 
c)    Anualmente.  
d)    La calificación de los soldadores, serán válidas únicamente dentro de los límites especificados 
del procedimiento de soldadura. Si se efectúan cambios en las variables esenciales se requerirá de 
una recalificación.  
7.4.2.2.5.8. Protección de las soldaduras.  
a)    Durante el proceso de soldadura en tuberías, se debe proteger de condiciones ambientales 
adversas que pudieran perjudicar la calidad de la soldadura.  
b)    Las soldaduras terminadas en tuberías enterradas y/o sumergidas deberán ser protegidas 
contra la corrosión, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice II de este Proyecto de Norma.  
7.4.2.2.5.9. Juntas a inglete. Limitaciones:  
a)    No se permiten juntas a inglete en tuberías que operen a esfuerzos tangenciales iguales o 
mayores del 30% (treinta por ciento) de la RMC (resistencia mínima a la cedencia). Las deflexiones 
causadas por el mal alineamiento de hasta 3 grados, no se considera n como ingletes.  
b)    Una junta a inglete en tubos de acero que van a ser operados a presiones que provocan 
esfuerzos tangenciales menores de 30% (treinta por ciento), pero mayores de 10% (diez por 
ciento) de la RMC, no se debe desviar o deflexionar el tu bo más de 12.5º (doce punto cinco 
grados).  
c)    La distancia entre soldaduras de inglete debe ser igual o mayor a un diámetro de la tubería 
que se va a soldar, no se debe desviar o deflexionar el tubo más de 90° (noventa grados) en una 
unión a inglete en una tubería de acero que va a operar a presiones que provocan esfuerzos 
tangenciales iguales o menores al 10% (diez por ciento) de la RMC, y  7.4.2.2.5.10. Preparación para soldar. Antes de iniciar cualquier proceso de soldadura, las 
superficies a soldar de ben estar limpias y libres de cualquier material que pueda afectar la calidad 
de la soldadura. La tubería y sus componentes deben estar alineados para proporcionar las 
condiciones más favorables para la deposición de la soldadura en la raíz del área a sold ar. Dicha 
alineación se debe conservar mientras la soldadura de fondeo está siendo depositada.  
7.4.2.2.5.11. Los requerimientos de pre y post calentamiento de la tubería se deben establecer en 
base a sus propiedades mecánicas y metalúrgicas, los cuales deb erán estar incluidos en el 
procedimiento de soldadura correspondiente.  
7.4.2.2.5.12. Inspección y prueba de soldaduras. Se debe realizar una inspección visual de la 
soldadura para asegurar que se aplique de acuerdo con el procedimiento calificado y que sea  
aceptable de acuerdo con el numeral 7.4.2.2.5.13. Asimismo, las soldaduras en una tubería que va 
a operar a una presión que ocasione esfuerzos tangenciales iguales o mayores al 30% (treinta por 
ciento) de la RMC, se deben probar no destructivamente de acu erdo con los numerales 
7.4.2.2.5.14 y 7.4.2.2.5.14.1.  
7.4.2.2.5.13. Criterios de aceptación o rechazo de una soldadura. Los criterios de aceptación o 
rechazo de una soldadura visualmente inspeccionada o inspeccionada con cualquier método de 
prueba no destr uctiva se determinarán de acuerdo a lo establecido en las Normas Aplicables.  
7.4.2.2.5.14. Pruebas no destructivas. Las Pruebas no destructivas a soldaduras se deben realizar 
por métodos que indiquen con precisión y claridad las discontinuidades y/o los de fectos en la 
soldadura, que pueden afectar la integridad de la misma de acuerdo a lo establecido en las 
Normas Aplicables.  
7.4.2.2.5.14.1. Los procedimientos para pruebas no destructivas se deben establecer con el objeto 
de obtener los defectos, para asegu rar la aceptabilidad de la misma, de acuerdo con las Normas 
Aplicables.  
  
7.4.2.2.5.15.  Todas las soldaduras de campo, tanto en línea regular como en obras especiales, 
empates y doble junta, se deben probar de acuerdo con lo indicado en el numeral 11.3.  
7.4.2.2.5.16. Archivo de las pruebas. Se debe conservar en archivo, durante un periodo de cinco 
años, un registro histórico de las pruebas no destructivas de todas las soldaduras que incluya, 
entre otros, la calificación de los procedimientos y probetas de s oldadura, la calificación de los 
soldadores y los reportes de las pruebas no destructivas realizadas.  
7.4.2.2.5.17. Reparación o remoción de defectos. Las soldaduras que sean rechazadas de acuerdo 
con el numeral 7.4.2.2.5.13, se deben reparar o remover.  
7.4.2.2.5.18. En soldadura reparada se debe remover el defecto de raíz. Después de repararse una 
soldadura, debe inspeccionarse no destructivamente utilizando el mismo método que la 
inspección original para asegurar su aceptabilidad y adicionalmente se podrá n efectuar otras 
pruebas no destructivas.  7.4.2.2.5.19.  La reparación de una soldadura rechazada se debe realizar de acuerdo con los 
procedimientos de reparación de soldadura calificados.  
7.4.2.2.6. Protección contra corrosión en tuberías de acero.  
7.4.2.2 .6.1. Para el control de la corrosión externa en sistemas de tuberías de acero que estén 
enterradas, sumergidas, se debe cumplir con lo establecido en el Apéndice II de este Proyecto de 
Norma.  
7.4.2.2.6.2. El recubrimiento aplicado para evitar la corrosión  externa debe cumplir con lo 
establecido en el Capítulo 3 del Apéndice II de este Proyecto de Norma.  
7.4.2.2.7. Control de la corrosión atmosférica en instalaciones superficiales.  
7.4.2.2.7.1. Todas las tuberías e instalaciones superficiales deberán contar  con un recubrimiento 
anticorrosivo adecuado para la prevención de la corrosión atmosférica.  
7.4.2.2.7.2. Los recubrimientos deberán cubrir por completo la estructura expuesta y deberán 
aplicarse de acuerdo con las especificaciones establecidas por las Nor mas Aplicables o las 
recomendaciones del fabricante.  
7.4.2.2.7.3. El operador deberá -a intervalos que no excedan de 1 año - efectuar la supervisión de 
sus instalaciones para verificar el estado del recubrimiento, en caso de localizar deterioro en este 
debe rá tomar las medidas correctivas que sea necesario para mantener la protección contra la 
corrosión atmosférica.  
7.4.2.2.7.4. Interfaz Aire/Electrolito. Las tuberías que se encuentren como interface deberán 
contar con un recubrimiento con características qu e proporcionen una protección adecuada al 
medio ambiente. Se debe realizar una inspección de estas zonas a intervalos que no excedan de 1 
año, cuando el recubrimiento presente daño o deterioro que indiquen que no existe una 
protección adecuada, se deberán tomar las medidas correctivas adecuadas.  
7.4.2.3. Tubería de cobre.  
7.4.2.3.1. La tubería de cobre se puede instalar a la intemperie o enterrada. No se debe utilizar 
tubería de cobre cuando exista riesgo de daño mecánico en el lugar donde se va a instalar.  
7.4.2.3.2.  Las uniones de tubería de cobre rígido cuya presión de operación sea igual o mayor a 
410 kPa deben ser soldadas por capilaridad con soldadura fuerte de aleaciones de plata o de cobre 
fosforado. La aleación utilizada debe tener un punto de fusió n arriba de 811 K y no debe contener 
más de 0,05% de fósforo.  
7.4.2.3.3. Las uniones de tubería de cobre rígido cuya presión de operación sea menor a 410 kPa 
deben ser soldadas por capilaridad con soldadura de punto de fusión no menor a 513  K o con 
soldadu ra fuerte de aleaciones de plata o de cobre fosforado.  
7.4.2.3.4. El personal que realice uniones, así como aquellas que lleven a cabo actividades de 
inspección en tuberías y conexiones de cobre debe demostrar su capacidad y experiencia en este 
campo a tra vés de un certificado otorgado por un organismo con capacidad técnica en la materia y 
que cuente con una acreditación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  7.4.2.3.5. No están permitidas en los tubos las uniones a tope ni roscadas.  
7.4.2.3.6. Para conectar válvulas o accesorios roscados se puede utilizar tubo de cobre roscado, 
siempre que el espesor de pared del tubo utilizado sea equivalente al tubo de acero cédula 40 de 
tamaño comparable.  
7.4.2.3.7. En tuberías enterradas deben tomars e las medidas necesarias para prevenir la corrosión 
por acción del par galvánico cuando el cobre es unido al acero u otro metal con menor potencial.  
7.4.2.3.8. En su caso, las tuberías de cobre deben protegerse, contra la acción de agentes 
corrosivos agres ivos (ácidos o alcalinos).  
7.5. Reposición de piso terminado.  
7.5.1. Los pisos terminados tales como pavimento asfáltico, concreto hidráulico, empedrados, 
adoquinados, banquetas, guarniciones y andadores, que hayan sido afectados por las actividades 
realiz adas para enterrar la tubería, se deben reparar de manera que el piso terminado tenga la 
misma apariencia y propiedades que tenía el piso original.  
8. Instalaciones  
8.1. Estaciones de regulación y estaciones de regulación y medición.  
8.1.1. La capacidad de  las estaciones se debe determinar con base a la demanda máxima de flujo y 
en las condiciones de presión de entrada y salida del sistema.  
8.1.2. En el diseño de la estación, todos los sistemas deben estar diseñados para no interrumpir el 
servicio para real izar el mantenimiento de los elementos que componen la línea de regulación y 
medición. Excepto para las estaciones de regulación que puedan interrumpir el servicio sin 
consecuencias para el cliente.  
8.1.3. Las estaciones se deben instalar en sitios que cum plan con las condiciones siguientes:  
a)    Puede estar instalada en recintos abiertos, en locales o armarios cerrados a nivel de piso o 
bajo tierra, total o parcialmente. Si se ubican en registros subterráneos éstos deben cumplir la 
disposición 8.2 de este  Proyecto de Norma.  
b)    Debe estar ubicada en ambientes no corrosivos y protegida contra daños causados por 
agentes externos, por ejemplo: impactos de vehículos y objetos, derrumbes, inundación y tránsito 
de personas.  
c)    A una distancia mayor de tres metros de cualquier fuente de ignición, en caso de no cumplir se 
deberá de colocar una protección.  
d)    Estar protegidos contra el acceso de personas no autorizadas por medio de un cerco de tela 
ciclón, gabinete u obra civil con ventilación cruzada cuando tengan techo y espacio suficiente para 
el mantenimiento de la estación.  
e)    Ser accesible directamente desde la vía pública con objeto de que el distribuidor pueda 
realizar sus tareas de operación, mantenimiento y atención de emergencias. El distribuidor debe 
tener acceso a las estaciones cuando éstas se ubiquen dentro de las instalaciones del usuario.  8.1.4.  No está permitido instalar estaciones en los lugares siguientes:  
a)    Bajo líneas de conducción eléctrica o transfor madores eléctricos. Como mínimo deben estar a 
una distancia de tres metros de la vertical de dichas líneas o transformadores; si esta distancia no 
se puede cumplir se debe proteger la estación.  
b)    En lugares donde el gas pueda migrar al interior de edif icios, por ejemplo: ventanas, tomas de 
aire de ventilación, aire acondicionado, en cubos de luz, escaleras de servicios, deben ubicarse a 
una distancia mínima de un metro.  
c)    En lugares cerrados o confinados junto con otras instalaciones.  
d)    Si la es tación está situada en un local cerrado o confinado, solamente podrá instalarse en el 
mismo, el equipo necesario para el propio funcionamiento de la estación y aquellas instalaciones 
auxiliares que se consideren necesarias para el buen funcionamiento y seg uridad de la estación.  
8.1.5.  Las estaciones deben estar compuestas, como mínimo, por lo siguiente:  
a)    Una línea de regulación y/o medición.  
b)    La línea de regulación debe contar con el regulador de presión y válvulas a la entrada y a la 
salida para aislar dicha línea. Debe tener filtro si se prevé la posible entrada de suciedad o polvo 
dentro de la instalación.  
c)    La línea de regulación debe contar al menos con un elemento de seguridad por línea, tales 
como válvula de corte de máxima presión,  válvula de alivio o regulador monitor.  
d)    Si la presión de operación de entrada de la línea de regulación es mayor de 689 kPa, debe 
tener un elemento de seguridad adicional al mencionado en el inciso c) anterior.  
e)    Una línea de desvío (o by -pass), que debe contar como mínimo con 2 válvulas, una válvula de  
bloqueo que asegure la hermeticidad y otra como elemento de regulación manual. En aquellas 
estaciones cuya presión efectiva máxima de entrada este por debajo de 100 kPa podrá disponer de 
una sola válvula.  
8.1.6.  Las estaciones que cuenten con un dispositivo de desfogue deben cumplir con lo siguiente:  
a)    Estar construido en sus interiores con materiales anticorrosivos.  
b)    Estar diseñado e instalado de manera que se pueda comprobar que la válvu la no está 
obstruida.  
c)    No se debe desviar la válvula de seguridad independientemente del regulador y se debe 
asegurar que no existan elementos que por error de maniobra puedan dejar las válvulas de 
seguridad fuera de servicio.  
d)    Tener válvulas con  asientos que estén diseñados para no obstaculizar la operación del 
dispositivo.  
e)    Contar con una tubería de salida con un diámetro no menor al diámetro de salida del 
dispositivo de desfogue, y de altura adecuada para conducir el gas a una zona segura para su dispersión en la atmósfera. Dicha tubería debe ser diseñada de manera que no permita la entrada 
de agua de lluvia, hielo, nieve o de cualquier material extraño que pueda obturarla y debe quedar 
sólidamente soportada.  
f)     Si la válvula de segurid ad fuera la única seguridad del sistema, ésta debe poder evacuar el 
caudal máximo de la estación sin llegar a presiones que dañen las instalaciones de salida.  
g)    En el caso de válvulas de seguridad con venteo de gas a la atmósfera (vertical hacia arriba ), no 
deben haber aberturas de edificios, tales como puertas, ventanas o aberturas de ventilación, 
dentro de una zona definida por un cilindro vertical de 4.5 m de radio, con límite inferior a 4.5 m 
del punto de escape y límite superior a 8 m del punto de escape.  
8.1.7.  Los componentes de la estación deben estar protegidos con recubrimientos anticorrosivos 
considerando las condiciones ambientales a las que se encuentra sometida la estación.  
8.1.8. La estación debe estar aislada eléctricamente de las tubería s de entrada y salida, si éstas 
cuentan con protección catódica.  
8.1.9.  Los elementos metálicos de la estación deben estar puestos a tierra.  
8.1.10. El aislamiento de los elementos metálicos de las estaciones, debe cumplir con lo 
establecido en la disposic ión 3.4 del Apéndice II de este Proyecto de Norma, "Control de la 
corrosión externa en tuberías enterradas".  
8.1.11.  Las tuberías de las estaciones deben de someterse a una prueba de hermeticidad, según se 
indica en la disposición 11.5.6 de este Proyecto d e Norma, antes de entrar en operación.  
8.1.12. Las estaciones deben tener colocado en un lugar visible un letrero con señalamientos 
restrictivos, informativos y de seguridad que indique el tipo de gas que maneja, el nombre de la 
compañía distribuidora, el número telefónico de emergencia y la identificación de la estación, la 
prohibición de fumar, de no tener puntos de ignición, no excavar, prohibido el paso, teléfono de 
emergencia, entre otros.  
8.1.13. Las estaciones deben de contar con tomas de presión man ométrica para el control de ésta 
y retardo de los elementos de la misma.  
8.2. Registros.  
8.2.1. Los registros que se construyan deben tener las dimensiones adecuadas para realizar 
trabajos de instalación, operación y mantenimiento de los equipos y deben soportar las cargas 
externas a las que pueden estar sujetos.  
8.2.2.  En los registros se deben anclar y soportar las válvulas o utilizar tubería de acero a fin de 
soportar el peso de la válvula y  el esfuerzo de torsión que provoca el accionar ésta.  
8.2.3. Los registros se deben localizar en puntos de fácil acceso, y deben ser para uso exclusivo del 
servicio de gas.  
8.2.4.  Los registros deben estar protegidos con una tapa que soporte las cargas ext ernas a las que 
esté sujeta en condiciones habituales.  8.2.5. Los registros con un volumen interno mayor a seis metros cúbicos deben contar con 
ventilación que evite la formación de atmósferas explosivas en su interior.  
8.2.6.  Los ductos de ventilación se deben instalar en sitios seguros para evitar ser dañados con el 
fin de que los gases descargados se dispersen rápidamente.  
8.2.7. Los registros deben contar, en su caso con drenaje propio, éste puede ser un pozo de 
absorción o cárcamo. En caso de contar con drenaje, éste no debe estar conectado a la red de 
drenaje público.  
8.2.8.  Los registros que se cancelen o se inhabiliten, se debe llenar con un material adecuado, por 
ejemplo, arena, tierra fina, entre otros.  
8.3. Válvulas de  seccionamiento.  
8.3.1. En los sistemas de distribución se deben instalar válvulas de seccionamiento, las cuales 
deben estar espaciadas de tal manera que permitan minimizar el tiempo de cierre de una sección 
del sistema en caso de emergencia. Las válvulas se deben localizar en lugares de fácil acceso que 
permitan su mantenimiento y operación.  
8.3.2.  Se deben instalar válvulas de seccionamiento antes y después de los casos siguientes:  
a)    Cruces de ríos, canales y arroyos.  
b)    Cruces de vías férreas, car reteras y autopistas.  
8.4. Medidores  
8.4.1. Los medidores que se utilicen para el suministro de gas a los usuarios deben cumplir las 
Normas Aplicables.  
8.4.2. Los medidores deben colocarse en lugares ventilados y de fácil acceso para atención de 
emergencia , revisión, toma de lectura, reemplazo, operación y mantenimiento.  
8.4.3. Los medidores deben operarse de acuerdo con las condiciones indicadas por el fabricante. 
No se debe exceder la presión de operación máxima indicada por el fabricante.  
8.4.4.  Se debe instalar una válvula de corte antes de cada medidor.  
8.4.5. Se deben realizar pruebas de hermeticidad de las conexiones del medidor a la presión de 
operación con jabonadura o detectores de gas combustible.  
8.4.6.  Los medidores deben proteger con una válvul a de seguridad o por cualquier otro medio que 
evite una presión mayor a la presión máxima de operación del medidor. Para tal efecto se puede 
utilizar un regulador con válvula de seguridad integrada.  
8.4.7. Los medidores pueden ser soportados por la tubería  siempre y cuando éstas se encuentren 
sujetas con abrazaderas a la pared de una estructura.  
8.4.8.  Cuando existan varios medidores en un espacio reducido cada uno se debe identificar con el 
usuario correspondiente.  
9. Tomas de servicio  9.1. Las tomas de se rvicio se deberán instalar a la profundidad establecida en el cuadro 5, y en 
caso de no ser posible, se deben proteger mediante una camisa u otro medio para que resista las 
cargas externas previstas.  
9.2. Las tomas de servicio para el servicio residencial construidas en materiales termoplásticos 
hasta 32 mm (1 1/4 pulgadas), deben contar con una válvula de exceso de flujo la cual debe estar 
instalada inmediatamente después de la derivación con la tubería principal o ramal.  
9.3. No se permite la instalación de tomas de servicio enterrado que pasen por debajo de un 
inmueble.  
9.4. La salida de la toma de servicio debe quedar en un lugar de manera que los equipos de 
medición, regulación y corte sean accesibles para el distribuidor.  
9.5. Cuando una toma de servic io no quede conectada a la instalación de aprovechamiento se 
debe colocar en su extremo una válvula de acometida y un tapón hermético.  
9.6. Las tomas de servicio de acero se deben proteger de la corrosión de acuerdo con Apéndice II 
de este Proyecto de Norm a. El elevador de la acometida construido en acero deberá contar con 
protección anticorrosiva.  
  
