Luonnos 3.12.2018 
   
 
 
  
 
 Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien tyyppihyväksynnästä 
 
 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväk-
synnästä annetun lain (954/2012) 6 §:n 3 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 momentin 
nojalla: 
 
 
1 § 
Asetuksen soveltamisala 