9.7. Las tomas de servicio de polietileno deben cumplir con lo siguiente:  
a)    Se deben conectar a la tubería de suministro mediante las uniones indicadas en el numeral 
5.2.3.1  
b)    Se debe proteger del esfuerzo causado por asentamiento del suelo.  
c)    Para conectarse a la estación de regulación y estación de regulación y medición del usuario 
arriba de la superficie del suelo, se debe cambiar por tubería metálica o proteger la tubería de 
polietileno contra daños mecánicos y rayos ultravioleta con una camisa desde su nivel enterrado 
hasta la conexión con la estación de regulación y estación de regulación y medición, en caso de no 
contar con gabinete.  
9.8. Las tomas de servicio para edificios con múltiple de medición en azoteas deben cumplir con lo 
siguiente:  
a)    Los ductos al exterior del edificio deben ser visibles y adosados a las paredes del edificio.  Por 
el interior de edificios se permite siempre y cuando la tubería se encuentre dentro de un conducto 
con venteo al exterior.  
b)    Las tuberías verticales que salen del piso con excepción de las de acero deben ser protegidas 
contra daños mecánicos al me nos 1,8 metros sobre el nivel del piso.  
c)    Deben tener una válvula de corte a la entrada del gas junto al edificio dentro de un registro 
enterrado o en la tubería vertical a una altura máxima de 1,8 metros del nivel de piso, ésta debe 
ser de fácil acces o. d)    Las tuberías verticales se deben sujetar con abrazaderas con material aislante, espaciadas 
como máximo a 3 metros.  
e)    Las tuberías horizontales deben quedar soportadas para evitar pandeo o flexión. El máximo 
espaciamiento entre soportes debe ser de acuerdo al Cuadro 6 siguiente.  
CUADRO 6  
Espaciamiento entre soportes  
Diámetro nominal mm (pulg)  Espaciamiento máximo  
m 
12.7 (1/2)  
15.9 (5/8) y 19 (3/4)  
25 (1) y mayores  1.2 
1.8 
2.4 
  
10. Inspección  
Se debe realizar una inspección visual durante el desarrollo de los trabajos en todos los frentes de 
acuerdo a los procedimientos y a la normatividad existente. Esta inspección la debe realizar el 
personal calificado del distribuidor.  
11. Pruebas  
11.1. Las pruebas no destructivas para comprobar la integridad de una soldadura en tubería de 
acero se deben realizar por métodos radiográficos.  
11.2. En casos especiales se podrán utilizar otros métodos no destructivos tales como: partículas 
magnéticas, ultrasoni do y líquidos penetrantes.  
11.3. Las pruebas no destructivas de las uniones soldadas, se deben ejecutar aleatoriamente en un 
porcentaje de las soldaduras realizadas por cada soldador, de acuerdo a lo siguiente:  
a)    En clase de localización 1 por lo menos  el 10%;  
b)    En clase de localización 2 por lo menos el 15%;  
c)    En clases de localización 3 por lo menos el 40%;  
d)    En clases de localización 4 el 75%;  
e)    En cruces con ferrocarriles, carreteras, autopistas, ríos, arroyos y canales e instalaciones 
superficiales el 100%.  
11.4. Una soldadura se considera aprobada cuando ha sido inspeccionada visualmente y probada 
de manera no destructiva, por personal califica do, y cuente con resultado aprobatorio de acuerdo 
al punto anterior y a la normatividad aplicable.  11.5. Prueba de hermeticidad.  
11.5.1. Todo ducto que conduzca gas debe someterse a una prueba de hermeticidad antes de ser 
puesto en servicio, incluyendo amp liaciones, reemplazos, reparaciones y modificaciones.  
11.5.2 . La prueba de hermeticidad para la unión de conexiones a las ampliaciones del sistema con 
las tuberías existentes o por reparaciones a las mismas, se podrá probar previa autorización del 
distribu idor con gas natural a la presión de operación con la unión descubierta, mediante la 
aplicación de soluciones tensoactivas y/o detectores de gas.  
11.5.3. Se debe de llevar un registro de las pruebas de hermeticidad realizadas, con el objeto de 
dejar consta ncia escrita de las mismas. El registro debe ser firmado por el representante del 
Distribuidor, el representante de la constructora y la Unidad de Verificación. El registro debe 
indicar el fluido de prueba, la presión inicial y final de la prueba, la escal a de la gráfica cuando se 
utilice, hora y fecha en que se realizó la prueba, material, el diámetro y la longitud del tramo o 
sistema de distribución probado. Anexar al registro el plano o esquema del sistema probado.  
11.5.4.  Los equipos utilizados para det erminar la variación de la presión y temperatura deben 
tener un certificado de calibración vigente.  
11.5.5. Se considera que la instalación es hermética, cuando al término de la prueba no exista 
cambio en la presión. La variación de presión admisible es la  atribuible a una variación en 
temperatura o presión atmosférica la cual deberá demostrarse mediante el cálculo matemático 
correspondiente. En caso contrario, el sistema se debe revisar hasta eliminar las fugas repitiendo 
la prueba hasta lograr la hermetic idad del mismo.  
11.5.6.  Antes del inicio de operación y una vez conectadas al sistema de distribución se debe 
realizar una prueba de hermeticidad a las estaciones de regulación y/o medición a la presión de 
operación, el tiempo de esta prueba es el necesari o para la detección de fugas por medio de 
sustancia tensoactiva y/o equipo detector de gas.  
11.5.7. Cuando el sistema de distribución se desarrolle por etapas, se debe realizar una prueba de 
hermeticidad a la etapa correspondiente antes de que ésta entre e n operación.  
11.5.8.  La prueba de hermeticidad se debe realizar con agua, aire o gas inerte. Para realizar la 
prueba de hermeticidad con gas se debe contar con la autorización del Distribuidor.  
11.5.9. Para ductos de acero, polietileno y poliamida PA -11 y PA -12 se debe considerar lo 
siguiente:  
a)    Para los ductos ubicados en la clase de localización 1 y 2 se deben probar neumática o 
hidrostáticamente a 1.25 veces la presión de operación;  
b)    Para duc tos ubicados en clases de localización 3 y 4 se deben probar neumática o 
hidrostáticamente a 1.5 veces la presión de operación,  
c)    Si la prueba es hidrostática, la presión debe mantenerse como mínimo 8 horas y si es 
neumática debe mantenerse 24 horas co mo mínimo.  11.5.10.  Para ductos de cobre se deben probar neumática o hidrostáticamente a una presión de 
1.5 veces la presión de operación, manteniendo esta presión por 8 horas como mínimo.  
11.5.11. Todas las uniones o empates entre ductos o redes en operac ión que no es viable o 
práctico realizarles una prueba de hermeticidad; se les debe realizar una prueba no destructiva e 
inspeccionarla visualmente al momento de ponerla en operación y constatar que no presenta 
fugas.  
11.5.12.  Todas las acometidas deberán someterse a una prueba de hermeticidad considerando lo 
siguiente:  
a)    Cada acometida de servicio debe ser probada después de la construcción y antes de ponerla 
en servicio, para demostrar que no tiene fugas. De conformidad con lo siguiente:  
b)    Para ac ometidas de acero operadas a más de 410 kPa, se deben probar a 1.5 veces la presión 
de operación y mantener la presión como mínimo 8 horas.  
c)    Para acometidas en acero y operadas a 410 kPa o menos, se deben probar a 1.5 veces la 
presión de operación y m antener la presión como mínimo 1 hora.  
d)    Para acometidas en otros materiales se deben probar a una presión máxima de 689 kPa y 
mantener la presión como mínimo 15 minutos.  
  
12. Puesta en servicio  
Antes de iniciar la operación del sistema de distribució n, o de cualquier ampliación, extensión o 
modificación del sistema, se deberá:  
1.     Dictaminar el sistema de distribución, ampliación, extensión o modificación de la sección 
correspondiente por una Unidad de Verificación, considerando lo establecido en l os capítulos 5 al 
11 de este Proyecto de Norma, e  
2.     Integrar el dictamen, como parte de la verificación del párrafo 12.1.  
12.1. Verificación anual. El sistema de distribución debe contar con un dictamen aprobatorio que 
compruebe el cumplimiento del mantenimiento, la operación, y la seguridad del sistema de 
distribución.  
13. Operación y mantenimiento del sistema de distribución  
13.1. El distribuidor debe contar con un manual de operación y mantenimiento del sistema de 
distribución en el que se describan los procedimientos e instrucciones detallados para las personas 
que realicen actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones de gas durante la 
operación normal, puesta en operación, paro y reparaciones.  
13.2. Se deberá contar con planos de la red de distribución "como fue construido", en donde se 
indiquen la ubicación de tuberías principales, ramales y acometidas, city gates, estaciones de 
regulación, estaciones de regulación y medición, estaciones de odorizaci ón, válvulas de 
seccionamiento, equipo de protección catódica, entre otros.  13.3. Programa de operación y mantenimiento. El distribuidor debe elaborar y ejecutar un 
programa de inspección y mantenimiento del sistema de distribución. En este se debe program ar 
la periodicidad de las actividades que se llevarán a cabo en un año calendario. El programa se debe 
incluir como mínimo, lo siguiente:  
a)    Mantenimiento de city gates, estaciones de regulación y medición y estaciones de regulación.  
b)    Monitoreo y d etección de fugas en la red de distribución.  
c)    Mantenimiento de registros que alojen válvulas de seccionamiento, estaciones de regulación, 
regulación y medición, entre otros.  
d)    Celaje de ductos.  
e)    Mantenimiento de válvulas de seccionamiento.  
f)     La verificación de aislamientos eléctricos.  
g)    La verificación de ánodos de sacrificio y rectificadores de corriente.  
h)    Levantamiento de potenciales tubo/suelo.  
i)     Inyección y monitoreo de odorante en la red de distribución.  
j)     Mantenim iento de medidores industriales.  
13.4. Capacitación.  
El distribuidor deberá tener un programa para informar, instruir y entrenar a los empleados 
responsables de la ejecución de los procedimientos de operación, mantenimiento y emergencias. 
El programa puede  ser implementado por instrucción oral, instrucción escrita o en algunos casos, 
mediante instrucción de grupo, seguida por sesiones de práctica. El programa se debe establecer y 
mantener sobre una base continua, con disposiciones para actualizarlo según se  necesite de 
acuerdo con la revisión de los procedimientos de operación, mantenimiento y emergencias. Se 
deben mantener registros del programa, para establecer que entrenamiento ha recibido el 
personal y la fecha de tales entrenamientos.  
13.5. Odorización.  
El distribuidor es responsable de la odorización del gas y el monitoreo, éstos se deben realizar de 
acuerdo con el Apéndice I, Odorización del gas natural y gas licuado de petróleo de este Proyecto 
de Norma.  
  
13.6. Sistema de telecomunicación.  
La operación del sistema de distribución debe ser respaldada por un sistema de telecomunicación 
que permita establecer una comunicación continua durante las 24 horas del día, los 365 días del 
año, entre el centro de control y las cuadrillas encargadas de r ealizar las labores de operación, 
mantenimiento, atención a fugas, atención a clientes y supervisión del sistema de distribución.  
13.7. Prevención de accidentes.  13.7.1. Si se determina mediante inspección que un tramo de tubería no se encuentra en 
condici ones satisfactorias, pero no existe peligro inmediato el distribuidor debe iniciar un 
programa para reacondicionamiento o reemplazo del tramo.  
13.7.2.  Durante la inspección o reparación de tuberías donde pueda haber presencia de gas, se 
debe observar lo si guiente:  
a)    No se debe: fumar, tener flamas abiertas, usar linternas que no sean a prueba de explosión o 
utilizar cualquier otro dispositivo que produzca chispa o represente una fuente de ignición;  
b)    Antes de proceder a cortar o soldar la tubería de gas, se deben suspender el suministro, 
purgar dichas tuberías y detectar que no hay presencia de gas con un detector de gas combustible, 
o contar con el procedimiento adecuado para realizar dicha actividad sin interrumpir el suministro 
de gas;  
c)    La tubería de acero se debe conectar a tierra antes de hacer algún trabajo en la línea (si se 
tiene protección catódica por corriente impresa, desconectar el rectificador de corriente). La 
tubería de polietileno se debe descargar de electricidad estática;  
d)    La iluminación artificial se debe producir con lámparas, estas y sus interruptores deben ser a 
prueba de explosión;  
e)    Se debe tener en el sitio de trabajo personal de seguridad y extintores de incendio;  
f)     Se deben evitar las concentraciones de gas en recintos confinados;  
g)    Establecer ventilación inmediata en lugares donde se haya acumulado el gas, y  
h)    Se debe utilizar equipo, herramienta y utilería de seguridad antichispa.  
13.8. Interrupción  por trabajos de mantenimiento.  
En caso de que un trabajo de mantenimiento en el sistema de distribución requiera suspender el 
servicio, el sistema se debe dejar en condiciones seguras para su operación y aplicar las medidas 
establecidas en el manual de op eración y mantenimiento.  
13.9. Servicio de emergencia.  
El distribuidor debe proporcionar un servicio de emergencia las 24 horas del día, durante los 365 
días del año de manera ininterrumpida. Para ello, debe contar con vehículos equipados con 
detectores de  fugas, explosímetros, herramientas, accesorios, y personal capacitado para atender 
cualquier emergencia en el sistema para controlar las fugas de manera eficiente.  
13.10. Desactivación de tuberías.  
El distribuidor debe elaborar un procedimiento para desac tivar las tuberías que considere como 
mínimo lo siguiente:  
a)    Cada tubería desactivada se debe desconectar de la fuente de suministro de gas y purgarse;  
b)    Si se utiliza aire para el purgado, el distribuidor se debe asegurar que no exista una mezcla 
combustible después del purgado;  c)    La tubería se debe obturar utilizando bridas ciegas o tapones;  
d)    El distribuidor debe mantener un registro de las tuberías desactivadas;  
e)    La tubería que vaya a ser reactivada se debe probar con el propósito d e demostrar su 
integridad para el servicio que se requiera; en este caso, las tuberías de acero se deben haber 
mantenido protegidas contra la corrosión, y  
  
f)     Cada registro de válvulas desactivado se debe llenar con un material compacto adecuado por 
ejemplo: Arena, tierra fina, entre otros.  
13.11. Abandono de Instalaciones de Distribución. Cada compañía operadora deberá contar con 
un plan para el abandono de instalaciones inactivas, tales como líneas de servicio, tuberías 
principales, líneas de control , equipos e instalaciones accesorias.  
El plan deberá incluir las siguientes disposiciones:  
a.     Deberán estar físicamente desconectadas de todo sistema de tuberías. Los extremos de todas 
las instalaciones abandonadas, deberán estar taponadas o selladas. Se debe purgar la instalación 
abandonada para evitar el desarrollo de un peligro potencial de combustión, para lo cual se 
deberán tomar las medidas de seguridad apropiadas.  
b.    El abandono no se deberá completar hasta que se haya determinado que el volum en de gas 
contenidos en el interior de la sección abandonada, no constituyan un peligro potencial. Podrá 
usarse aire o un gas inerte para el purgado, o podrá llenarse la instalación con agua, u otro 
material inerte.  
c.     Si se usa aire para la purga, la compañía operadora deberá determinar que no se halle 
presente una mezcla combustible después del purgado.  
d.    Se debe tomar en cuenta la desconexión del sistema de protección catódica.  
e.     Las líneas de servicio abandonadas, que correspondían con una tubería principal activa, 
deberán desconectarse lo más próximo que sea posible a la tubería principal.  
f.     Todas las válvulas que se dejen en el segmento abandonado, deberán estar cerradas. Si es que 
el segmento es largo y existen pocas válvulas de línea, se deberá considerar la posibilidad de 
taponar el segmento por intervalos.  
g.    Todas las válvulas que se encuentren por encima del nivel de suelo, tubos verticales de salida y 
tapas de registros se deb erán retirar. Los registros de válvulas se deberán rellenar con un material 
de relleno compactado.  
13.12. Servicio desconectado temporalmente. Cuando el servicio que se da a un cliente se 
desconecta temporalmente, se debe observar lo siguiente:  
a.     La válvula deberá estar provista de un dispositivo de bloqueo seguro u otros medios 
diseñados para evitar la apertura por personas distintas a aquellas autorizadas por el Distribuidor.  b.    Se deberá instalar en la línea de servicio o en el conjunto del m edidor un dispositivo mecánico 
o accesorio que pueda evitar el flujo de gas.  
c.     La tubería del cliente, deberá ser desconectada físicamente del abastecimiento de gas y los 
extremos abiertos de la tubería deberán sellarse o taponarse.  
13.13. Requisitos de pruebas para reinstalar instalaciones abandonadas y Líneas de servicio 
desconectadas temporalmente.  
13.13.1. Las instalaciones abandonadas previamente a reinstalarse, se deberán probar de la misma 
manera en que se prueban las instalaciones nuevas.  
13.13 .2. Las líneas de servicio abandonadas se deberán probar de la misma manera que las líneas 
de servicio nuevas, antes de ser reinstalarlas.  
13.13.3. Las líneas de servicio desconectadas temporalmente se deberán probar desde el punto de 
desconexión a la válv ula de la línea de servicio, de la misma manera que una nueva.  
13.14. Reclasificación de tuberías.  
Esta sección establece los requisitos mínimos que se deben cumplir para la reclasificación de 
tuberías en operación que se van a someter a incrementos de pre sión. Para ello, es necesario 
determinar la máxima presión de operación permisible (MPOP) a las nuevas condiciones y las 
tuberías que sea necesario reclasificar.  
13.14.1. Requisitos generales.  
13.14.1.1.  Incrementos de presión. Cuando se requiera modificar  las condiciones de operación de 
una tubería por aumento de la presión, ésta se debe incrementar gradualmente, de tal manera 
que pueda ser controlada y de acuerdo con lo siguiente:  
a.     Después de cada incremento, la presión se mantendrá constante mientr as el tramo completo 
de tubería se revisa para verificar que no existan fugas;  
b.    Cada fuga detectada se debe reparar antes de realizar un nuevo incremento de presión;  
c.     Cuando se someta un tramo de tubería a condiciones de operación más exigentes,  se debe 
llevar un registro de las acciones tomadas en el sistema para acondicionarlo al nuevo rango de 
presión;  
d.    Cuando se modifiquen las condiciones de operación de un tramo de tubería, se deberá 
documentar el procedimiento llevado a cabo para deter minar la MPOP;  
e.     Al establecer una nueva MPOP, ésta no debe exceder el valor máximo permitido para un 
tramo de tubería nuevo, construido con el mismo tipo de material, en la misma clase de 
localización;  
13.14.1.2. Cuando por medio de la evaluación téc nica se determine que el espesor de pared de la 
tubería no es el adecuado por el cambio de clasificación de zona urbana, la tubería se debe 
reemplazar a la brevedad posible, o evaluarse técnicamente para determinar su MPOP. El nuevo 
espesor de pared de la tubería se debe calcular de acuerdo a lo establecido en la disposición 5.1.  14. Plan de protección civil  
El distribuidor deberá contar con un Plan de Protección Civil en el cual se establezcan las acciones 
de prevención, auxilio y recuperación destinadas a  salvaguardar la integridad física de la población 
y sus bienes, y proteger el sistema de distribución ante la ocurrencia de una emergencia. El Plan de 
protección civil consta de lo siguiente:  
a)    Programa de prevención de accidentes (PPA) donde establez ca las medidas para evitar y/o 
mitigar el impacto destructivo de una emergencia o desastre destinadas a rescatar y salvaguardar 
a la población que se encuentre en peligro en caso de un siniestro y mantener en funcionamiento 
los servicios y equipo estratégi co. El Programa para la Prevención de Accidentes debe estar de 
conformidad con lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).  
b)    Programa de auxilio donde se establezcan las acciones y procedimientos para salvaguarda r a 
la población.  
c)    Programa de recuperación donde establezca las acciones y procedimientos para la restitución, 
modificación o reemplazo de las zonas y sistemas afectados, y la restauración del servicio en el 
menor tiempo posible.  
14.1. El distribuido r debe ser miembro de los Comités Locales de Ayuda Mutua o Comités Locales 
de Protección Civil a que se refiere el numeral VII.1 de la Guía para presentar el Programa de 
Prevención de Accidentes emitida por la SEMARNAT. Para la elaboración, implementación y 
operación del Programa de Protección Civil, el distribuidor deberá instalar una unidad interna de 
protección civil, en la que se designará a un titular y a un suplente responsables del programa.  
14.1.1. Programa de prevención. Este Subprograma tiene como  objeto establecer las medidas para 
evitar y/o mitigar el impacto destructivo de una emergencia o desastre sobre la población, sus 
bienes y el medio ambiente.  
Para su elaboración, el distribuidor debe:  
a)    Realizar un análisis de riesgo y vulnerabilidad en el que se identifiquen los riesgos a que está 
expuesto el sistema de distribución y la vulnerabilidad en la vecindad de su derecho de vía (plano 
del derecho de vía del ducto, con escenarios de riesgo y vul nerabilidad); y mantener actualizados 
los planos de localización de las válvulas de seccionamiento, de las estaciones de regulación y de 
los demás componentes del sistema;  
b)    Tener directorios del personal integrante de la unidad interna de protección c ivil y de las 
organizaciones de respuesta a emergencias;  
c)    Contar con inventarios de recursos humanos y materiales para uso interno en situaciones de 
emergencias o desastre;  
d)    Establecer un procedimiento de comunicación de la emergencia con autorid ades locales de  
protección civil, población afectable y medios de comunicación;  e)    Seguir un programa de mantenimiento e inspección que tenga como objetivo, determinar, 
estructurar y aplicar las normas y procedimientos internos de carácter preventivo y  correctivo, 
para preservar la integridad física del sistema de distribución;  
       El programa de mantenimiento debe incluir:  
i.    El mantenimiento preventivo del sistema;  
ii.   La protección catódica de las tuberías metálicas;  
iii.   La detección de fu gas mediante la revisión sistemática y documentada del sistema;  
iv.   El sistema de administración de la integridad del sistema de distribución, y la  
v.   Inspección rutinaria del mismo.  
f)     Establecer procedimientos de seguridad con acciones de salvaguarda, aplicables al sistema, 
que comprenda controles de acceso a áreas de riesgo, políticas para el trabajo en líneas vacías y 
vivas, tácticas para la supresión y reparación de fugas, así como l ineamientos generales para la 
prevención de accidentes;  
g)    Contar con equipo de seguridad y equipo de protección personal con base en una estimación 
del tipo de riesgo y vulnerabilidad del sistema;  
h)    Contar con un programa anual de capacitación de c arácter teórico -práctico, dirigido al 
personal responsable de la operación y seguridad del sistema;  
i)     Realizar acciones de difusión y concientización, a través de folletos y anuncios sobre seguridad 
en el uso y manejo del gas natural, cuyo objeto sea que el personal que labora en el sistema de 
distribución tenga una cultura de Protección Civil, y  
j)     Para poner a prueba la eficacia del programa de protección civil y corregir deficiencias, se 
realizarán ejercicios y simulacros, los cuales deberán ser  planeados con base en los escenarios de 
riesgo y vulnerabilidad a los que está expuesto el sistema de distribución. Dichas actividades 
deben consistir en ejercicios de gabinete o simulacros en campo, realizados por lo menos dos 
veces al año, donde partici pen, tanto personal interno, como de las organizaciones de respuesta, 
considerando a las autoridades locales de protección civil.  
14.2. Programa de auxilio.  
14.2.1. Este Subprograma tiene como objeto establecer las actividades destinadas a rescatar y 
salva guardar a la población que se encuentre en peligro en caso de un siniestro y mantener en 
funcionamiento los servicios y equipo estratégico. El instrumento operativo de este subprograma 
es el Plan de Emergencia.  
Para su elaboración, el distribuidor debe:  
a)    Establecer un Sistema de Alerta interno utilizando equipo de comunicación, teléfonos o 
cualquier otro medio que determine;  
b)    Definir un Plan de Emergencia con actividades y procedimientos específicos de actuación para 
hacer frente a una emergencia o desastre. El objetivo fundamental de este plan es la puesta en marcha y la coordinación del operativo de emergencia en función del siniestro, los recursos 
disponibles y los riesgos previsibles. El plan debe considerar:  
i.    Un responsable y un suplente de la operación del plan;  
ii.   Establecimiento de un puesto de mando identificado e intercomunicado para emergencias;  
iii.   Procedimientos de comunicación de la emergencia y alerta entre el distribuidor y autoridades 
locales y de protección civil, poblac ión afectable y medios de difusión;  
  
iv.   Relación de funciones y responsabilidades de los organismos involucrados;  
v.   Determinación de zonas de emergencia y reglas de actuación en cada una de ellas;  
vi.   Los procedimientos específicos contra fugas, derrames, incendios, explosiones, evacuación, 
búsqueda y rescate, primeros auxilios y para declarar el fin de la emergencia o desastre;  
vii.  Las reglas generales para el combate de incendios.  
c)    Tener previs tos mecanismos y parámetros para la evaluación de daños, a fin de determinar la 
dimensión de un siniestro y la cuantificación de daños humanos y materiales que dicho siniestro 
pueda causar; así como para estimar la posibilidad de que ocurran eventos secund arios o 
encadenados, con el objeto de solicitar oportunamente la colaboración de los cuerpos de 
emergencia adicionales y de apoyo técnico especializado.  
14.2.2  En caso de emergencia, se deberá dar aviso a la Agencia en un plazo no mayor a 24 horas.  
14.3. Programa de recuperación.  
Este Subprograma tiene como objeto restablecer, en el menor tiempo posible, el área y sistemas 
de distribución afectados por una emergencia o desastre. Constituye un momento de transición 
entre la emergencia o desastre y un estado nuevo. El instrumento operativo de este subprograma 
debe incluir, como mínimo, lo siguiente:  
Para su elaboración, el distribuidor debe:  
a)    Establecer de manera conjunta con las autoridades correspondientes, un programa de vuelta 
a la normalidad, precisa ndo los procedimientos para la restitución, modificación o reemplazo de 
las zonas y sistemas afectados, y  
b)    Restaurar el servicio a los usuarios una vez reparadas las áreas afectadas.  
15. Distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos  
15.1 . Se entiende por sistema de distribución de gas licuado de petróleo por medio de ductos, al 
conjunto de recipientes, equipos, accesorios, ductos, compresores, reguladores, medidores y otros 
equipos para almacenar, recibir, conducir y entregar, en estado g aseoso, gas licuado de petróleo 
(gas LP) dentro de una zona, desde el sistema de almacenamiento del mismo hasta el medidor de 
los usuarios, siendo éste el punto final de conexión del sistema del distribuidor con las 
instalaciones para el aprovechamiento.  15.2. Este Proyecto de Norma es aplicable en su totalidad a los sistemas de distribución de gas 
licuado de petróleo por medio de ductos.  
16. Bibliografía  
16.1. NOM -008-SCFI -2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
16.2. American Gas Association (AGA).  
16.2.1. AGA Technical report No. 10, Steady Flow in gas pipelines fluid flow model.  
16.3. American Petroleum Institute (API).  
16.3.1. API 1104 -2005, Welding of pipelines and related facilities.  
16.3.2.  API 5L -2000, Specification for line pipe.  
16.3.3. API RP 5L1 -1996, Recommended practice for railroad transportation of line pipe.  
16.3.4.  API RP 5LW -1996, Recommended practice for transportation of line pipe on barges and 
marine vessels.  
16.3.5. API 6D -1994, Specification for pipe lines valves.  
16.4. Amer ican Society of Mechanical Engineers (ASME).  
16.4.1. ASME B 31.8 -1999, Gas transmission and distribution piping systems y ASME B 31.4 P: 
Pipeline Transportation Systems for liquid Hydrocarbons and other liquids.  
  
16.4.2.  ASME BPV -2001, Boiler and Pressure Vessel code, section I, section VIII division I, section 
VIII division 2, section IX.  
16.4.3. ASME B 16.1 -1998, Cast iron pipe flanges and flanged fittings.  
16.4.4.  ASME B 16.5 -1996, Pipe flanges and flanged fittings.  
16.4.5. ASME B 16.9 -2001, Factory made wrought steel butt welding fittings.  
16.4.6.  ASME B 16.18 -1984/Reaffirmed 1994, Cast copper alloy solder joint pressure fittings.  
16.4.7. ASME B 16.22 -1995, Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings.  
16.4.8.  ASME B 16.25 -1997, Buttwelding ends.  
16.4.9. ASME B 16.33 -1990, Manually operated metallic gas valves for use in gas piping systems up 
to 125 psig, size ½" - 2". 
16.4.10. ASME B 16.34 -1996, Valves flanged, threaded and welding end.  
16.4.11. ASME B  16.38 -1985/Reaffirmed 1994, Large metallic valves for gas distribution (manually 
operated NPS 2 ½" to 12", 125 psig max.).  16.4.12. ASME B 16.40 -1985 / Reaffirmed 1994, Manually operated thermoplastic gas shut -offs 
and valves in gas distribution systems.  
16.5. American Society for Testing and Materials (ASTM).  
16.5.1.  ASTM B 32; Standard specification for solder metal  
16.5.2. ASTM A 53 -1996, Standard specification for pipe, steel, black and hot dipped, zinc coated 
welded and seamless.  
16.5.3. ASTM A 106 -1995, Standard specification for seamless carbon steel pipe for high 
temperature service.  
16.5.4. ASTM A 333/A 333M -1994, Standard specification for seamless and welded steel pipe for 
low temperature service.  
16.5.5.  ASTM A 381 -1993, Standard specification f or metal arc welded steel pipe for use with high 
pressure transmission systems.  
16.5.6. ASTM A 671 -1994, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for 
atmospheric and lower temperatures.  
16.5.7.  ASTM A 672 -1994, Standard specification fo r electric fusion welded steel pipe for high 
pressure service at moderate temperatures.  
16.5.8. ASTM A 691 -1993, Standard specification for carbon and alloy steel pipe, electric fusion 
welded for high -pressure service at high temperatures.  
16.5.9.  ASTM B 8 13; Standard specification for liquid and paste fluxes for soldering of copper and 
copper alloy tube.  
16.5.10. ASTM B 828; Standard practice for making capillary joints by soldering of copper and 
copper alloys tube and fittings.  
16.5.11.  ASTM B 837 -1995, S tandard specification for seamless copper tube for natural gas and 
Liquefied Petroleum (LP) gas distribution systems.  
16.5.12. ASTM D 1988 -1991 (Reapproved 1995), Standard test method for Mercaptans in natural 
gas using length of stain detector tubes.  
16.5 .13. ASTM D 2513 -1999, Standard specification for thermoplastic gas pressure pipe, tubing 
and fittings.  
16.5.14. ASTM D 2657; Standard practice for heat fusion joining of polyolefin pipe and fittings.  
  
16.5.15.  ASTM D 3261 -1997, Standard specification for butt heat fusion polyethylene (PE) plastic 
fittings for polyethylene (PE) plastic pipe and tubing.  
16.5.16. ASTM D 2683 -1995, Standard specification for socket type polyethylene fittings for 
outside diameter con trolled polyethylene pipe and tubing.  16.5.17.  ASTM F 905 -1996, Standard practice for qualification of polyethylene saddle fusion joints.  
16.5.18. ASTM F 1055 -1995, Standard specification for electrofusion type polyethylene fittings for 
outside diameter co ntrolled polyethylene pipe and tubing.  
16.6. Government of the United States of America, Code of Federal Regulations (CFR), Title 49 
Department of Transportation (DOT), Chapter 1. - Research and special programs administration 
Part 192.  
16.6.1. CFR 49 DOT 1 92-2000, Transportation of natural gas by pipeline: Minimum safety 
standards.  
16.7. Manufacturers standardization society of the valve and fittings industry (MSS).  
16.7.1. MSS SP -44-1996 (R 2001), Steel pipe flanges.  
16.7.2. MSS SP -75-1998, Specification f or high test wrought welding fittings.  
16.8. National Association of Corrosion Engineers (NACE).  
16.8.1. NACE RP 0169 -1996, Standard Recommended Practice. Control of external corrosion on 
underground or submerged metallic piping systems.  
16.8.2. NACE TM 04 97-1997, Standard Test Method. Measurement techniques related to criteria 
for cathodic protection underground or submerged metallic piping systems.  
16.9. SEDIGAS, S.A.  
16.9.1. Recomendación SEDIGAS RS -T-01-1991, Odorización de gases combustibles.  
16.10. Normas Mexicanas.  
16.10.1. NMX -Z12-1/2-1987, Muestreo para la Inspección por Atributos. Partes 1 y 2.  
16.10.2.  NMX -B-177-1990, Tubos de acero al carbón con o sin costura, negros y galvanizados por 
inmersión en caliente.  
16.10.3. NMX -E-043-2002, Industria d el plástico. Tubos de polietileno (PE) para la conducción de 
Gas Natural (GN) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Especificaciones (Cancela a la NMX -E-43-1977).  
16.10.4.  NMX -X-021-SCFI -2007, Industria del gas -Tubos multicapa de Polietileno -Aluminio -
Polietilen o (PE -AL-PE) para la conducción de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP) -
Especificaciones y métodos de ensayo.  
16.10.5. NMX -X-044-SCFI -2008, Industria del gasTubos multicapa de policloruro de vinilo 
cloradoaluminio -policloruro de vinilo clorado.  
16.10.6. NMX -W-018-SCFI -2006, Productos de cobre y sus aleaciones -Tubos de cobre sin costura 
para conducción de fluidos a presión -Especificaciones y métodos de prueba (Cancela a la NMX -W-
018-1995 -SCFI).  
16.10.7.  NMX -W-101/1 -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones de cobre soldables -
Especificaciones y métodos de prueba.  16.10.8. NMX -W-101/2 -2004, Productos de cobre y sus aleaciones -Conexiones soldables de latón -
Especificaciones y métodos de prueba.  
17. Concordancia con normas internacionales  
Este Proyecto de Norma no tiene concordancia con ninguna norma internacional, por razones 
particulares del país.  
18. Vigilancia  
  
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos es la autoridad competente para vigilar y hacer cumplir las disposiciones contenidas 
en el presente Proyecto de Norma y su procedimiento para la evaluación de la conformidad. Las 
unidades de verificación serán las encargadas de verificar el cumplimiento de di chas disposiciones 
a través de la aplicación del procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente 
y la Agencia podrá, a su vez, llevar a cabo dicha verificación por razones de seguridad o de su 
competencia.  
TRANSITORIOS  
ÚNICO.  El present e Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -003-ASEA -2016, Distribución 
de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos entrará en vigor a los 60 días naturales 
posteriores a su publicación como Norma Oficial Mexicana definitiva en el Diario Oficial de la 
Federación. Una vez hecho esto se cancelará y sustituirá a la Norma Oficial Mexicana NOM -003-
SECRE -2011, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 13 de mayo de 2013.  
APÉN DICE I  
ODORIZACIÓN DEL GAS NATURAL Y GAS LICUADO DEL PETRÓLEO  
ÍNDICE  
1.     Introducción  
2.     Definiciones  
3.     Odorizantes  
4.     Tipo y cantidad de odorizante a utilizar  
5.     Sistemas de odorización  
6.     Control del proceso de odorización  
7.     Medidas generales de seguridad para el manejo de los odorizantes  
1. Introducción  La concentración de odorizante en el gas debe ser tal que el gas sea detectado por olfato cuando 
su concentración en la mezcla con aire sea de 1% en volumen, esto es la qui nta parte del Límite 
Inferior de Inflamabilidad (LII).  
2. Definiciones  
Para efectos de aplicación de este Apéndice se establecen las definiciones siguientes:  
2.1. Condiciones base: Condiciones bajo las que se mide el gas natural, correspondientes a una 
presión absoluta de 98.0665 kPa (1 kg/cm2), a una temperatura de 293.15 K (20ºC).  
2.2. Gas: Gas natural o gas licuado de petróleo.  
2.3. Límite inferior de inflamabilidad (LII): Valor inferior de la concentración de gas disperso en el 
aire, debajo del cual no se presenta una mezcla explosiva, de acuerdo con la disposición 3 
"detección de fugas", del Apéndice III de este Proyecto de Norma.  
2.4. Límite superior de inflamabilidad (LSI): Valor superior de la concentración de gas disperso en 
el aire, arriba del cual  no se presenta una mezcla explosiva, de acuerdo con la disposición 3 
"detección de fugas" del Apéndice III de este Proyecto de Norma.  
2.5. Mercaptanos: Compuestos orgánicos sulfurados de olor característico desagradable, tóxico e 
irritante en altas concen traciones. También conocidos como Tioles.  
2.6. Odorización: Proceso mediante el cual se le aplica un odorizante a una sustancia inodora.  
2.7. Odorizante: Sustancia química compuesta por mercaptanos que se añade a gases 
esencialmente inodoros para advertir su presencia.  
2.8. Presión de vapor: Presión característica a una determinada temperatura del vapor de una 
sustancia en equilibrio con su fase líquida.  
3. Odorizantes  
El odorizante debe cumplir, como mínimo, con los requisitos siguientes:  
a)    Contar con un grado de pureza que permita alcanzar el nivel de odorización mínimo 
establecido en el capítulo número 4 de este Apéndice;  
b)    Ser compatible con los materiales de fabricación del equipo utilizado para la odorización del 
gas; 
c)    Ser estab le física y químicamente para asegurar su presencia como vapor dentro de la 
corriente de gas;  
  
d)    No ser tóxico ni nocivo para las personas y equipos en la concentración requerida en el 
capítulo número 4 de este Apéndice;  
e)    Ser de fácil combustión dentro del rango recomendado por el fabricante;  f)     Contar con un grado de penetrabilidad que permita detectar las fugas de gas de una tubería 
enterrada por medio de la mancha que deja en el suelo y así prevenir a la población en el área 
circundante del  peligro;  
g)    Tener una solubilidad en agua menor a 2,5% (dos coma cinco por ciento) en masa;  
h)    Contar con un olor que proporcione al gas el aroma característico y persistente;  
i)     Ser manejable para facilitar su adición al gas, y  
j)     Los produ ctos de la combustión del odorizante no deben ser corrosivos a los materiales 
expuestos ni ser nocivos para la salud de la población.  
4. Tipo y cantidad de odorizante a utilizar  
El gas debe ser odorizado a una concentración tal que permita ser detectado po r el olfato cuando 
las concentraciones alcancen una quinta parte del límite inferior de explosividad, o cuando la 
proporción de gas en aire sea de 1% (uno por ciento).  
5. Sistemas de odorización  
5.1. El equipo de odorización seleccionado debe dosificar el odorizante dentro de los rangos de 
concentración recomendados por el fabricante.  
5.2. Los equipos de odorización deben cumplir con lo siguiente:  
a)    La cantidad de odorizante dosificado debe ser proporcional al volumen de gas, 
independientemente de las c ondiciones de presión y temperatura, tanto del ambiente como del 
gas; 
b)    Los materiales deben ser resistentes a la corrosión química y atmosférica, y  
c)    El equipo debe tener la capacidad para manejar un amplio rango de flujos.  
5.3. La selección del e quipo debe hacerse de acuerdo con el volumen de gas a odorizar.  
6. Control del proceso de odorización  
6.1. El olor del gas debe monitorearse en puntos determinados de la red de distribución para 
verificar que la concentración del odorizante sea estable y s e perciba cuando la proporción de gas 
en aire sea del 1% (uno por ciento) o una quinta parte del límite inferior de explosividad.  
6.2. El control del proceso de odorización puede efectuarse en forma indirecta por el consumo de 
odorizante, o de forma direct a mediante el análisis del contenido de odorizante en el gas. Si el gas 
a odorizar tiene contenidos variables de odorizante debe recurrirse al control directo.  
En ambos métodos de control se deben tomar muestras del gas, en puntos diferentes de la red de 
distribución.  
7. Medidas generales de seguridad para el manejo de los odorizantes.  
7.1. Medidas de seguridad.  a)    Para prevenir la combustión accidental de los vapores del odorizante se debe utilizar 
herramienta a prueba de chispa cuando se trabaje en equipos de odorización, y los trabajadores 
que laboren en el área no deben utilizar botas de seguridad con casquillo metálico expuesto, y  
b)    El tanque de almacenamiento, equipo de odorización y sus tuberías deben se r fabricados con 
materiales resistentes a los componentes de los odorizantes para evitar la corrosión, ejemplo: 
tuberías de acero al carbón sin costura para las líneas de transporte del odorizante. Los accesorios 
soldados y las conexiones bridadas se recom iendan para tuberías de diámetros mayores a 25,4 
mm.  
7.2. Derrames. Cuando se detecte un derrame de odorizante, éste debe neutralizarse mediante la 
aplicación de una sustancia química, por ejemplo, mediante la adición de una solución acuosa de 
hipoclorito de sodio. Asimismo, debe utilizarse un agente evanescente para enmascarar el olor y 
tierra, arena fina o aserrín para absorber dicho odorizante o el producto que recomiende el 
fabricante.  
La eliminación del odorizante puede efectuarse por oxidación o por a bsorción, mediante 
compuestos como lejía, agua oxigenada y permanganato de potasio.  
No deben verterse los oxidantes en altas concentraciones sobre el odorizante derramado ya que la 
reacción sería violenta y podría causar accidentes.  
7.3. Almacenamiento. Lo s tambores del odorizante deben estar almacenados en lugares cubiertos, 
secos y bien ventilados.  
No deben exponerse a los rayos solares.  
Los tambores se deben enfriar antes de ser abiertos para no provocar una fuga de odorizante en 
fase vapor, ya que la pr esión de vapor aumenta rápidamente con el incremento de la temperatura 
(ver cuadro  
siguiente):  
Temperatura  Presión de vapor del odorizante  
293 K  2,05 kPa  
353 K  27,38 kPa  
  
7.4. Seguridad del personal. El personal que ejecute operaciones de odorización debe usar prendas 
apropiadas que resistan el posible contacto con el odorizante, las cuales deben lavarse después de 
su utilización.  
El equipo mínimo de seguridad adecuado para el p ersonal que está en contacto con el odorizante 
debe ser el siguiente:  
a)    Guantes, botas y delantal confeccionados con cloruro de polivinilo;  
b)    Gafas protectoras de hule especial (recomendadas por el fabricante del producto), y  c)    Mascarilla con f iltro de absorción para componentes orgánicos.  
7.5. Ante cualquier contacto del odorizante con la piel debe lavarse de inmediato el área afectada 
con agua.  
APÉNDICE II  
CONTROL DE LA CORROSIÓN EXTERNA EN TUBERÍAS DE ACERO ENTERRADAS Y/O SUMERGIDAS  
ÍNDICE  
1. Introducción  
2. Definiciones  
3. Control de la corrosión externa en tuberías de acero  
3.1. Recubrimiento anticorrosivo  
3.2. Estructura a proteger  
3.2.1. Tuberías nuevas  
3.2.2. Tuberías existentes  
3.2.3. Puenteos eléctricos  
3.3. Tipos de protección catód ica 
3.3.1. Ánodos galvánicos o de sacrificio  
3.3.2. Corriente impresa  
3.4. Aislamiento eléctrico  
3.5. Criterios de protección catódica  
3.6. Perfil de potenciales de polarización  
3.7. Potencial tubo/suelo máximo permisible  
3.8. Mediciones de corriente eléctrica  
3.8.1. Medición de potenciales tubo/suelo  
3.8.2. Medición de resistividad  
3.8.3. Medición de corriente eléctrica  
3.9. Funcionalidad del sistema  
3.9.1. Previsiones para el monitoreo  
3.9.2. Interferencia con otros sistemas  
3.9.3. Cruzamientos    
3.9.4. Defectos en el recubrimiento anticorrosivo  
3.10. Operación, inspección y mantenimiento  
3.10.1. Fuentes de energía eléctrica  
3.10.2. Camas anódicas  
3.10.3. Conexiones eléctricas  
3.10.4. Aislamientos eléctricos  
3.10.5. Recubrimie ntos  
3.10.6. Levantamiento de potenciales  
3.11. Seguridad  
3.11.1. Medidas generales  
3.11.2. Generación de gases peligrosos  
3.11.3. Instalación en atmósferas peligrosas  
3.11.4. Cortocircuitos en instalaciones eléctricas  
3.11.5. Señalización de instalaciones energizadas  
3.12. Documentación  
3.12.1. Historial del sistema de protección catódica  
3.12.2. Interacción con estructuras y sistemas de otras dependencias  
3.13. Registros  
3.13.1. Funcionalidad del sistema de protección catódica  
3.13.2. Modificaciones al sistema original  
3.13.3. Reparación o reemplazo de algún componente del sistema de protección catódica  
3.13.4. Estudios especiales  
1. Introducción  
Las estructuras metálicas o tuberías de acero enterradas y/o sumergidas están expu estas a los 
efectos de la corrosión externa como consecuencia del proceso electroquímico, que ocasiona el 
flujo de iones del metal de la tubería al electrolito que la rodea. Para reducir este efecto, es 
necesario ejercer un control de los factores que infl uyen en el proceso de corrosión, donde la 
adecuada selección del material de la tubería y la aplicación de los recubrimientos son los 
primeros medios utilizados para evitar dicho daño.  La función del recubrimiento es aislar la superficie metálica de la tub ería del electrolito que la 
rodea. Además del recubrimiento anticorrosivo se debe aplicar protección complementaria a la 
tubería mediante el uso de protección catódica. La implementación, instalación, operación y 
mantenimiento adecuado del control de la co rrosión externa en tuberías de acero enterradas o 
sumergidas han demostrado ser una herramienta eficaz que aumenta la confiabilidad de las 
tuberías destinadas al transporte de fluidos.  
2. Definiciones  
Para efectos de este Apéndice se establecen las definic iones siguientes:  
2.1. Ánodo:  Elemento emisor de corriente eléctrica; es el electrodo de una celda en el cual ocurre 
el fenómeno de oxidación.  
2.2. Ánodo galvánico o de sacrificio:  Metal con potencial de oxidación más electronegativo que el 
de la tubería p or proteger y que al emitir corriente eléctrica de protección, se consume.  
2.3. Aterrizamiento:  Conexión eléctrica, intencional o no, entre un conductor y tierra (suelos y 
cuerpos de agua).  
2.4. Ánodo inerte:  Electrodo auxiliar metálico o no metálico que f orma parte del circuito de 
protección catódica y que se conecta a la terminal positiva de una fuente externa de corriente 
eléctrica directa.  
2.5. Cama anódica:  Grupo de ánodos, ya sea inertes o galvánicos que forman parte del sistema de 
protección catódica . 
2.6. Cátodo:  Electrodo de una celda en el que ocurren las reacciones electroquímicas de reducción 
en un sistema de protección catódica.  
2.7. Celda solar:  Equipo que transforma la energía solar en energía eléctrica de corriente directa.  
2.8. Corriente de protección catódica:  Corriente eléctrica directa necesaria para obtener los 
valores del potencial de protección de una estructura metálica enterrada o sumergida en un 
electrolito.  
2.9. Corriente parásita:  Corriente eléctrica directa o alterna que proviene de otra fuente de 
energía distinta al circuito previsto y que llega a la tubería a través del electrolito o por contacto 
directo. Cuando en una tubería metálica entra una corriente eléctrica parásita se produce 
corrosión en aquellas áreas donde dicha corri ente eléctrica abandona la tubería metálica para 
retornar a su circuito de origen.  
2.10. Corrosión:  Destrucción del metal por la acción electroquímica de ciertas sustancias.  
2.11. Defecto en el recubrimiento:  Discontinuidad en el material anticorrosivo que  expone la 
superficie del metal al medio electrolítico que lo rodea.  
2.12. Densidad de corriente:  Corriente eléctrica directa por unidad de área, expresada usualmente 
en miliampere por metro cuadrado o miliampere por pie cuadrado.  2.13. Electrodo de refere ncia: Media celda electroquímica cuyo potencial es constante. Es un 
electrodo no polarizable.  
2.14. Electrolito: Conductor iónico de corriente eléctrica directa. Se refiere al subsuelo o al agua en 
contacto con una tubería metálica enterrada o sumergida.  
2.15. Estación de registro: Instalación para medir el potencial de la tubería ya sea natural o de 
polarización.  
2.16. Junta de aislamiento: Accesorio constituido de un material aislante que se intercala en el 
sistema de tuberías para separar eléctricamente  la tubería a proteger.  
2.17. Interfaces: Transición a la que se somete la tubería al cambiar de electrolito, pudiendo ser 
ésta tierra -aire, tierra -concreto -aire, aire -agua, tierra -agua, etc.  
2.18. Material de relleno:  Mezcla de materiales sólidos que envu elven al ánodo para incrementar 
su conductividad eléctrica en el terreno donde se alojan.  
2.19. Polarización:  Magnitud de la variación de un circuito abierto en un electrodo causado por el 
paso de una corriente eléctrica.  
2.20. Potencial crítico:  Voltaje d e protección catódica de valor inferior en relación al valor de 
cualquiera de los criterios de protección catódica.  
2.21. Potencial natural:  Potencial espontáneo (sin impresión de corriente eléctrica directa) que 
adquiere una estructura metálica al estar e n contacto con un electrolito. También denominado 
potencial de corrosión.  
2.22. Potencial tubo/suelo: Diferencia de potencial entre una tubería de acero enterrada y/o 
sumergida protegida catódicamente y un electrodo de referencia en contacto con el electro lito. 
2.23. Protección catódica:  Procedimiento eléctrico para proteger las estructuras metálicas 
enterradas o sumergidas contra la corrosión exterior, el cual consiste en establecer una diferencia 
de potencial para que convierta a las estructuras metálicas  en cátodo, mediante el paso de 
corriente eléctrica directa proveniente del sistema de protección seleccionado.  
2.24. Prueba de requerimiento de corriente:  Aplicación de corriente eléctrica directa a la tubería 
por proteger catódicamente con el fin de cuan tificar la corriente eléctrica de protección y 
determinar los alcances de protección para cada uno de los puntos de drenaje eléctrico.  
2.25. Puenteo eléctrico:  Conexión eléctrica entre tuberías mediante un conductor eléctrico y 
terminales fijas, con el fin  de integrar en circuitos conocidos las tuberías adyacentes.  
2.26. Punto de drenaje eléctrico: Sitio en el que se imprime la corriente eléctrica directa de 
protección a una tubería enterrada y/o sumergida.  
2.27. Recubrimiento anticorrosivo:  Material que se  aplica y adhiere a la superficie externa de una 
tubería metálica para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el medio ambiente.  
2.28 Rectificador: Equipo que convierte corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica directa 
controlable . 2.29. Resistividad: Resistencia eléctrica por unidad de volumen del material. Las mediciones de 
esta propiedad indican la capacidad relativa de un medio para transportar corriente eléctrica.  
2.30. Señalamiento: Avisos informativos, preventivos o restrict ivos para indicar la presencia del 
ducto y/o referencia kilométrica del desarrollo del ducto. Es posible que los señalamientos estén 
dotados de conexiones eléctricas para funcionar como estaciones de registro de potencial.  
2.31. Sistema de protección catód ica: Conjunto de elementos como: ánodos galvánicos o inertes, 
rectificadores de corriente eléctrica, cables y conexiones que tienen por objeto proteger 
catódicamente una tubería de acero.  
2.32. Tubería enterrada o sumergida:  Es aquella tubería terrestre qu e está alojada bajo la 
superficie del terreno o en el lecho de un cuerpo de agua (pantano, río, laguna, lago, etc.). No se 
refiere a tuberías instaladas en el lecho marino.  
2.33. Turbina generadora: Equipo de combustión interna que genera corriente eléctri ca directa 
para proporcionar protección catódica a la tubería.  
3. Control de la corrosión externa en tuberías de acero  
La prevención de la corrosión exterior en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas se lleva a 
cabo mediante la aplicación de recubrimi entos anticorrosivos y sistemas de protección catódica, 
con la finalidad de tener las tuberías de acero enterradas o sumergidas en buenas condiciones de 
operación y seguras.  
3.1. Recubrimiento anticorrosivo. El tipo de recubrimiento anticorrosivo se debe s eleccionar 
tomando en cuenta las condiciones de operación, la instalación, el manejo y el escenario particular 
de exposición de la tubería por proteger, así como la compatibilidad con la protección catódica 
complementaria.  
3.1.1.  Durante el manejo y almace namiento de la tubería recubierta, ésta debe estar protegida 
para evitar daños físicos.  
3.1.2.  El recubrimiento anticorrosivo debe estar libre de poros o imperfecciones  
3.1.3.  Cuando la tubería enterrada o sumergida quede expuesta a la superficie en la par te de 
transición, entre el tramo aéreo y el enterrado (interfase suelo -aire), se debe aplicar un 
recubrimiento anticorrosivo en la parte expuesta que prevenga la corrosión.  
3.2. Estructura a proteger.  
3.2.1.  Tuberías nuevas. Las tuberías nuevas enterradas y/o sumergidas deben ser recubiertas 
externamente y protegidas catódicamente, salvo que se demuestre mediante un estudio técnico 
realizado por el área técnica responsable del control de la corrosión externa, que los materiales 
son resistentes al ataque cor rosivo del medio ambiente en el cual son instalados.  
3.2.2.  Tuberías existentes. Se deben establecer métodos de evaluación para determinar la 
necesidad de implementar programas adicionales de control de la corrosión y tomar las acciones 
correctivas de acue rdo con las condiciones prevalecientes.  
Los métodos y acciones mencionados deben incluir, como mínimo, lo siguiente:  a)    Evaluación:  
1.   Se deben revisar, analizar y evaluar los resultados de la inspección y mantenimiento normales 
de las tuberías de acero protegidas catódicamente en búsqueda de indicios de corrosión en 
proceso;  
2.   Los métodos de medición eléctrica más comunes incluyen:  
·  Potencial tubo/suelo;  
·  Resistividad del suelo;  
·  Potencial tubo/suelo por el método de dos  electrodos.  
3.   La funcionalidad de un sistema de protección catódica se debe monitorear de acuerdo con lo 
indicado en las disposiciones 3.7 y 3.8 de este Apéndice.  
b)    Medidas correctivas:  
1.   Si se comprueba la existencia de áreas de corrosión en la tubería, se deben tomar medidas 
correctivas para inhibirla, como por ejemplo:  
·  Previsiones convenientes para la operación adecuada y continua del sistema de protección 
catódica;  
·  Mejoramiento de l recubrimiento anticorrosivo;  
·  Instalación complementaria de ánodos de sacrificio;  
·  Utilización de fuentes de corriente impresa;  
·  Delimitación con aislamientos eléctricos, y  
·  Control de corrientes eléctricas parásitas.  
3.2.3.  Puenteos eléctricos. Cuando en el derecho de vía existen varias tuberías y se requiere 
protegerlas catódicamente, se deben puentear eléctricamente, siempre que las dependencias, 
órganos o empresas encargados de los sistemas de tuberías estén de acuerdo y previamente se 
hayan r ealizado los estudios correspondientes. La integración de tuberías ya sean nuevas o 
existentes a otros sistemas de tuberías debe quedar documentada conforme con lo indicado en la 
disposición 3.12 de este Apéndice.  
La instalación del puenteo eléctrico se de be realizar de acuerdo a lo indicado en la definición del 
término puenteo eléctrico en la disposición 2.25 de este Apéndice. Se deben proteger las áreas 
afectadas por las conexiones a cada tubo con un recubrimiento anticorrosivo compatible.  
Es recomendable  que en los puenteos eléctricos que se ubiquen en las estaciones de registro de 
potencial se identifiquen los conductores eléctricos de cada una de las tuberías que se integran al 
sistema de protección catódica.  
3.3. Tipos de protección catódica. Existen d os tipos de sistemas de protección catódica, los cuales 
se pueden emplear en forma individual o combinada:  a)    Ánodos galvánicos o de sacrificio, y  
b)    Corriente impresa.  
3.3.1.  Ánodos galvánicos o de sacrificio. La fuente de corriente eléctrica de est e sistema utiliza la 
diferencia de potencial de oxidación entre el material del ánodo y la tubería. La protección de las 
tuberías se produce a consecuencia de la corriente eléctrica que drena el ánodo durante su 
consumo.  
En todos los casos, se debe asegura r que la diferencia de potencial disponible del sistema 
seleccionado sea suficiente para que drene la corriente eléctrica de protección, de acuerdo con lo 
indicado en la disposición 3.5.  
3.3.2. Corriente impresa. Este sistema consiste en inducir corriente eléctrica directa a una tubería 
enterrada mediante el empleo de una fuente y una cama de ánodos inertes que pueden ser de 
hierro, grafito, ferrosilicio, plomo y plata entre otros. La fuente de corriente eléctrica directa se 
conecta en su polo positivo a un a cama de ánodos inertes y el polo negativo a la tubería a 
proteger.  
3.4. Aislamiento eléctrico. La tubería de acero a proteger debe quedar eléctricamente aislada de 
cualquier otro tipo de estructura metálica o de concreto que no esté considerada en la 
implementación del sistema de protección catódica, tales como soportes de tubería, estructuras 
de puentes, túneles, pilotes, camisas de acero protectoras, recubrimiento de lastre,  entre otros.  
3.4.1. Las juntas aislantes se deben seleccionar considerando factores como su resistencia 
dieléctrica y mecánica, así como las condiciones de operación de la tubería. Al realizar cualquier 
instalación de junta aislante se debe comprobar la a usencia de atmósfera combustible.  
Las juntas aislantes se deben instalar en los lugares siguientes:  
a)    En cabezales de pozos;  
b)    En el origen de ramales;  
c)    En la entrada y salida de la tubería en estaciones de medición y/o regulación de presión, de 
compresión y/o bombeo;  
d)    En las uniones de metales diferentes para protección contra la corrosión galvánica;  
e)    En el origen y final del sistema de tuberías que se deseen proteger para prevenir la 
continuidad eléctrica con otro sistema metálico, y 
f)     En la unión de una tubería recubierta con otra tubería descubierta.  
3.5. Criterios de protección catódica. Para proteger catódicamente a las tuberías enterradas y/o 
sumergidas se debe cumplir, como mínimo, con uno de los criterios siguientes:  
Para  ello se recomienda las técnicas de medición indicadas en el código NACE -TM-0497 -1997.  
a)    Un potencial tubo/suelo (catódico) mínimo de -850 milivolts, medido respecto de un electrodo 
de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), en contac to con el electrolito. La 
determinación de este voltaje se debe hacer con la corriente eléctrica de protección aplicada;  b)    Un potencial de protección tubo/suelo (catódico) de -950 milivolts, cuando el área 
circundante de la tubería se encuentre en cond iciones anaerobias y estén presentes bacterias 
sulfato -reductoras;  
       Para una interpretación válida se debe efectuar la corrección a que haya lugar debido a la 
caída de voltaje originada durante la medición;  
c)    Un cambio de potencial de polarizació n mínimo de -100 milivolts, medido entre la superficie 
de la tubería y un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4) en 
contacto con el electrolito.  
Este cambio de potencial de polarización se debe determinar interrumpiendo la co rriente eléctrica 
de protección y midiendo el abatimiento de la polarización. Al interrumpir la corriente eléctrica 
ocurre un cambio inmediato de potencial. La lectura del potencial después del cambio inmediato 
se debe usar como base de la lectura a partir  de la cual se mide el abatimiento de la polarización.  
  
Los periodos de suspensión de corriente eléctrica de protección durante los cuales se puede 
realizar dicha medición están en el rango de 0,1 a 3,0 segundos.  
3.6. Perfil de potenciales de polarización. Una vez instalado el sistema de protección catódica se 
debe verificar el nivel de protección a lo largo de la trayectoria de la tubería. Los valores de 
potencial obtenidos deben cumplir, como mínimo, con alguno de los  criterios indicados en la 
disposición 3.5 de este Apéndice. Con la información anterior se debe elaborar el perfil inicial de 
potenciales de polarización y mediante su análisis e interpretación se deben realizar los ajustes 
operacionales a que haya lugar en el sistema seleccionado.  
Se deben establecer pruebas de rutina para verificar el comportamiento del sistema de protección 
catódica, tales como medición y registro de la demanda de corriente eléctrica de protección, 
resistencia del circuito, condiciones operativas de la fuente de corriente eléctrica directa y perfiles 
de potenciales de polarización. Lo anterior, con la finalidad de identificar fácilmente los valores de 
subprotección o sobreprotección en el ducto, así como contar con elementos de juicio té cnicos 
para llevar a cabo pruebas y/o estudios adicionales.  
El análisis e interpretación de los resultados de las pruebas antes mencionadas se deben efectuar 
de manera integral para efectos comparativos, con el objeto de determinar la tendencia de los 
pará metros monitoreados. Esta información se debe integrar en un expediente sobre la 
funcionalidad del sistema.  
3.7. Potencial tubo/suelo máximo permisible. Este valor se fijará de acuerdo a las características 
particulares del recubrimiento anticorrosivo exis tente en la tubería. No debe exceder al potencial 
de desprendimiento catódico o a valores de potencial más negativos que originen problemas 
colaterales. Como recomendación general, el valor máximo de potencial no deberá exceder de -
2,5 volts en condición d e encendido con respecto de un electrodo de referencia o, -1,1 volts en la 
condición de apagado instantáneo; ambos potenciales referidos a un electrodo de referencia de 
cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), con el electrolito circundante de la tuberí a a 
proteger o protegida catódicamente.  Lo anterior, para reducir los efectos adversos tanto en el recubrimiento dieléctrico como en el 
ducto debido a una sobreprotección originada por el sistema de protección catódica.  
3.8. Mediciones de corriente eléctri ca. Durante las etapas de implementación, pruebas de campo, 
construcción, puesta en operación y seguimiento de la efectividad de los sistemas de protección 
catódica de tuberías enterradas y/o sumergidas, se deben realizar estudios que involucren la 
medició n de variables eléctricas tales como: potencial tubo/suelo (natural y de polarización), 
resistividad, resistencia y corriente. En esta sección del Apéndice se describen los aspectos 
generales relacionados con la medición de estos parámetros.  
3.8.1. Medició n de potenciales tubo/suelo. Para la protección catódica de tuberías metálicas 
enterradas y/o sumergidas en un electrolito, es necesario conocer la diferencia de potencial 
adquirida en la interfase tubo/suelo, tanto en ausencia de corriente eléctrica de pr otección 
(potenciales naturales o de corrosión), como en la impresión de corriente eléctrica (potenciales de 
polarización). Para efectuar la medición de esta diferencia de potencial se requiere utilizar una 
celda o electrodo de referencia. En el caso de tu berías de acero enterradas o sumergidas 
enterradas, se debe utilizar la celda de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4).  
En los casos donde se utilicen electrodos de referencia diferentes al de cobre/sulfato de cobre 
saturado (Cu/CuSO4) se debe tomar e n cuenta el potencial equivalente.  
Entre los electrodos de referencia más usados encontramos los potenciales equivalentes 
siguientes:  
a)    KCl saturado (calomel) con un valor mínimo de potencial equivalente de: -0,78 volts.  
b)    Plata/cloruro de plata con un valor mínimo de potencial equivalente de: -0,80 volts.  
Se debe verificar cuando menos una vez al año el adecuado funcionamiento de los electrodos de 
referencia.  
  
Los voltímetros utilizados en la medición de la diferencia de p otencial tubo/suelo deben tener una 
alta impedancia de entrada. Se recomiendan impedancias de entrada no menores a 10 Mega 
Ohms.  
Cuando se requiera conocer de manera continua la diferencia de potencial tubo/suelo, se debe 
utilizar un registrador de potenci al mecánico o electrónico con rango y resistencia de entrada 
adecuados.  
3.8.2. Medición de resistividad. Se deben realizar mediciones de la resistividad del suelo, para ser 
usadas como apoyo en la implementación del sistema de protección catódica.  
La tabla  1 proporciona datos indicativos de los efectos de corrosividad del suelo referidos a la 
resistividad del mismo.  
TABLA 1  
Relación entre la resistividad y corrosividad del terreno  Resistividad del suelo (ohms/cm)  Corrosividad del suelo  
0-1.000  Altamen te corrosivo  
1.000 -5.000  Corrosivo  
5.000 -10.000  Poco corrosivo  
10.000 -en adelante  Muy poco corrosivo  
3.8.3.  Medición de corriente eléctrica. Durante las diferentes etapas en la implementación de un 
sistema de protección catódica para un sistema de tubería se deben efectuar, con la periodicidad 
indicada en los programas de operación y mantenimiento de la empresa, las mediciones 
siguientes:  
a)    Corriente eléctrica alterna de alimentación al rectificador;  
b)    Corriente eléctrica directa en la tubería protegida;  
c)    Corriente eléctrica directa de salida del rectificador, y  
d)    Corriente eléctrica directa que drena cada ánodo y la que drena la cama anódica.  
Para realizar las mediciones de corriente eléctri ca directa se deben utilizar los instrumentos de 
medición calibrados. La medición de corriente eléctrica en sistemas de ánodos galvánicos se debe 
realizar utilizando un amperímetro de alta ganancia.  
3.9. Funcionalidad del sistema. Para que un sistema de pr otección catódica sea efectivo debe 
proporcionar una corriente eléctrica suficiente y una distribución uniforme al sistema de tubería a 
proteger, evitando interferencias, corto circuitos en encamisados metálicos y daños en los 
aislamientos eléctricos así c omo en el recubrimiento anticorrosivo.  
La tubería de acero debe contar con un sistema de protección catódica permanente en un plazo 
no mayor a un año posterior a la terminación de su construcción. En suelos altamente corrosivos 
(0 a 1000 cm, presencia de a gentes promotores de la corrosión, etc.), se debe instalar un sistema 
de protección catódica provisional con ánodos galvánicos en forma simultánea a la construcción 
del sistema de tubería. Este sistema provisional de protección catódica se debe sustituir, antes de 
un año después de terminada la construcción, por el sistema de protección catódica definitivo.  
3.9.1.  Previsiones para el monitoreo. Para determinar la eficacia del sistema de protección 
catódica, la tubería debe contar con estaciones de registro eléctrico para la medición de 
potenciales tubo/suelo. Cuando la tubería esté instalada a campo traviesa, dichas estaciones 
deben instalarse cada kilómetro sobre el derecho de vía de la tubería y en todos los cruzamientos 
con estructuras metálicas enterrada s, carreteras, vías de ferrocarril y ríos, en caso de ser posible.  
Cuando la tubería esté instalada en zonas urbanas, las estaciones de registro eléctrico se pueden 
instalar en banquetas, registros de válvulas o acometidas, en caso de ser posible.  
Cuando l as estaciones de registro eléctrico de protección catódica no se puedan colocar de 
acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior debido a impedimentos físicos o geográficos, la estación de registro correspondiente se debe instalar en el sitio accesible m ás cercano. La 
ubicación real de estos sitios se debe documentar y guardar en archivo para futuras referencias.  
Las estaciones deben contar con puntas de prueba, a efecto que faciliten la medición de la 
corriente eléctrica del sistema de protección catódic a en cada uno de los puntos donde se aplique 
el sistema de protección seleccionado, previendo las conexiones para la medición de la corriente 
eléctrica drenada por cada ánodo y la total de la cama anódica. Las mediciones se realizarán como 
mínimo una vez a l año.  
3.9.2. Interferencias con otros sistemas. Cuando se vaya a instalar un sistema de protección 
catódica de una tubería nueva se debe notificar a todas las compañías que tengan estructuras 
metálicas enterradas y/o sumergidas cerca del área en donde se vaya a alojar la tubería por 
proteger, con la finalidad de predecir cualquier problema de interferencia. La notificación debe 
contener, como mínimo, la información siguiente:  
a)    La trayectoria que sigue el tendido de la tubería;  
b)    La indicación de rutas de las tuberías a proteger y de cualquier estructura que se vaya a unir a 
la tubería para reducir alguna interferencia;  
c)    El empleo de ánodos galvánicos o corriente impresa;  
d)    La posición de la cama o ánodos;  
e)    Las corrie ntes eléctricas esperadas, y  
f)     La fecha de puesta en operación del sistema.  
El personal encargado de la protección catódica debe estar en disponibilidad de detectar indicios 
de interferencia con una fuente generadora de corriente eléctrica vecina. En áreas donde se 
sospeche la presencia de corrientes eléctricas parásitas se deben efectuar los estudios 
correspondientes, dentro de los que se encuentran:  
a)    La medición de potencial tubo/suelo;  
b)    La medición del flujo de corriente eléctrica en la tu bería interferida, y  
c)    La medición de las variaciones en la corriente eléctrica de salida de la corriente eléctrica de 
interferencia.  
Los indicios más comunes de interferencia con una fuente vecina son:  
a)    Cambios de potencial tubo/suelo;  
b)    Cambios de magnitud o dirección de la corriente eléctrica;  
c)    Defectos en el recubrimiento, y  
d)    Daños locales por corrosión en el ducto.  
Para mitigar los efectos mutuos entre las líneas de transmisión eléctrica y las tuberías de acero 
enterradas, la  separación entre la pata de la torre o sistema de tierras de la estructura de la línea 
de transmisión eléctrica y el ducto debe ser mayor de 15 metros para líneas de transmisión eléctrica de 400 kilovolts, y mayor de 10 metros para líneas de transmisión e léctrica de 230 
kilovolts y menores.  
Cuando no sea posible lograr las distancias mínimas recomendadas, se debe realizar un estudio del 
caso particular para reforzar el recubrimiento de la tubería donde sea necesario y, por ningún 
motivo, la distancia debe ser menor a 3 metros respecto de la pata de la línea de transmisión 
eléctrica.  
Se deben realizar estudios para evaluar los efectos que pudieran causar las descargas eléctricas de 
alto voltaje, corrientes eléctricas inducidas, cruces y paralelismo con torre s de transmisión 
eléctrica y otras estructuras. Se deben realizar estudios y las correcciones necesarias para resolver 
los problemas de interferencia eléctrica.  
3.9.3. Cruzamientos. Se debe conocer el funcionamiento del sistema de protección catódica en lo s 
puntos de cruzamiento como son: calles, carreteras, vías de ferrocarril y ríos, debido a que en 
estos lugares, si tienen camisa metálica, se pueden propiciar aterrizamientos que provocarían una 
reducción en la efectividad del sistema de protección catódi ca. 
  
Cuando existan cruzamientos y/o paralelismos con otras tuberías se debe verificar la interacción 
entre ambos sistemas mediante mediciones de potencial tubo/suelo y establecer las medidas 
correctivas para minimizar los efectos de la interacción.  
3.9.4 . Defectos en el recubrimiento anticorrosivo. Debido a que el recubrimiento anticorrosivo de 
la tubería está expuesto a daños y deterioros por factores tales como: absorción de humedad, 
esfuerzos del terreno y desprendimiento catódico, se deben realizar in vestigaciones tendentes a 
identificar, cuantificar y valorar los defectos del recubrimiento dieléctrico y sus efectos en la 
demanda de corriente eléctrica del sistema de protección catódica seleccionado, estableciendo la 
conveniencia de repararlos y/o admi nistrar la protección catódica en esas áreas desnudas de la 
tubería.  
Cualquier tramo de la tubería que quede desnudo o expuesto al medio ambiente, debe ser 
examinado en búsqueda de evidencias de corrosión externa, y dependiendo del estado del 
recubrimiento  dieléctrico, se tomen las acciones correctivas mencionadas en la disposición 3.2.2 
b) que garanticen la integridad de la tubería.  
Cuando se detecten daños en el recubrimiento anticorrosivo que sean de una magnitud que 
justifique su reposición, se deben ap licar recubrimientos anticorrosivos compatibles con el 
existente.  
3.10. Operación, inspección y mantenimiento. Con el propósito de mantener la integridad de los 
sistemas de tuberías enterrados y/o sumergidos, la entidad encargada del sistema de protección 
catódica debe establecer, instrumentar y cumplir con los programas de inspección y 
mantenimiento periódicos de los elementos que conforman los sistemas de protección catódica.  
3.10.1. Fuentes de energía eléctrica. Cuando el sistema de protección es a base de corriente 
impresa con rectificador, las fuentes de energía eléctrica se deben inspeccionar cuando menos seis 
veces cada año calendario a intervalos que no excedan de dos meses y medio. Para tal efecto, se deben llevar registros de las condiciones de ope ración, así como cualquier ajuste operacional en el 
voltaje y/o corriente eléctrica de salida. En caso de que una fuente de corriente eléctrica falle, se 
deben realizar las medidas correctivas necesarias en conformidad con los códigos, reglamentos, 
normas y leyes aplicables.  
La frecuencia de revisión de sistemas de protección catódica automáticos, fotovoltaicos, 
turbogeneradores y supervisados a control remoto, se deberá realizar cuando menos una vez al 
año.  
En caso de ocurrir cambios positivos de potencial  se debe tomar acción inmediata, 
particularmente en los puntos de impresión de corriente eléctrica, ya que esto pudiera indicar una 
polaridad invertida en la fuente externa de corriente eléctrica directa.  
3.10.2.  Camas anódicas. Los dispositivos anódicos, por lo general, son instalados en forma 
permanente y no requieren de mantenimiento. Estos dispositivos deben ser revisados y 
reemplazados cuando se presente una falla o concluya la vida útil. Se debe verificar la corriente 
eléctrica de salida de los ánodos y la corriente eléctrica total de la cama anódica, a fin de 
determinar si la cama anódica está funcionando correctamente. Cuando se requiera, los ánodos 
de la cama anódica se deben humectar con la adición de agua  limpia.  
3.10.3. Conexiones eléctricas. Todas las conexiones eléctricas e interruptores de corriente eléctrica 
se deben revisar como mínimo una vez al año y, en caso de existir alguna anomalía, se debe 
eliminar o corregir.  
3.10.4. Aislamientos eléctricos. Los dispositivos de aislamiento eléctrico se deben verificar cuando 
menos una vez al año y reemplazar en caso de falla.  
3.10.5. Recubrimientos. Se deben realizar inspecciones cuando menos cada seis meses del 
recubrimiento dieléctrico en todos los tramos de  las tuberías que se encuentren en la superficie y 
en áreas expuestas. Cuando el recubrimiento se encuentre deteriorado se debe reemplazar o 
reparar.  
3.10.6. Levantamiento de potenciales. Se deben efectuar mediciones de potenciales tubo/suelo a 
lo largo de  la trayectoria de la tubería, a intervalos máximos de seis meses para zonas a campo 
traviesa y cada tres meses en zonas urbanas. Esta periodicidad puede ser modificada para 
condiciones particulares del sistema de protección catódica o para zonas críticas en las que una 
falla del sistema resulte en una condición de riesgo para la seguridad de la población, así como 
para áreas en donde se hayan identificado y probado la existencia de potenciales de subprotección 
y que se requiera evaluar la efectividad de la s medidas correctivas mencionadas en la disposición 
3.2.2 b) aplicadas o en caso que se presente algún fenómeno de interacción eléctrica con sistemas 
ajenos al seleccionado.  
3.11. Seguridad. Esta sección indica aspectos mínimos de seguridad que se deben co nsiderar en 
los sistemas de protección catódica de tuberías enterradas y/o sumergidas.  
Los sistemas de protección catódica durante sus distintas etapas involucran el uso de equipo 
energizado, dispositivos de aislamiento eléctrico, puenteos eléctricos y med iciones de parámetros 
eléctricos los cuales pueden provocar daños al personal operativo por descargas eléctricas. Por ello estos trabajos se deben ejecutar por personal calificado y con experiencia en materia de obras 
e instalaciones eléctricas y de acuerd o a lo que establecen los reglamentos, códigos, normas y 
leyes aplicables.  
El personal que realice actividades de protección catódica debe utilizar la ropa y equipo de 
protección personal apropiados para el manejo de equipo energizado.  
El encargado del sis tema de protección catódica deberá dar por escrito las instrucciones de trabajo 
al personal que realice los trabajos referentes a la protección catódica en donde se indiquen las 
labores encomendadas, los implementos y equipos de seguridad aplicables así co mo el equipo y 
herramientas idóneas para el desempeño de las funciones.  
Cuando se requiera realizar una revisión o reparación en el sistema de protección catódica que 
involucre un riesgo, el encargado de la protección catódica debe expedir la autorización para la 
realización del trabajo respectivo.  
3.11.1. Medidas generales. Las medidas de seguridad aplicables al equipo, instalación y 
mantenimiento de los sistemas de protección catódica, deben considerar que se tiene la 
posibilidad de descargas eléctricas, cortocircuito, producción de chispas debidas a arcos eléctricos 
que puedan originar riesgos de incendio, toxicidad debida a la generación de cloro en camas 
anódicas, voltajes y corrientes eléctricas inducidas por líneas de transmisión eléctrica o sistemas 
de tierra localizados en las proximidades de los ductos protegidos catódicamente, así como a 
condiciones meteorológicas, por lo que se deberán tomar las medidas de seguridad siguientes:  
a)    Cuando se instalen dispositivos de aislamiento eléctrico en área s donde se anticipe una 
atmósfera combustible, se debe evitar la formación de arco eléctrico conectando a tierra las 
instalaciones;  
b)    Los rectificadores utilizados en los sistemas de protección catódica deben ser de doble 
devanado y conectados a tierra ; 
c)    Las terminales energizadas deben estar aisladas para prevenir un contacto accidental por 
parte del personal operativo, y  
d)    Para reducir el riesgo de daño a las personas por el gradiente de voltaje en la superficie del 
suelo circundante de las c amas anódicas, se deben tomar las precauciones siguientes:  
1.   Enterrar, a 90 centímetros como mínimo, los ánodos y el material de relleno que constituyen la 
cama anódica, y  
2.   Aislar totalmente y proteger de daños mecánicos los cables eléctricos de int erconexión.  
       Cuando exista la posibilidad de que se desarrollen voltajes inducidos que pudieran causar un 
arco eléctrico en las juntas de aislamiento, se deben utilizar celdas electrolíticas de puesta a tierra, 
celdas de polarización u otros disposit ivos adecuados para canalizar la energía a tierra.  
3.11.2.  Generación de gases peligrosos. En sistemas de protección catódica en los que se instalen 
ánodos en pozo profundo se deben incluir venteos para evitar la acumulación de gases de 
hidrógeno y cloro p roducto del desprendimiento, debido a que pueden ser una condición de 
riesgo de explosión o intoxicación.  3.11.3. Instalación en atmósferas peligrosas. La naturaleza eléctrica de los sistemas de protección 
catódica representa el riesgo de una fuente de ign ición en atmósferas peligrosas (combustibles y/o 
explosivas), por lo que su instalación en esas áreas debe satisfacer la clasificación eléctrica de 
áreas conforme a la NOM -001-SEMP -2012.  
3.11.4. Corto circuitos en instalaciones eléctricas. El cortocircuito  de juntas aislantes constituye un 
riesgo potencial, por lo que, en caso de ser posible, dichas juntas se deben instalar fuera de áreas 
peligrosas. Cuando no sea posible, se deben adoptar medidas para evitar chispas o arcos 
eléctricos, como:  
a)    Conexion es de resistencia colocadas en gabinetes a prueba de fuego;  
b)    Arrestador de flama encapsulado;  
c)    Electrodos de zinc conectados a tierra en cada lado de la junta aislante, o  
d)    Una celda de polarización conectada a través de la junta aislante o a  tierra.  
Las superficies de la junta aislante deben estar encapsuladas para prevenir corto circuitos 
causados por herramientas.  
3.11.4.1.  Desconexión, separación o ruptura de la tubería protegida. La tubería protegida 
catódicamente tiene una corriente eléctrica fluyendo a través de ella, cualquier desconexión, 
separación o ruptura de la tubería interrumpe el flujo de corriente eléctrica, lo que puede 
provocar la generación de un arco eléctrico dependiendo de la magnitud de la corrien te eléctrica.  
El transformador -rectificador que protege una sección de la tubería en la que se realizará una 
modificación, mantenimiento o reparación debe ser apagado y se debe instalar una conexión 
temporal. Es esencial que la conexión esté puenteada a ca da uno de los lados de la separación y 
que permanezca conectada hasta que se termine el trabajo y la continuidad eléctrica sea 
restaurada o hasta que el área quede libre de gas y sin riesgo.  
3.11.4.2. Equipo eléctrico. El equipo eléctrico instalado en un á rea de proceso debe ser a prueba 
de fuego y estar certificado para su uso en el área, con base en la NOM -001-SEMP -2012. En el área 
de proceso se deben utilizar interruptores de doble polo para asegurar que ambos polos estén 
aislados durante el mantenimient o. Cada cable que transporte corriente eléctrica de protección 
catódica se debe instalar de manera que no se pueda realizar la desconexión dentro del área de 
riesgo sin suspender la energía al sistema de protección catódica. Los cables deben estar 
protegid os mecánicamente para prevenir su ruptura.  
3.11.4.3. Instrumentos de prueba. Cuando se efectúen mediciones eléctricas para el control de la 
protección catódica en atmósferas peligrosas, el equipo utilizado debe ser intrínsecamente seguro, 
y antes de realiz ar los trabajos el área debe ser evaluada y declarada libre de una atmósfera 
peligrosa.  
3.11.5. Señalización de instalaciones energizadas. En los lugares donde se instalen fuentes de 
corriente eléctrica para la protección catódica se deben colocar señalami entos de advertencia 
visibles de acuerdo a la NOM -001-SEDE -2012.  
3.12. Documentación.  3.12.1.  Historial del sistema de protección catódica. La entidad, órgano o empresa responsable del 
sistema de protección catódica debe contar con la documentación que respalde todas las acciones 
realizadas desde la implementación, operación y mantenimiento del sistema. Esta documentación 
debe estar bajo resguardo y disponible para la autoridad competente que la  requiera. La 
información debe contener como mínimo lo siguiente:  
a)    Implementación:  
·  Objetivo del sistema de protección catódica;  
·  Especificaciones del recubrimiento dieléctrico así como de su instalación;  
·  Ubicación y especificaciones de disposi tivos de aislamiento eléctrico;  
·  Pruebas previas a la implementación:  
1)      Localización de la tubería (plano, referencias geográficas, accesos, etc.);  
  
2)      Estudios de resistividades del suelo;  
3)      Resultados de pruebas de requerimiento de co rriente eléctrica, ubicación y características de 
camas anódicas provisionales, condiciones de operación de la fuente de corriente eléctrica directa 
provisional, resistencia del circuito, perfil de potenciales naturales y de polarización, potencial 
máximo en el punto de impresión de corriente, y  
4)      Ubicación de estructuras metálicas ajenas a la tubería a proteger;  
·  Memoria técnica del sistema de protección catódica (tiempo de vida, criterios, ubicación de 
camas anódicas, número, dimensiones y tipo de  los ánodos utilizados, densidad de corriente 
eléctrica, resistencia total de circuito, por ciento de área desnuda a proteger, especificación de 
materiales y equipo, cálculos, recomendaciones, prácticas de ingeniería, normas, códigos, 
reglamentos y regulac iones observadas durante la implementación);  
·  Resultados de pruebas de interacción con otros sistemas eléctricos ajenos al sistema de 
protección catódica (líneas de alta tensión, sistemas de tierras, estructuras metálicas vecinas 
protegidas o no catódica mente y dependencias involucradas);  
b)    Instalación:  
·  Planos y diagramas del sistema de protección catódica tal y como fue instalado. (Arreglos 
constructivos de la cama anódica, de la fuente externa de corriente eléctrica directa, conexiones 
eléctricas  cable -ducto, ducto -estación de registro de potencial, puenteos eléctricos entre ductos);  
·  Permisos internos y externos;  
·  Afectaciones a otras estructuras y/o sistemas de protección catódica a terceros;  
·  Modificaciones constructivas, adecuaciones, y  
·  Resultados de las pruebas durante la puesta en operación del sistema de protección catódica y 
ajustes de campo.  En el caso de tuberías existentes se debe presentar la información que asegure que el ducto se 
encuentra protegido catódicamente y que no pre senta interacción con otros sistemas eléctricos 
adyacentes a su trayectoria. Asimismo, se debe establecer un método permanente para completar 
la información documental requerida para ductos nuevos.  
3.12.2.  Interacción con estructuras y sistemas de otras de pendencias. Es esencial que durante la 
planeación, instalación, prueba, puesta en marcha y operación de un sistema de protección 
catódica se notifiquen dichas acciones a las entidades que tengan a su cargo sistemas de tubería 
de acero enterradas, cables u otras estructuras (ductos de agua, cableado telefónico, líneas de 
fibra óptica y líneas de alta tensión), próximas a la instalación. Dicha notificación se debe realizar 
con una anticipación mínima de un mes y por escrito.  
Lo anterior, con el propósito de a segurar que el sistema sea instalado de tal manera que la 
interacción de la protección catódica con sistemas y estructuras vecinas sea mínima.  
3.13. Registros. Los registros de control de la corrosión deben documentar en forma clara, concisa 
y metódica la información relacionada a la operación, mantenimiento y efectividad del sistema de 
protección catódica.  
3.13.1.  Funcionalidad del sistema de protección catódica. Se debe registrar la fecha de puesta en 
servicio del sistema de protección catódica, los levan tamientos de potencial, inspecciones y 
pruebas realizadas para comprobar que no existen interferencias y asegurar que los aislamientos, 
recubrimientos y encamisados se encuentran funcionando satisfactoriamente.  
Los registros del sistema de protección catód ica se deben conservar durante el tiempo que las 
instalaciones permanezcan en servicio.  
  
3.13.2. Modificaciones al sistema original. Todas las modificaciones que se efectúen al sistema de 
protección catódica original deben registrarse anotando la fecha y modificación realizada, de 
manera que forme parte de la documentación conforme con lo indicado en las disposiciones 3.13 
y 3.13.1 de este Apéndice, anexando memorias y planos de ingeniería en caso de rehabilitaciones 
mayores como cambio de capacidad del rectificador y cambio de ubicación de la cama anódica, 
entre otras.  
3.13.3.  Reparación o reemplazo de algún componente del sistema de protección catódica. Se 
deben registrar las reparaciones o reemplazos cuando las inspecciones y pruebas periódicas 
realizadas indiquen que la protección no es efectiva. Dichas pruebas pueden ser, entre otras:  
a)    Reparación, reemplazo o ajuste de componentes del sistema de protección catódica;  
b)    Aplicación  del recubrimiento en las áreas desnudas;  
c)    Interferencia de cualquier estructura metálica en contacto con la tubería y su localización;  
d)    Reposición de los dispositivos de aislamiento dañados;  
e)    Acciones para corregir corto circuitos en tuberí as encamisadas, y  
f)     Pruebas de interferencia con estructuras cercanas.  3.13.4.  Estudios especiales. Se deben registrar todos los resultados obtenidos de investigaciones 
especiales como son, entre otros: estudios de levantamiento de potenciales a inter valos cortos, 
inspección del recubrimiento dieléctrico mediante gradiente de voltaje de corriente eléctrica 
directa, así como cualquier otra investigación referente a la efectividad del sistema de protección 
catódica. Esta información debe formar parte del  historial de la protección catódica del ducto.  
APÉNDICE III  
MONITOREO, DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS NATURAL Y GAS LP EN DUCTOS  
ÍNDICE  
1.     Objetivo  
2.     Definiciones  
3.     Detección de fugas  
4.     Instrumentos para detección de fugas  
5.     Clasificación de fugas y criterios de acción  
6.     Historial de fugas y lineamientos para autoevaluación  
7.     Anexo  
1. Objetivo  
En este Apéndice se establecen los requisitos para el monitoreo, detección y clasificación de fugas 
de gas natural y gas LP en los sistemas de distribución por medio de ductos.  
2. Definiciones  
Para efectos de aplicación de este Apéndice se establecen las definiciones siguientes:  
2.1. Acción inmediata:  El envío sin retraso de personal calificado para evaluar y, en su caso, abatir 
el riesgo existente o probable derivado de una fuga de gas.  
2.2. Espacio confinado:  Cualquier estructura tal como registros de válvulas, túneles, cárcamos o 
registros de drenaje en la cual se puede acumular el gas.  
2.3. Fuga de gas:  Cual quier emisión de gas en un ducto, debido a fractura, ruptura, soldadura 
defectuosa, corrosión, sellado imperfecto o mal funcionamiento de accesorios y dispositivos 
utilizados en éste.  
  
2.4. Indicador de gas combustible:  El instrumento capaz de detectar y medir la concentración de 
una mezcla de gas combustible en el aire.  
2.5. Lectura:  La indicación repetible en un instrumento de medición analógico o digital.  
2.6. Monitoreo de fugas:  El conjunto de actividades que se realizan periódicamente para detectar 
y clasificar fugas de gas conducido en sistemas de transporte y distribución por ductos.  2.7. Perforación de barra, pozo de muestreo o sondeo: La perforación de un diámetro no mayor a 
5 centímetros que se hace en el suelo cercano a una instalación subterráne a, específicamente para 
verificar la existencia de gas debajo de la superficie del suelo con un indicador de gas combustible.  
2.8. Subestructura asociada con el gas:  El dispositivo o estructura subterránea utilizado en una 
instalación de gas para alojar, e ntre otros, registros con válvulas, estaciones de medición y 
regulación, cajas de pruebas y tubos encamisados con ventilación, que no tiene como propósito 
almacenar, transportar o distribuir gas.  
2.9. Subestructura no asociada con el gas: Las estructuras n o relacionadas con el transporte o la 
distribución de gas, que se localizan debajo de la superficie del suelo, tales como, registros y 
ductos de instalaciones eléctricas, telefónicas, de señales de tráfico, de agua y drenaje, a las cuales 
puede migrar y/o acumularse el gas y que no tienen como propósito alojar personas.  
3. Detección de fugas  
Para la aplicación de este Apéndice se establecen los valores de concentración de gas en 
porcentaje/volumen para los límites de explosividad de mezcla de gas natural y de gas LP con aire, 
en la tabla siguiente:  
Tabla 1. - Límites de inflamabilidad en porcentaje/volumen de concentración de gas en aire  
Límite de inflamabilidad  Gas natural  Gas LP (1)  
Límite Inferior de inflamabilidad (LII)  5 1,9 
Límite Superior de Inflamabilidad (LSI)  15 9,5 
(1)    Se refiere a las propiedades del gas propano.  
3.1. Atención a reportes de fugas.  El permisionario debe investigar en forma inmediata cualquier 
notificación o aviso de terceros en el que se reporte olor a gas, fuga, incendio o explosión que 
pueda involucrar a tuberías de gas u otras instalaciones. Si la investigación confirma una fuga, ésta 
se debe clasificar inmediatamente de acuerdo con la dispo sición 5.1 y tomar la acción 
correspondiente de acuerdo con las tablas 2, 3 y 4 de este Apéndice.  
3.1.1 . Olores o indicaciones de otros combustibles. Cuando existan indicaciones de fuga de 
combustibles derivados del petróleo originados en otras instalacion es, se deben tomar las 
acciones siguientes para proteger la integridad física de las personas y de sus propiedades:  
a)    Informar de inmediato al operador de la instalación y, si es necesario, a los bomberos, policía y 
protección civil, y  
b)    Cuando la tubería del permisionario esté conectada a una instalación ajena que tenga fuga de 
gas, el permisionario, para evitar riesgos, debe tomar de inmediato las acciones necesarias de 
acuerdo con la tabla 2 de este Apéndice.  
3.2. Recursos necesarios para efectua r la inspección. El permisionario, para realizar la inspección 
de sus instalaciones, debe disponer de los recursos siguientes:  3.2.1. Recursos humanos. Debe contar con personal suficiente, que reúna la calificación y 
experiencia requeridas para aplicar el método de inspección que se utilice.  
3.2.2.  Recursos materiales. Para la inspección de fugas en un sistema de ductos, se debe disponer 
de los recursos materiales siguientes:  
  
a)    Planos vigentes de la red de distribución con escala y grado de detalle ad ecuados;  
b)    Equipos de detección de fugas adecuados para obtener información necesaria para la 
localización y cuantificación de fugas de acuerdo con las características de sus instalaciones y los 
métodos de inspección que se apliquen, y  
c)    Equipo de transporte adecuado para la atención de fugas.  
3.3. Métodos de detección de fugas. El permisionario puede aplicar para la detección de fugas en 
sus instalaciones, individualmente o combinados, los métodos siguientes:  
a)    Con indicadores de gas combustible;  
i.    Sobre la superficie del suelo  
ii.   Debajo de la superficie del suelo  
b)    Inspección visual de la vegetación;  
c)    Caída de presión;  
d)    Burbujeo;  
e)    Ultrasonido;  
f)     Fibra óptica;  
g)    Termografía infrarroja terrestre o aérea, y  
h)    Perros adiestrados.  
El permisionario puede emplear otros métodos siempre y cuando se apliquen de acuerdo con los 
procedimientos escritos que prueben que dichos métodos son tan eficaces como los de la lista 
anterior. La aplicación del método adecuado es responsabilidad del permisionario, quien debe 
determinar que no existe fuga o en caso de que exista, ésta se debe detectar, localizar, clasificar y 
controlar inmediatamente.  
3.3.1.  Detección con indicadores de  gas combustible. El equipo para realizar esta inspección puede 
ser portátil o móvil. El indicador debe ser del tipo y sensibilidad adecuados, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, para el método de detección de gas natural o de gas LP que se 
aplique en la instalación inspeccionada.  
3.3.1.1. Detección sobre la superficie del suelo. Para instalaciones subterráneas se debe tomar un 
muestreo continuo de la atmósfera al nivel del suelo sobre o lo más cerca posible de la instalación. Para instalacione s arriba del nivel del suelo, se debe tomar un muestreo continuo de la atmósfera 
adyacente a dicha instalación.  
a)    Para instalaciones subterráneas, se deben tomar muestras de la atmósfera a no más de cinco 
centímetros de la superficie del suelo, cuando sea posible, y en todas aquellas irregularidades del 
terreno que faciliten que el gas aflore. En áreas donde la tubería está debajo de piso terminado, 
entre otras: banquetas y calles pavimentadas, se deben tomar muestras del aire cercano a 
discontinuidades  e irregularidades del piso, tales como: aberturas, ranuras, rupturas y grietas que 
faciliten que el gas aflore. Asimismo, se debe analizar el aire dentro de recintos cerrados alojados 
en aberturas del piso debajo de su nivel, cercanos a la tubería, por ej emplo, pozos de visita, 
registros de drenaje, de instalaciones eléctricas, telefónicas y otros servicios.  
b)    El muestreo de la atmósfera superficial con indicador de gas se debe realizar a la velocidad y 
en condiciones atmosféricas adecuadas para que di cho muestreo sea correcto. La operación del 
indicador de gas debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se deben analizar 
muestras en los lugares especificados en el párrafo anterior.  
3.3.1.2.  Detección debajo de la superficie del sue lo. El muestreo de la atmósfera debajo del piso se 
debe realizar en aberturas existentes y/o sondeos arriba y/o adyacentes a la tubería. Los pozos de 
muestreo se deben perforar lo más cerca posible a la tubería y lateralmente a no más de 5 metros 
del eje d e la misma. A lo largo de la tubería los puntos de prueba se deben localizar a no más del 
doble de la distancia entre la tubería y la pared de edificio más cercana o 10 metros, la que sea 
más corta, pero en ningún caso el espaciamiento debe ser menor a 3 m etros. El patrón del 
muestreo debe incluir puntos de prueba adyacentes a las conexiones de las líneas de servicio, 
acometidas a los edificios, cruzamientos de calles y conexiones de ramales. El Anexo describe el 
procedimiento para localizar fugas por perfo ración de barra.  
3.3.2. Detección por inspección visual de la vegetación. Este método tiene por objeto detectar 
indicaciones anormales o inusuales en la vegetación que puedan haber sido causadas por la 
migración de gas. Dichas indicaciones de fugas de gas deben confirmarse usando un indicador de 
gas combustible. La inspección debe ser realizada por personal experto que tenga una buena 
visión del área que está inspeccionando y sus alrededores. Para determinar la velocidad de 
recorrido se debe considerar lo s iguiente:  
a)    Trazo del sistema de transporte o distribución;  
b)    Cantidad y tipo de vegetación, y  
c)    Condiciones de visibilidad tales como: alumbrado, reflejo de luz, distorsiones u obstrucciones 
del terreno.  
3.3.2.1.  El método de inspección visual  del estado de la vegetación sólo se puede aplicar en áreas 
en donde el crecimiento de la vegetación está bien definido. No se debe emplear cuando el grado 
de humedad del suelo sea anormalmente alto, cuando la vegetación está inactiva, o cuando está 
en per iodo de crecimiento acelerado, como en el comienzo de la primavera.  
3.3.3. Detección por caída de presión. Este método se aplica para determinar si una sección 
aislada de la instalación de gas pierde presión por fugas. La sección seleccionada debe tener solamente una presión de operación y dicha sección debe aislarse antes de efectuar la prueba de 
caída de presión. Para determinar los parámetros de la prueba de caída de presión, se deben 
tomar en cuenta los criterios siguientes:  
a)    Presión de prueba. Si la prueba se realiza únicamente con el propósito de detectar fugas en la 
sección aislada, se debe hacer cuando menos a la presión de operación.  
b)    Medio de prueba. El medio debe ser compatible con los materiales de la tubería, debe estar 
libre de materi ales sedimentarios y no debe dejar residuos que puedan dañar la instalación. El 
medio para realizar la prueba no debe ser inflamable, puede ser agua, aire o gas inerte, excepto 
cuando se utiliza el gas natural o gas LP que conduce la tubería, y  
c)    Durac ión de la prueba. El tiempo de la prueba debe ser suficiente para detectar la caída de 
presión debida a fugas. Para determinar el tiempo necesario para realizar la prueba se deben 
considerar los factores siguientes:  
i.    El tiempo y volumen requerido para  que el medio de prueba alcance la presión de prueba;  
ii.   El tiempo necesario para que el medio de prueba estabilice su temperatura, y  
iii.   La sensibilidad del instrumento de prueba.  
3.3.3.1. El método de caída de presión no localiza las fugas, por lo que se requiere una evaluación 
posterior con otro procedimiento que permita localizar las fugas para evaluarlas y clasificarlas.  
3.3.4. Detección por burbujeo. Este método consiste en cubrir total mente la tubería con una 
solución tensoactiva que forme burbujas, entre otras, agua jabonosa para señalar las fugas sobre 
la superficie expuesta de la instalación. La solución utilizada no debe dañar ni debe dejar residuos 
que posteriormente puedan produci r corrosión en los materiales de la instalación probada.  
3.3.5.  Detección por ultrasonido. Este método consiste en la instalación de sensores ultrasónicos 
espaciados a lo largo de la tubería que pueden detectar la ocurrencia de una fuga en tiempo real, 
por la energía ultrasónica que se genera desde el momento en que ocurre. Las ondas viajan en 
todas direcciones del sitio de la fuga, lo que permite detectarlas a grandes distancias. Este método 
se puede acoplar a un sistema de geoposicionamiento.  
3.3.5.1. Para probar una instalación de gas por ultrasonido se debe tomar en consideración lo 
siguiente:  
a)    Presión en la tubería. Dado que al incrementarse la presión en la tubería, la magnitud de la 
energía ultrasónica generada por la fuga aumenta, los sensore s deben ser adecuados para la 
presión de trabajo de la instalación;  
b)    Localización de la instalación. Los objetos alrededor de la instalación bajo prueba pueden 
reflejar o atenuar la energía ultrasónica generada dificultando la detección de la fuga;  
c)    Cantidad de fugas. La capacidad de detección de este método se reduce conforme se 
incrementa el número de fugas en un área determinada, ya que pueden producir un nivel alto de 
ruido ultrasónico debido al aumento de la energía ultrasónica liberada por c ada fuga, y  d)    Tipo de instalación. Los equipos neumáticos y los operados con gas, entre otros: compresores, 
motores y turbinas, generan energía ultrasónica. Se debe conocer la localización, cantidad y 
características de dichos equipos cerca de la insta lación para determinar si el ruido ultrasónico que 
producen puede causar interferencia al equipo de detección de fallas. El área de prueba, se debe 
recorrer para verificar la posible presencia de interferencias.  
3.3.5.2.  El permisionario debe confirmar los  resultados obtenidos por ultrasonido aplicando los 
métodos adecuados para detectar fugas en sus instalaciones.  
3.3.6. Detección por fibra óptica. Este método consiste en la instalación de sensores y cable de 
fibra óptica en los ductos para monitorear, det ectar y diagnosticar el desempeño de dichas 
instalaciones. Se usa para detectar y monitorear fugas de gas en tiempo real.  
3.3.7.  Detección por termografía infrarroja terrestre o aérea. Este método se usa en tuberías 
superficiales y subterráneas. Mide la en ergía térmica del gas natural o el gas LP mediante un 
espectrómetro de banda infrarrojo como elemento primario de detección. El instrumento puede 
acoplarse a un sistema de geoposicionamiento para ubicar las fugas.  
3.3.8. Detección por medio de perros adies trados. La raza labrador es la más comúnmente usada 
ya que puede detectar el odorizante adicionado en la corriente del fluido. El perro localiza y 
rastrea el olor que sale por la fuga hasta el punto de máxima concentración.  
4. Instrumentos para detección d e fugas  
El permisionario es responsable de utilizar los instrumentos indicadores de gas combustible 
adecuados para los métodos de detección de fugas que aplique en sus instalaciones, con el objeto 
de obtener información veraz, confiable y completa sobre la s fugas de gas.  
4.1. Mantenimiento de indicadores de gas combustible. El mantenimiento de estos instrumentos 
se debe efectuar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y, entre otras acciones, se deben 
cumplir las siguientes:  
a)    Cada instrumento u tilizado para detectar y evaluar fugas de gas se debe operar de acuerdo 
con los instructivos del fabricante;  
b)    Revisar periódicamente los instrumentos cuando están en uso para asegurar que el suministro 
de energía eléctrica para su funcionamiento es ad ecuado;  
c)    Probar los instrumentos antes de usarse para asegurar que el sistema de muestreo esté libre 
de fugas y que los filtros no obstruyan el flujo de la muestra, y  
d)    Los instrumentos de ionización de flama de hidrógeno se deben probar cada vez que se 
encienden y  
durante la inspección.  
4.2. Calibración de indicadores de gas combustible. Para la calibración de estos instrumentos se 
deben cumplir, entre otras, las recomendaciones siguientes:  
a)    Cada equipo utilizado para la detección y evaluaci ón de fugas se debe calibrar de acuerdo con 
los instructivos del fabricante después de cualquier reparación o reemplazo de partes;  b)    De conformidad con un programa regular en el que se considere el tipo del instrumento y su 
uso, los instrumentos de ion ización de flama de hidrógeno y los indicadores de gas combustible, se 
deben calibrar al menos una vez al mes cuando están en uso, y  
c)    Se deben calibrar, cuando se sospeche que la calibración del instrumento ha cambiado.  
5. Clasificación de fugas y cri terios de acción  
En este capítulo se establece el procedimiento por medio del cual las fugas son clasificadas y 
controladas. Cuando se detecta una fuga, el primer paso debe ser la delimitación del área afectada 
por la fuga; si el perímetro se extiende haci a un edificio, la inspección se debe continuar dentro del 
mismo. Cuando se confirma la fuga, se debe atender inmediatamente para localizarla, evaluarla y 
clasificarla de acuerdo con la disposición 5.1 de este Apéndice.  
5.1. Clasificación de las fugas. Basa dos en la evaluación realizada de la localización y magnitud de 
la fuga, ésta se debe clasificar con objeto de establecer la prioridad de su reparación. La 
clasificación es la siguiente:  
5.1.1.  Grado 1. Son aquellas fugas que representan un peligro inminen te para las personas o 
propiedades, por lo que, cuando se detectan deben ser reparadas inmediatamente y/o realizar 
acciones continuas hasta lograr que las condiciones dejen de ser peligrosas. Se considera peligrosa 
toda situación en la que haya probabilida d de asfixia, incendio o explosión en el área afectada por 
la fuga.  
5.1.2. Grado 2. Esta clase de fugas no son peligrosas cuando se detectan, pero representan un 
riesgo probable para el futuro, por lo que se requiere programar su reparación para prevenir q ue 
se vuelvan peligrosas.  
5.1.3.  Grado 3. Esta clase de fugas no son peligrosas cuando se detectan y tampoco representan 
un riesgo probable para el futuro, por lo que, sólo es necesario reevaluarlas periódicamente hasta 
que sean reparadas.  
5.2. Criterios para clasificar fugas y determinar acciones. Los lineamientos para clasificar y 
controlar fugas se describen en las tablas 2, 3 y 4 siguientes. Los ejemplos de condiciones de fuga 
que se presentan en dichas tablas son enunciativas mas no limitati vas. El criterio y experiencia del 
personal operativo en el sitio donde ocurre la fuga es de suma importancia en la determinación 
del grado que se le asigne a la fuga y los criterios de acción indicados en dichas tablas.  
5.3. Inspección subsecuente. Todas las reparaciones de fugas se deben probar, en su caso, antes 
de que la instalación entre en operación, para confirmar que no persiste la fuga de gas. En tuberías 
subterráneas, esta prueba se debe hacer antes de taparlas con tierra. Cuando entre en operació n 
la instalación, se debe inspeccionar el área afectada por la fuga con un indicador de gas 
combustible. Donde haya gas residual después de la reparación de una fuga de grado 1, se debe 
permitir la ventilación y estabilización de la atmósfera del suelo par a realizar una inspección 
subsecuente en un plazo que no debe exceder de un mes posterior a la reparación. En el caso de 
reparaciones de fugas de grado 2 o 3, el permisionario determinará si es necesario efectuar una 
inspección subsecuente.  5.4. Cuando se reevalúa una fuga de acuerdo con los criterios de acción de las tablas 3 y 4, ésta se 
debe clasificar usando el mismo criterio que cuando la fuga fue descubierta.  
Tabla 2. Fugas de grado 1  
EJEMPLO  CRITERIO DE ACCIÓN  
 
1. Cualquier fuga que, a juicio del personal 
operativo en el sitio de la fuga, se considere un 
peligro inmediato.  
2. Cualquier escape de gas que se haya 
encendido.  Requiere de acciones inmediatas para 
proteger la vida y propiedades de las 
personas, y de ac ciones continuas hasta lograr 
que las condiciones dejen de ser peligrosas.  
3. Cualquier indicación de que el gas haya 
migrado al interior o debajo de un edificio o 
dentro de un túnel.  Debe notificarse a las autoridades 
competentes como son: la Agencia, protección 
civil, policía y bomberos.  
4. Cualquier indicación de presencia de gas en 
el lado exterior de la pared de un edificio, o 
donde es probable que el gas migre al lado 
exterior de la pared de un edificio.  La acción inmediata en alg unos casos puede 
requerir de uno o más de los pasos siguientes:  
5. Cualquier lectura mayor o igual que 80% 
(ochenta por ciento) del LII del gas en un 
espacio confinado.  a)    Puesta en marcha y coordinación del plan 
de emergencia del permisionario;  
6. Cu alquier lectura mayor o igual que 80% 
(ochenta por ciento) del LII del gas en otras 
subestructuras pequeñas, no asociadas con el 
gas por las cuales es probable que el gas migre 
al lado exterior de la pared de un edificio.  b)    Evacuación del área;  
c)    Acordonamiento del área;  
d)    Desviación del tráfico;  
e)    Eliminación de las fuentes de ignición;  
7. Cualquier fuga que pueda ser detectada por 
medio de la vista, oído u olfato, y que está en 
una localización que puede ser peligrosa para 
las personas y sus bienes.  f)     Ventilación del área, y  
g)    Suspensión del flujo de gas cerrando las 
válvulas o por otros medios.  
Tabla 3. Fugas de grado 2  
EJEMPLO  CRITERIO DE ACCIÓN  1. Fugas que requieren tomar acciones antes 
de que ocurran cambios adversos en las 
condiciones de venteo del suelo, por ejemplo: 
una fuga que cuando se congele el suelo, es 
probable que el gas migre al lado exterior de la 
pared de un edificio.  Estas fugas se deben reparar en el transcurso 
de un año calenda rio pero en un tiempo no 
mayor a 15 meses de la fecha en que fue 
reportada.  
Para determinar la prioridad en la reparación 
se deben seguir los criterios siguientes:  
2. Se requieren tomar acciones en un plazo no 
mayor de 6 meses para reparar las fugas, 
cuan do las lecturas del indicador de gas 
combustible, en porcentaje del LII, tengan los 
valores siguientes:  a) Cantidad y migración del gas;  
b) Proximidad del gas a edificios y estructuras 
debajo del suelo;  
a) Mayor o igual de 40% (cuarenta por ciento) 
debajo  de las banquetas en una calle cubierta 
de pared a pared con piso terminado, por 
ejemplo pavimento y/o concreto y la fuga no 
se califica como grado 1.  c) Extensión del piso terminado;  
d) Tipo de suelo y condiciones del mismo 
(tales como la capa congelada, humedad y 
venteo natural), y  
 b) Mayor o igual de 100% (cien por ciento) 
debajo de la calle cubierta de pared a pared 
con piso terminado, por ejemplo pavimento 
y/o concreto, que tiene una migración de gas 
significativa y la fuga no se califica como grado 
1. 
c) Menor de 80% (ochenta por ciento) dentro 
de subestructuras pequeñas no asociadas con 
el gas, donde es probable que el gas migre 
para crear un peligro futuro.  
d) Entre 20% (veinte por ciento) y 80% 
(ochenta por ciento) en un esp acio confinado.  
e) Cualquier valor en una tubería que opere a 
30% (treinta por ciento) o más de su 
Resistencia Mínima a la Cedencia, localizada en 
clase 3 o 4, de acuerdo con este Proyecto de 
Norma y la fuga no se califica como grado 1.  
f) Mayor o igual de  80% (ochenta por ciento) 
en una subestructura asociada con el gas.  
g) Cualquier fuga que a juicio del personal 
operativo en el sitio de la fuga, considere que 
tiene la magnitud suficiente para programar su 
reparación.  e) Concentración de fugas en un tramo  de la 
instalación.  
Las fugas grado 2 se deben reevaluar cuando 
menos una vez cada 6 meses, hasta que sean 
reparadas. La frecuencia de reevaluación se 
debe determinar de acuerdo con su 
localización, magnitud y condiciones de la 
fuga.  
El grado de peligro po tencial de las fugas 
grado 2 puede variar ampliamente. Cuando 
son evaluadas de acuerdo con su localización, 
magnitud y condiciones, para algunas fugas 
grado 2 se puede justificar que su reparación 
se programe dentro de los siguientes 5 días. 
En cambio, par a otras se puede justificar que 
su reparación se programe dentro de los 
siguientes 30 días. El responsable de 
programar la reparación debe cuidar las 
condiciones de la fuga durante el día en el cual 
se descubre dicha fuga.  
Por otro lado, la reparación de m uchas fugas 
grado 2, puede ser programada, considerando 
su localización y magnitud, para realizarse con 
base en una rutina de mantenimiento, con 
inspecciones periódicas cuando sea necesario.  
Tabla 4. Fugas de grado 3  
EJEMPLO  CRITERIO DE ACCIÓN  
Estas fugas requieren reevaluarse a intervalos 
periódicos cuando las lecturas del indicador de 
gas combustible, en porcentaje del LII, tengan 
los valores siguientes:  
a) Menor de 80% (ochenta por ciento) en 
subestructuras asociadas al gas.  
b) Cualquier valo r debajo de la calle en áreas 
que no están pavimentadas completamente, 
donde no es probable que el gas pudiera 
migrar al lado exterior de la pared de un 
edificio.  Estas fugas deberán ser reevalua das en el 
siguiente monitoreo programado o en los 15 
meses siguientes a la fecha en que fue 
reportada, lo que ocurra primero, hasta que la 
fuga sea reclasificada o no haya más lecturas.  c) Menor de 20% (veinte por ciento) en un 
espacio confinado.  
  
6. Historial de fugas y lineamientos para autoevaluación  
El permisionario debe conservar la documentación que demuestre cada monitoreo de fugas de 
acuerdo con los resultados, conclusiones y acciones realizadas.  
  
El permisionario debe mantener los registros actualizados de dicha documentación para ser 
proporcion ada, cuando sea requerida por la autoridad competente. Esta documentación debe 
estar sustentada por los registros siguientes:  
6.1. Los registros de fugas deben contener al menos la información siguiente:  
a)    La fecha de detección de la fuga, la fecha y la hora del reporte, el tiempo en que se atendió, el 
tiempo en que se investigó y el nombre de quien la investigó;  
b)    La descripción detallada de la causa, el control, la reparación de la fuga y así como la p rueba 
de hermeticidad, su localización, el grado que se le asignó;  
c)    La fecha de reparación, el tiempo que llevó la reparación y el nombre del responsable de la 
reparación;  
d)    Tratándose de una fuga que deba ser reportada, la fecha y la hora del reporte telefónico a la 
autoridad competente y el nombre de quien lo hizo;  
e)    Tratándose de fugas clase 2 y 3, las fechas de las reevaluaciones antes de la reparación de la 
fuga y el nombre del responsable de dichas reevaluaciones;  
f)     El método usado para detectar la fuga (si fue reportado por terceros, el nombre y la dirección 
de quién reportó);  
g)    La sección del sistema donde ocurrió la fuga (tubería principal, tubería de serv icio, etc.);  
h)    La parte del sistema en que ocurrió la fuga (tubería, válvula, conexión, estación de regulación, 
etc.);  i)     El material en el cual ocurrió la fuga (acero, plástico u otro);  
j)     La descripción de la tubería;  
k)    La fecha de instal ación de la tubería;  
l)     Si tiene protección catódica operando, y  
m)   La lectura del indicador de gas combustible.  
6.2. Los registros del monitoreo de fuga deben contener al menos la información siguiente:  
a)    La fecha en que se realizó el monitoreo;  
b)    La descripción del sistema y del área monitoreada. Se deben incluir los planos y/o libros 
bitácora;  
c)    Los resultados del monitoreo, las conclusiones y las acciones a seguir;  
d)    Los métodos aplicados en el monitoreo, y  
e)    El personal que ef ectuó el monitoreo.  
6.2.1. Los registros de las pruebas de caída de presión deben contener al menos la información 
siguiente:  
a)    El nombre del responsable de la prueba. En caso de que haya sido realizada por una empresa 
externa, el nombre de la empresa y el nombre de la persona responsable de la prueba;  
b)    El medio de prueba usado;  
c)    La presión de prueba;  
d)    La duración de la prueba;  
e)    Las gráficas de presión o los registros de las presiones medidas en la prueba, y  
f)     Los resultados de la prueba.  
6.3. Monitoreo de fugas.  
6.3.1. El Permisionario, debe contar con programas para realizar monitoreos de fugas, con equipos 
detectores de gas combustible, en registros y pozos de visita de estructuras subterráneas, tales 
como  
sistemas de gas, el ectricidad, telefónico, fibra óptica, semáforos, drenaje y agua, en ranuras y 
fracturas del piso de calles y banquetas, y en general en todos los lugares que propicien la 
detección de fugas de gas y todas las tuberías del sistema.  
6.3.2.  El monitoreo de fugas de las instalaciones del Sistema de Distribución se debe realizar con 
los métodos descritos en el Apartado 3 de éste apéndice y debe realizarse de manera periódica 
según lo siguiente:  
6.3.2.1. Tubería de acero:  a)    Tubería de acero con protección catódica en Clase 3 y 4, se debe inspeccionar al menos 1 vez 
cada 2 años.  
b)    Tubería de acero sin protección catódica, en Clase 1, 2, 3 y 4 se debe inspeccionar al menos 1 
vez cada 6 meses.  
6.3.2.2.  Tubería de polietileno  y otros materiales distintos al acero:  
a)    Tubería en Clase 1 y 2 se deben inspeccionar al menos 1 vez cada 4 años.  
b)    Tubería en Clase 3 y 4 se deben inspeccionar al menos 1 vez cada 2 años.  
6.4. Autoevaluación. El permisionario debe evaluar su prog rama de monitoreo de fugas realizados 
para determinar la efectividad de dicho programa. Esta autoevaluación debe realizarse cuando 
menos una vez al año de acuerdo con el procedimiento siguiente:  
a)    Programa de monitoreo de fugas. Se debe asegurar que el  programa de mantenimiento del 
sistema cumple con este Proyecto de Norma;  
b)    Efectividad del monitoreo. Se debe asegurar que los monitoreos de fugas fueron efectuados 
de acuerdo con el programa y que los resultados fueron satisfactorios en todo el siste ma; 
c)    Programa de reparación. Se debe comprobar que las reparaciones de fugas fueron efectuadas 
de acuerdo con el programa y los procedimientos especificados;  
d)    Efectividad de la reparación. Se debe verificar que las reparaciones de fugas fueron re alizadas 
con la efectividad indicada en los procedimientos aplicados, y  
e)    Registro histórico de fugas. Se debe mantener actualizado el historial de fugas.  
APÉNDICE IV  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
ÍNDICE  
1.     Objetivo y alcanc e 
2.     Definiciones  
3.     Procedimiento  
4.     Disposiciones generales  
5.     Sistema de distribución de gas  
6.     Odorización del gas natural y gas licuado de petróleo  
7.     Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergid as 
8.     Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos  
1. Objetivo y alcance  El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) tiene por objeto establecer 
la metodología para determinar el grado de cump limiento de los sistemas de distribución de gas 
por ductos con este Proyecto de Norma (NOM). Este procedimiento comprende la revisión de 
información documental y la verificación en campo de las partes principales del sistema de 
distribución de gas, que son  las siguientes:  
·   Sistema de control de calidad.  
·   Sistema de distribución de gas.  
·   Almacenamiento de gas licuado de petróleo.  
·   Odorización del gas natural y gas licuado de petróleo.  
·   Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.  
·   Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP.  
2. Definiciones  
Para efectos del presente PEC se establecen las siguientes definiciones:  
2.1. Acta ci rcunstanciada: El documento expedido en cada una de las visitas de verificación 
realizadas de acuerdo con el artículo 98 de la LFMN.  
2.2. Dictamen:  El documento emitido por la Agencia o por la UV en el cual se resume el resultado 
de la verificación que rea lizó al sistema de distribución de gas para evaluar la conformidad con el 
Proyecto de NOM;  
2.3. Evaluación de la conformidad:  La determinación del grado de cumplimiento con el Proyecto 
de NOM;  
2.4. Evidencia objetiva:  La información que puede ser probada c omo verdadera, basada en hechos 
obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios, y  
2.5. Registro:  El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los 
resultados obtenidos.  
3. Procedimiento  
3.1. La evaluació n de la conformidad de los sistemas de distribución de gas con el Proyecto de 
NOM, se debe realizar de acuerdo con lo estipulado en la misma NOM.  
3.2. La Agencia o el distribuidor pueden solicitar la evaluación de la conformidad con el Proyecto 
de NOM cuan do lo requieran para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines 
de su propio interés.  
3.3. La evaluación de la conformidad con el Proyecto de NOM debe ser realizada por la Agencia o 
por una UV.  
3.4. La UV de acuerdo con el distribuidor  debe establecer los términos y condiciones de los 
trabajos de verificación, excepto cuando la verificación sea requerida por la Agencia.  3.5. Para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de distribución con lo dispuesto en el 
Proyecto de NOM, la UV d ebe realizar visitas de verificación en los términos de la LFMN y su 
Reglamento.  
3.6. En cada visita de verificación la UV debe levantar un acta circunstanciada, en la cual debe 
asentar los cumplimientos con el Proyecto de NOM y, en su caso, los incumplimi entos, para que el 
distribuidor haga las correcciones en el plazo que se le fije en dicha acta.  
3.7. El distribuidor puede formular las observaciones que estime pertinentes y ofrecer pruebas a la 
UV durante la visita de verificación o dentro del plazo máxi mo de cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya levantado el acta circunstanciada.  
3.8. La UV debe elaborar el dictamen con base en las actas circunstanciadas.  
3.9. La UV debe entregar el dictamen de verificación al distribuidor que haya cont ratado sus 
servicios. El distribuidor debe entregar el dictamen a la Agencia, para los efectos legales que 
correspondan en los términos de la legislación aplicable.  
3.10. Los gastos que se originen por los servicios de verificación deben ser a cargo del di stribuidor 
en conformidad con el artículo 91 de la LFMN.  
4. Disposiciones generales  
4.1. Los materiales, componentes y equipos utilizados en los sistemas de distribución deben 
contar con un certificado obtenido de conformidad con el artículo 53 de la LFMN.  
4.2. En conformidad con el artículo 56 de la LFMN los sistemas de distribución de gas deben contar 
con un manual de procedimientos integrado con documentos propios de la empresa, escritos en 
idioma español, en los que se describen en forma específica para  el sistema evaluado, las 
funciones que se listan a continuación:  
A)    Organización. - Debe contener los puntos siguientes:  
a)   Los objetivos y la descripción del sistema de distribución de gas.  
b)   Los planes para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.  
c)   La estructura de la organización del personal encargado del funcionamiento y seguridad del 
sistema, en la que se definan los niveles jerárquicos y de decisión.  
d)   Descripción, definic ión de funciones y actividades, asignación de responsabilidades, relaciones 
de trabajo internas y externas a la empresa, y procedimientos operativos de cada puesto.  
B)    Administración. - La administración debe comprender lo siguiente:  
a)   Control de trabajos y proyectos, preparación, desarrollo y resultados.  
b)   Control de desempeño del personal, programas de capacitación, incentivos y desarrollo.  
c)   Locales y equipo de oficina y servicios.  
d)   Sistemas de comunicación interna y externa . C)    Soporte técnico. - Debe abarcar los puntos siguientes:  
a)   Debe haber un responsable y un suplente en cada una de las funciones básicas para la 
operación del sistema.  
b)   Normas y especificaciones técnicas aplicadas.  
c)   Control de equipo de medi ción y prueba.  
d)   Equipo para maniobras.  
e)   Compras y almacenes.  
5. Sistema de distribución de gas.  
5.1. Diseño.  
5.1.1. La UV debe revisar la información siguiente:  
a)    Normas, códigos, estándares y procedimientos aplicados en el diseño del sistema d e 
distribución;  
b)    Memoria de cálculo de flujos y presiones para el diseño de la red de distribución, inclusive la 
comprobación de que cumple con los flujos y presiones requeridos en cualquier punto de la red 
cuando opera bajo las condiciones de demanda  máxima;  
c)    Procedimiento para la actualización del cálculo de flujos y presiones de acuerdo con los 
cambios en consumo y demanda de gas que se presenten en cada uno de los sectores que 
conforman el sistema;  
d)    Memoria de cálculo para verificar que l as dimensiones y resistencia mecánica de los 
materiales, componentes y equipos del sistema cumplen con los requisitos del Proyecto de NOM;  
e)    La memoria de cálculo que permita verificar el trayecto e instalación de la tubería así como las 
obras especial es para protección de la tubería, por ejemplo, cruzamientos con carreteras y vías de 
ferrocarril, ríos, canales y vías de navegación y contra riesgos del suelo y fenómenos naturales 
como inundaciones, marejadas, desplazamientos del suelo, terremotos, entre  otros;  
  
f)     Puntos de recepción de gas del sistema;  
g)    Localización de válvulas de seccionamiento;  
h)    Instrumentación, válvulas y dispositivos de seguridad de las estaciones de medición y 
regulación y de las estaciones de regulación;  
i)     Ubicación de registros, y  
j)     Ubicación de los componentes del sistema de protección catódica tales como: ánodos, 
rectificadores de corriente, postes para toma de lecturas de potencial entre la tubería y tierra.  
k)    Planos de la red de distribución.  5.1.2. La UV debe verificar los requisitos generales de diseño del sistema, de acuerdo a las 
disposiciones 5.1.1.1 a 5.1.1.6, 5.1.2.1 a 5.1.2.3, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.5.1, 
5.1.5.2, 5.1.6.1 a 5.1.6.4, 5.1.7.1, 5.1.7 y 5.1.8  
5.1.3. La UV debe verificar los requisitos generales de los accesorios de acero de acuerdo a las 
disposiciones 5.2.1, 5.2.2.  
5.1.4. La UV debe verificar los requisitos generales de los accesorios de polietileno de acuerdo a las 
disposiciones 5.2.1 y 5.2.3  
5.1.5. La UV debe verificar los requisitos generales de los accesorios de cobre de acuerdo a las 
disposiciones 5.2.1, 5.2.4.  
5.1.6. La UV debe verificar los requisitos generales de los accesorios de PE -AL-PE de acuerdo a las 
disposiciones 5.2.1 y 5.2.5  
5.1.7. La UV debe verificar los requisitos generales de los accesorios de CPVC -AL-CPVC de acuerdo 
a las disposiciones 5.2.1 y 5.2.6.  
5.1.8. La UV debe verificar los requisitos generales de los accesorios de PA -11 y PA -12 de acuerdo 
a las disposiciones 5.2.1 y 5.2.7.  
5.1.9. La UV debe verificar el diseño de las Estaciones de Regulación y Estaciones de Regulación y 
Medición de acuerdo a las disposiciones 8.1.1, 8.1.4 y 8.1.5  
5.1.10. La UV debe verificar el diseño de los registros de acuerdo a las disposiciones 8.2.1 y 8.2.6 a 
8.2.9 del Proyecto de NOM.  
5.2. Materiales y equipos.  
5.2.1. La UV debe confirmar que el distribuidor cuenta con registros que demuestren que los 
materiales, componentes y equipos comprados para el sistema de distribución de gas cumplen con 
el Proy ecto de NOM.  
5.2.2.  La UV debe verificar que los materiales y equipos cumplan de acuerdo a las disposiciones 
6.1.1, 6.1.2 y 6.1.5 del Proyecto de NOM.  
5.2.3. La UV debe verificar que la construcción de la red de distribución cumplan de acuerdo con 
las disp osiciones 5.1.1.2, 5.1.1.6, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.1.4.1 y 5.1.5.1, 5.1.6.1, 5.17.  
5.3. Construcción y pruebas.  
5.3.1. La UV debe verificar que la construcción de la red de distribución cumple con la disposición 
7.1.1 a 7.1.5.  
5.3.2.  La UV deb e verificar que la señalización en los trabajos de construcción o mantenimiento en 
el sistema cumple de acuerdo con las disposiciones 7.2  
5.3.3. La UV debe verificar que la separación de las tuberías cumple con la disposición 7.3  
5.3.4. La UV debe verifica r que la profundidad a la que se instala la tubería cumple con el cuadro 
de la disposición 7.4.1.1  5.3.5. La UV debe verificar que durante la instalación y tendido de la tubería, se cumplan las 
disposiciones 7.4.1.2 a 7.4.1.5 y 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.2.3.  
5.3.6.  La UV debe verificar que en la reparación de piso terminado se cumple con la disposición 
7.5.1  
5.3.7. La UV debe verificar que las estaciones de regulación y estaciones de regulación y medición 
cumplen con las disposiciones 8.1.1 a 8.1.13  
5.3.8.  La U V debe verificar que los registros cumplen de acuerdo a las disposiciones 8.2.1 a 8.2.9  
5.3.9. La UV debe verificar que la instalación de las válvulas de seccionamiento cumplan con las 
disposiciones 8.3.1 y 8.3.2.  
5.3.10. La UV debe verificar que los medidores cumplan con las disposiciones 8.4.2 a 8.4.8  
5.3.11. La UV debe verificar que las tomas de servicio cumplan con las disposiciones 9.1 a 9.8  
5.3.12. La UV debe verificar que la inspección de las actividades de en los fr entes cumpla con la 
disposiciones 10.1  
5.3.13.  La UV debe verificar que las pruebas cumplen de acuerdo con las disposiciones 11.1 a 
11.12.  
5.3.14. La UV debe verificar que la puesta en servicio cumple de acuerdo con la disposición 12  
5.4. Operación y mante nimiento.  
5.4.1. La UV debe verificar que el distribuidor cuenta con un manual de procedimientos de 
operación y mantenimiento del sistema de distribución en el que se describan, detalladamente, 
los procedimientos que se llevan a cabo en el sistema.  
5.4.2.  La UV debe verificar que el manual de procedimientos de operación y mantenimiento 
contenga como mínimo, lo siguiente:  
Los procedimientos de operación y mantenimiento del sistema de distribución durante la 
operación normal, puesta en operación, paro y repar aciones. Dichos procedimientos deben incluir 
los relativos a las reparaciones del equipamiento de la red (estaciones, instrumentación, entre 
otros), Identificación de las instalaciones de mayor riesgo para la seguridad pública y la 
periodicidad de las insp ecciones.  
5.4.3. La UV debe verificar que la operación y mantenimiento del sistema de distribución del gas 
debe cumplir con la disposición 13.1 a 13.4.  
5.4.4.  La UV debe verificar que la capacitación cumple con la disposición 13.4.  
5.4.5. La UV debe verifi car que la odorización del sistema de distribución cumpla con las 
disposición 13.5  
5.4.6. La UV debe verificar que el sistema de telecomunicaciones cumpla con la disposición 13.6  
5.4.7. La UV debe verificar que el programa de prevención de accidentes cumpl e con las 
disposiciones 13.7.1 y 13.7.2  5.4.8.  La UV debe verificar que durante la interrupción de trabajos de mantenimiento se cumple 
con la disposición 13.8  
5.4.9. La UV debe verificar que el servicio de emergencia cumpla con la disposición 13.9.  
5.4.10.  La UV debe verificar que la desactivación de tuberías cumpla con las disposiciones 13.10.  
5.4.11.  La UV debe verificar que el abandono de instalaciones cumple con la disposición 13.11.  
5.4.12. La UV debe verificar que la desconexión temporal del servicio cumple con la disposición 
13.12, 13.13  
  
5.4.13. La UV debe verificar que la reclasificación de tuberías se lleve conforme la disposición 
13.14  
5.4.14.  La UV debe verificar que el mantenimiento de registros y válvulas de seccionamiento se 
lleve a cabo conf orme la disposición 13.12.  
5.4.15. La UV debe verificar que la desactivación de tuberías se lleve a cabo conforme la 
disposición 13.13.  
5.4.16. La UV debe verificar que la reclasificación de tuberías sea de acuerdo a la disposición 
13.14.  
5.5. Seguridad.  
5.5.1.  La UV debe verificar que el distribuidor cuenta con un programa de protección civil en el 
cual se establezcan las acciones preventivas de auxilio y recuperación destinadas a salvaguardar la 
integridad física de la población y sus bienes, y proteger e l sistema de distribución ante la 
ocurrencia de un siniestro. El programa de protección civil debe constar de:  
a)    Subprograma de prevención;  
b)    Subprograma de auxilio, y  
c)    Subprograma de recuperación.  
5.5.2.  La UV debe verificar que el programa de prevención se implementa de acuerdo a la 
disposición 14, 14.1.1  
5.5.3. La UV debe verificar que el programa de auxilio se implementa de acuerdo a las 
disposiciones 14.2; 14.2.1 y 14.2.2  
5.5.4.  La UV debe verificar qu e el programa de recuperación se implementa de acuerdo a la 
disposición 14.3; 14.3.1  
La verificación de los Apéndices I, II y III de este Proyecto de Norma se debe de llevar a cabo 
conforme a lo siguiente  
6. Odorización del gas natural y gas licuado de pet róleo.  La UV debe realizar la revisión de información documental y la verificación en campo de los 
aspectos siguientes:  
A)    Características y concentración del odorizante  
B)    Equipo y control de odorización  
C)    Seguridad  
6.1. Revisión de información documental  
La UV debe verificar que el sistema de odorización cuenta con documentación completa que 
asegure que su diseño, construcción, operación y mantenimiento cumplen con los requisitos el 
Proyecto de NOM. Asimismo, la UV debe verificar que las caracte rísticas del odorizante y su 
dosificación en el flujo de gas son adecuadas para cumplir con los requisitos del Proyecto de NOM. 
Para llevarla a cabo la UV debe revisar, al menos, los documentos siguientes:  
a)   Registro de la calidad de los odorizantes iny ectados al sistema que demuestren que dichos 
odorizantes cumplen con los requisitos especificados en la disposición 3 del Apéndice I de este 
Proyecto de NOM.  
b)   Planos descriptivos y diagrama de flujo del sistema de distribución de gas donde se indiquen la 
ubicación de los puntos de inyección de odorizante y la dosificación de odorizante en cada uno de 
ellos.  
c)   Registro que demuestre que los equipos de odorización utilizados en el sistema de distribución 
cumplen con los requisitos estipulados en la dis posición 5 del Apéndice I de este Proyecto de  
NOM.  
d)   Procedimientos de operación de los equipos de odorización del sistema de distribución.  
e)   Registros del control de proceso de odorización por consumo de odorizante o por análisis del 
contenido de o dorizante en el gas.  
f)    Procedimientos de monitoreo del gas odorizado en el sistema de acuerdo con la disposición 6 
del Apéndice I de este Proyecto de NOM y registro de los resultados que demuestren que el gas 
odorizado cumple con los requisitos estipul ados en la disposición 4 del Apéndice I de este 
Proyecto de NOM, en todos los puntos del sistema de distribución.  
g)   Procedimientos que indiquen las causas posibles de deficiencias de odorización del gas y 
acciones que se deben aplicar para corregirlas. Registro de los resultados obtenidos de su 
aplicación.  
A)    Características y concentración del odorizante  
6.1.1.  La UV debe comprobar que las características y concentración del odorizante en el sistema 
de distribución cumplen con el Proyecto de NOM, par a lo cual debe verificar que dichas 
características y concentración cumplen, por lo menos, con las disposiciones indicadas en la Tabla 
A. Tabla A. - Resumen de requisitos mínimos para la evaluación de la conformidad del odorizante del 
gas 
natural  
Caracterí sticas del odorizante  NOM -003-ASEA -2015, Apéndice I  
Requisitos del odorizante  Disposición 3  
Concentración del odorizante  Disposición 4  
  
B)    Equipo y control de odorización  
6.1.2. La UV debe verificar que el equipo de odorización cumple con los requisitos de la disposición 
5 del Apéndice I de este Proyecto de NOM. Para esto la UV debe revisar las especificaciones del 
equipo entregadas por el fabricante y los registros de cumplimient o con las normas aplicables. 
Como constancia la UV debe registrar los datos siguientes:  
Especificaciones del equipo de odorización  
Especificación  Máximo  Mínimo  
Flujo de gas a odorizar      
Rango de flujo del equipo      
Precisión del equipo      
  
Asimismo, la UV debe especificar la clase del equipo de odorización de acuerdo con la clasificación 
siguiente:  
a)    Sistemas de vaporización:  
i.    Por efecto mecha  
ii.   Por saturación de caudal parcial.  
b)    Sistemas de inyección líquida:  
  
i.    Por goteo  
ii.   Por bomba dosificadora.  
C)    Seguridad  
6.1.3.  La UV debe verificar que en el manual de procedimientos del sistema de distribución de gas, 
están considerados los instructivos de seguridad relacionados con el sistema de odorización de 
acuerd o con los requisitos de la disposición 7 del Apéndice I de este Proyecto de NOM.  6.1.3.1. La UV debe comprobar en los certificados o registros, en su caso, que las herramientas 
para trabajar en los equipos de odorización, son a prueba de chispa, para verif icar el cumplimiento 
de la disposición 7.1 a) del Apéndice I del Proyecto de NOM.  
6.1.3.2.  La UV debe corroborar que los equipos de odorización y los componentes utilizados en los 
sistemas de odorización cumplan con los requisitos de la disposición 7.1 b) del Apéndice I del 
Proyecto de NOM.  
6.1.3.3. La UV debe comprobar en los certificados o registros, en su caso, que los equipos de 
seguridad personal cumplen con los requisitos establecidos en la disposición 7.4 del Apéndice I del 
Proyecto de NOM.  
6.2. Verificación en campo  
La UV debe comprobar que las especificaciones y criterios establecidos en los documentos 
examinados, se aplican en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de 
odorización, para lo cual, una vez que termine la revisió n documental, la UV debe identificar el 
estado que guardan las instalaciones del sistema con el fin de efectuar la inspección que se indica 
a continuación.  
6.2.1. La UV debe verificar que el sistema cumple con los requisitos de la disposición 4 del 
Apéndic e I de este Proyecto de NOM, especialmente en los puntos más alejados de los puntos de 
inyección de odorizante.  
7. Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas  
La UV debe realizar la revis ión de información documental y la verificación en campo del sistema 
de control de la corrosión externa de los aspectos siguientes:  
7.1 Diseño  
7.2 Operación y mantenimiento  
7.3 Seguridad  
7.4 Documentación.  
7.5 Verificación en campo  
7.1. Diseño  
7.1.1.  Prote cción catódica. - La UV debe identificar los diferentes tipos de protección catódica en el 
sistema y verificar que su diseño cumpla con lo establecido por la disposición 3.3 del Apéndice II 
de este Proyecto de NOM.  
7.1.2. La UV debe verificar que la continu idad eléctrica esté asegurada en las uniones no soldadas 
de la tubería.  
7.1.3. La UV debe verificar la ubicación y especificaciones de los aislamientos eléctricos que 
separan los tramos de acuerdo con la disposición 3.4 del Apéndice II de este Proyecto de NOM.  7.1.4.  La UV debe verificar la ubicación y especificaciones de los puenteos eléctricos con otras 
tuberías y estructuras de acero de acuerdo con la disposición 3.2.3 del Apéndice II de este 
Proyecto de NOM.  
7.1.5. Protección por ánodos galvánicos o de sacrificio. - La UV debe verificar el procedimiento 
aplicado para diseñar el sistema de protección catódica y que los ánodos galvánicos cumplen con 
los requisitos de la disposición 3.3.1 del Apéndice II de este Proyecto de NOM.  
  
7.1.6. Protección por corri ente impresa. - La UV debe verificar que las fuentes de corriente impresa 
cumplen con los requisitos de la disposición 3.3.2 del Apéndice II de este Proyecto de NOM.  
7.1.7.  La UV debe comprobar que para proteger catódicamente a las tuberías enterradas y/o 
sumergidas cumplen, como mínimo, con uno de los criterios siguientes de protección catódica:  
a)    Un potencial tubo/suelo (catódico) mínimo de -850 milivolts, medido respecto de un electrodo 
de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4), en c ontacto con el electrolito. La 
determinación de este voltaje se debe hacer con la corriente eléctrica de protección aplicada;  
b)    Un potencial de protección tubo/suelo (catódico) de -950 milivolts, cuando el área 
circundante de la tubería se encuentre en  condiciones anaerobias y estén presentes bacterias 
sulfato -reductoras;  
c)    Un cambio de potencial de polarización mínimo de -100 milivolts, medido entre la superficie 
de la tubería y un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO 4) en 
contacto con el electrolito.  
7.1.8.  La UV debe comprobar que una vez instalado el sistema de protección catódica se verifique 
el nivel de protección a lo largo de la trayectoria de la tubería. Los valores de potencial obtenidos 
deben cumplir, como mí nimo, con alguno de los criterios indicados en la disposición 3.5 del 
Apéndice II de este Proyecto de Norma. La UV debe comprobar que con la información anterior, se 
elabore el perfil inicial de potenciales de polarización y mediante su análisis e interpre tación se 
realicen los ajustes operacionales a que haya lugar en el sistema seleccionado.  
7.1.9. Estaciones de prueba de control de la corrosión. - La UV debe verificar que el sistema cumple 
con los requisitos de la disposición 3.9.1 del Apéndice II de este  Proyecto de NOM.  
7.2. Operación y mantenimiento  
7.2.1. Cuando el sistema de protección es a base de corriente impresa con rectificador, la UV debe 
verificar que las fuentes de energía eléctrica son inspeccionadas cuando menos seis veces cada 
año calendari o a intervalos que no excedan de dos meses y medio. Para tal efecto, la UV debe 
revisar los registros de las condiciones de operación, en donde se observe cualquier ajuste 
operacional en el voltaje y/o corriente eléctrica de salida. La UV debe comprobar qu e la frecuencia 
de revisión de sistemas de protección catódica automáticos, fotovoltaicos, turbogeneradores y 
supervisados a control remoto, se realice cuando menos una vez al año.  7.2.2. La UV debe comprobar que se verifica la corriente eléctrica de salid a de los ánodos y la 
corriente eléctrica total de la cama anódica, a fin de determinar si la cama anódica está 
funcionando correctamente.  
7.2.3.  La UV debe comprobar que todas las conexiones eléctricas e interruptores de corriente 
eléctrica se revisan como  mínimo una vez al año y, en caso de existir alguna anomalía, se debe 
eliminar o corregir.  
7.2.4. La UV debe comprobar que los dispositivos de aislamiento eléctrico se verifiquen cuando 
menos una vez al año y reemplazar en caso de falla.  
7.2.5. La UV debe comprobar que se realizan inspecciones cuando menos cada seis meses del 
recubrimiento dieléctrico en todos los tramos de las tuberías que se encuentren en la superficie y 
en áreas expuestas.  
7.2.6.  La UV debe comprobar que se efectúan las mediciones de pot enciales tubo/suelo a lo largo 
de la trayectoria de la tubería, a intervalos máximos de seis meses para zonas a campo traviesa y 
cada tres meses en zonas urbanas.  
7.3. Seguridad  
7.3.1.  La UV debe verificar el cumplimiento de aspectos mínimos de seguridad del personal que se 
deben considerar en los sistemas de protección catódica de tuberías enterradas y/o sumergidas de 
acuerdo con lo que marca la disposición 3.11 del Apéndice II de este Proyecto de NOM.  
  
7.3.2. La UV debe comprobar que las medidas de seguridad aplicables al equipo, instalación y 
mantenimiento de los sistemas de protección catódica, consideran la posibilidad de descargas 
eléctricas, cortocircuito y producción de chispas d ebidas a arcos eléctricos de acuerdo con las 
disposiciones 3.11.1, 3.11.4 y 3.11.5 del Apéndice II de este Proyecto de Norma.  
7.3.3.  La UV debe comprobar que en sistemas de protección catódica en los que se instalen 
ánodos en pozo profundo se incluyen vent eos para evitar la acumulación de gases de hidrógeno y 
cloro producto del desprendimiento, debido a que pueden ser una condición de riesgo de 
explosión o intoxicación.  
7.4. Documentación.  
7.4.1.  La UV debe comprobar que la entidad, órgano o empresa respons able del sistema de 
protección catódica cuente con el historial del sistema de protección catódica y con la 
documentación que respalde todas las acciones realizadas desde la implementación, operación y 
mantenimiento del sistema de acuerdo con la disposició n 3.12 del Apéndice II de este Proyecto de 
Norma.  
7.4.2. La UV debe comprobar que los registros de control de la corrosión están documentados en 
forma clara, concisa y metódica, donde se incluya toda la información relacionada a la operación, 
mantenimiento  y efectividad del sistema de protección catódica de acuerdo con la disposición 
3.13 del Apéndice II de este Proyecto de Norma.  7.5. Verificación en campo  
7.5.1. La UV debe verificar que el tipo de recubrimiento anticorrosivo aplicado tome en cuenta las 
condiciones de operación, la instalación, el manejo y el escenario particular de exposición de la 
tubería por proteger, así como la compatibilidad con la protección catódica complementaria.  
7.5.2.  La UV debe verificar que durante el manejo y almacenamiento d e la tubería recubierta, ésta 
debe estar protegida para evitar daños físicos al recubrimiento.  
7.5.3. La UV debe verificar que se realice una inspección dieléctrica de acuerdo a las características 
del recubrimiento anticorrosivo para determinar que no pre sente poros o imperfecciones. En caso 
de detectarse imperfecciones se deben eliminar las reparaciones y realizar nuevamente la 
inspección dieléctrica hasta su aceptación.  
7.5.4.  Cuando la tubería enterrada o sumergida quede expuesta a la superficie en la p arte de 
transición, entre el tramo aéreo y el enterrado (interfase suelo -aire), la UV debe verificar que se 
aplique un recubrimiento anticorrosivo en la parte expuesta que prevenga la corrosión.  
7.5.5. La UV debe verificar en los tramos de tubería principa les del sistema, que las dimensiones, el 
aislamiento y la continuidad eléctrica cumplen con las especificaciones.  
7.5.6. La UV debe verificar que los recubrimientos hayan sido inspeccionados visualmente y 
revisados con un detector de fallas de aislamiento con alta tensión antes de bajar la tubería en las 
zanjas.  
7.5.7. La UV debe verificar la ubicación y el cumplimiento de especificaciones de las camas 
anódicas; asimismo, que los ánodos galvánicos y los ánodos inertes estén cubiertos totalmente por 
el mater ial de relleno y que la conexión eléctrica con la tubería esté en buenas condiciones.  
7.5.8.  La UV debe verificar los perfiles de potenciales de polarización obtenidos conforme con la 
disposición 3.6 del Apéndice II de este Proyecto de NOM.  
7.5.9. La UV de be verificar que el control de instrumentos y equipos de medición asegure que 
siempre se tengan disponibles instrumentos y equipos en condiciones adecuadas para su uso.  
7.5.10.  La UV debe verificar las mediciones de las fuentes de corriente impresa conform e con la 
disposición 3.8.3 del Apéndice II de este Proyecto de NOM.  
  
8. Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos  
La UV debe realizar la revisión de información documental y la verificación en campo del programa 
de mo nitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y gas LP en ductos. Dicha revisión 
debe considerar al menos, los aspectos siguientes:  
A)    Procedimientos y métodos de monitoreo y detección de fugas  
B)    Clasificación y control de fugas  
C)    Programas de monitoreo de fugas y registros de resultados  8.1. Revisión de información documental  
La UV debe verificar que el distribuidor cuente con la documentación completa para el monitoreo, 
detección, clasificación y control de fugas del sistema de dis tribución en su totalidad. Para llevar a 
cabo esta verificación la UV debe revisar, al menos los documentos siguientes:  
A) Procedimientos y métodos  
8.1.1.  La UV debe verificar que los procedimientos y métodos documentados por el distribuidor 
para realizar el monitoreo y detección de fugas sean completos y adecuados para las 
características del sistema de distribución. Estos procedimientos deben considerar, entre otros, los 
aspectos siguientes:  
a)    El procedimiento de control de instrumentos indic adores de gas combustible y de 
instrumentos de medición debe prevenir que accidentalmente sean utilizados instrumentos en 
malas condiciones y asegurar que siempre se tengan instrumentos buenos disponibles para su uso.  
b)    El procedimiento para la capacit ación y calificación del personal para realizar el monitoreo, 
detección, clasificación y control de fugas y la documentación que demuestre la aptitud del 
personal calificado.  
c)    El procedimiento para la autoevaluación de la aplicación del programa de mo nitoreo, 
detección, clasificación y control de fugas, así como el registro de los resultados de la aplicación de 
dicha autoevaluación.  
d)    El procedimiento para obtener la tendencia de los resultados de la autoevaluación. Esta 
tendencia debe mostrar una mejora continua en las condiciones de seguridad del sistema de 
distribución de gas.  
8.1.1.1.  La UV debe comprobar que los procedimientos y métodos de monitoreo y detección de 
fugas del sistema de gas cumplen con el Proyecto de NOM, para lo  cual debe verificar que dichos 
procedimientos y métodos cumplen, por lo menos, con las disposiciones indicadas en la tabla B.  
Tabla B. - Resumen de requisitos mínimos de los procedimientos y métodos de monitoreo y 
detección  
de fugas para la evaluación de l a conformidad del sistema de distribución de gas  
Procedimientos y métodos  NOM -003-ASEA 2015, Apéndice 
III 
Atención de reportes de fugas  3.1 
Olores o indicaciones de combustibles  3.1.1  
Recursos humanos  3.2.1  
Recursos materiales  3.2.2  
Indicadores de gas combustible  3.3.1  Mantenimiento de Indicadores de gas combustible  4.1 
Calibración de Indicadores de gas combustible  4.2 
Detección sobre la superficie del suelo  3.3.1.1  
 
Detección debajo de la superficie del suelo  3.3.1.2  
Detección por inspección visual de la vegetación  3.3.2  
Detección por caída de presión  3.3.3  
Detección por burbujeo  3.3.4  
Detección por ultrasonido  3.3.5  
  
B)    Clasificación y control de fugas  
8.1.2.  La UV debe comprobar que los procedimientos para la clasificación y control de fugas del 
sistema de gas cumplen con el Proyecto de NOM, para lo cual debe verificar que dichos 
procedimientos cumplen, por lo menos, con las disposiciones indicadas en la Tabla  C. 
Tabla C. - Resumen de requisitos mínimos de los procedimientos para la clasificación y control de  
fugas para la evaluación de la conformidad del sistema de distribución de gas  
Procedimiento  NOM -003-ASEA -2015, 
Apéndice  
III 
Descripción, ejemplos y cr iterios de acción para fugas de 
grado 1  5.1.1 y Tabla 2  
Descripción, ejemplos y criterios de acción para fugas de 
grado 2  5.1.2 y Tabla 3  
Descripción, ejemplos y criterios de acción para fugas de 
grado 3  5.1.3 y Tabla 4  
  
C) Programas de monitoreo de fugas y registros de resultados  
8.1.3.  La UV debe verificar que el distribuidor cuenta con programas para realizar monitoreos de 
fugas con equipos detectores de gas combustible de la atmósfera en los registros y pozos de visita  
de estructuras subterráneas tales como sistemas de gas, electricidad, telefónico, fibra óptica, 
semáforos, drenaje y agua, en ranuras y fracturas del piso de calles y banquetas, y en general en todos los lugares que propicien la detección de fugas de gas.  Todas las tuberías del sistema 
localizadas en:  
a)    Clase 1, 2, 3 y 4 se deben inspeccionar al menos una vez cada dos años.  
b)    En caso de que las tuberías de acero no tienen protección catódica o no se hace monitoreo del 
sistema de protección catódica , se deben inspeccionar al menos una vez al año.  
8.1.3.1.  La UV debe comprobar que los programas de monitoreo de fugas y registros de resultados 
para el sistema de gas cumplen con el Proyecto de NOM, para lo cual debe verificar que dichos 
procedimientos cu mplen, por lo menos, con las disposiciones indicadas en la Tabla D.  
Tabla D. - Resumen de requisitos mínimos de los programas de monitoreo de fugas y registros de  
resultados para la evaluación de la conformidad para el sistema de distribución de gas  
Caract erística  NOM -003-ASEA -2015,  
Apéndice III  
Registro de fugas  6.1 
Registro de los monitoreos de fugas  6.2 
Registro de las pruebas de caída de presión  6.2.1  
Monitoreo  6.3 
Autoevaluación  6.4 
  
8.2. Verificación en campo  
La UV debe verificar en campo que los procedimientos, métodos, programas y registros 
establecidos en los documentos examinados en conformidad con la disposición.  
  
8.2.1. Revisión de información documental de este PEC se aplican en el sistema de distribuci ón, 
para lo cual, una vez que termine la revisión documental, la UV debe confirmar que dichos 
documentos se encuentran en el lugar de trabajo de las personas encargadas de aplicarlos, y que 
dichas personas tienen los conocimientos adecuados para aplicarlos . 
9. Documentos de consulta  
9.1. American Gas Association (AGA).  
a)    AGA Technical report No. 10, Steady Flow in gas pipelines fluid flow model.  
9.2.  American Petroleum Institute (API).  
a)    API 1104 -1999, Welding of pipelines and related facilities.  b)    API 5L -2000, Specification for line pipe.  
c)    API RP 5L1 -1996, Recommended practice for railroad transportation of line pipe.  
d)    API RP 5LW -1996, Recommended practice for transportation of line pipe on barges and 
marine vessels.  
e)    API 6D -1994, Specification for pipe lines valves.  
9.3.  American Society of Mechanical Engineers (ASME).  
a)    ASME B 31.8 -2003, Gas transmission and distribution piping systems.  
b)    ASME BPV -2001, Boiler and Pressure Vessel code, section I, section VIII  division I, section VIII 
division 2, section IX.  
c)    ASME B 16.1 -1998, Cast iron pipe flanges and flanged fittings.  
d)    ASME B 16.5 -1996, Pipe flanges and flanged fittings.  
e)    ASME B 16.9 -2001, Factory made wrought steel buttwelding fittings.  
f)     ASME B 16.18 -1984/Reaffirmed 1994, Cast copper alloy solder joint pressure fittings.  
g)    ASME B 16.22 -1995, Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings.  
h)    ASME B 16.25 -1997, Buttwelding ends.  
i)     ASME B 16.33 -1990, Manually  operated metallic gas valves for use in gas piping systems up to 
125 psig, size ½" - 2". 
j)     ASME B 16.34 -1996, Valves flanged, threaded and welding end.  
k)    ASME B 16.38 -1985/Reaffirmed 1994, Large metallic valves for gas distribution (manually 
oper ated NPS 2 ½" to 12", 125 psig max.)  
l)     ASME B 16.40 -1985/Reaffirmed 1994, Manually operated thermoplastic gas shut -offs and 
valves in gas distribution systems.  
9.4. American Society for Testing and Materials (ASTM).  
a)    ASTM B 32; Standard specifica tion for solder metal.  
b)    ASTM A 53 -1996, Standard specification for pipe, steel, black and hot dipped, zinc coated 
welded and seamless.  
c)    ASTM A 106 -1995, Standard specification for seamless carbon steel pipe for high temperature 
service.  
d)    ASTM A 333/A 333M -1994, Standard specification for seamless and welded steel pipe for low 
temperature service.  
e)    ASTM A 381 -1993, Standard specification for metal arc welded steel pipe for use with high 
pressure transmission systems.  f)     ASTM A 671 -1994, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for atmospheric 
and lower temperatures.  
g)    ASTM A 672 -1994, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for high 
pressure  
service at moderate temperatures.  
h)    ASTM A 69 1-1993, Standard specification for carbon and alloy steel pipe, electric fusion 
welded for high -pressure service at high temperatures.  
i)     ASTM B 813, Standard specification for liquid and paste fluxes for soldering of copper and 
copper alloy tube.  
j)     ASTM B 828, Standard practice for making capillary joints by soldering of copper and copper 
alloys tube and fittings.  
k)    ASTM B 837 -1995, Standard specification for seamless copper tube for natural gas and 
Liquefied Petroleum (LP) gas distribution sy stems.  
l)     ASTM D 1988 -1991 (Reapproved 1995), Standard test method for Mercaptans in natural gas 
using length -of-stain detector tubes.  
m)   ASTM D 2513 -1999, Standard specification for thermoplastic gas pressure pipe, tubing and 
fittings.  
n)    ASTM D 2657; Standard practice for heat fusion joining of polyolefin pipe and fittings.  
o)    ASTM D 3261 -1997, Standard specification for butt heat fusion polyethylene (PE) plastic 
fittings for polyethylene (PE) plastic pipe and tubing.  
p)    ASTM D 2683 -1995, Standard specification for socket type polyethylene fittings for outside 
diameter controlled polyethylene pipe and tubing.  
q)    ASTM F 905 -1996, Standard practice for qualification of polyethylene saddle fusion joints.  
r)     ASTM F 1055 -1995, Standard specification for electrofusion type polyethylene fittings for 
outside diameter controlled polyethylene pipe and tubing.  
9.5. Government of the United States of America, Code of Federal Regulations (CFR), Title 49 
Department of T ransportation (DOT), Chapter 1. - Research and special programs administration 
Part 192.  
a) CFR 49 DOT 192 -2004, Transportation of natural gas by pipeline: Minimum safety standards.  
9.6. Manufacturers standardization society of the valve and fittings indust ry (MSS).  
a)    MSS SP -44-1996 (R 2001), Steel pipe flanges.  
b)    MSS SP -75-1998, Specification for high test wrought welding fittings.  
9.7. National Association of Corrosion Engineers (NACE)  a)    NACE RP 0169 -1996, Standard Recommended Practice. Control  of external corrosion on 
underground or submerged metallic piping systems.  
b)    NACE TM 0497 -1997, Standard Test Method. Measurement techniques related to criteria for 
cathodic protection underground or submerged metallic piping systems.  
9.8.  SEDIGAS, S .A. Recomendación SEDIGAS RS -T-01-1991, Odorización de gases combustibles.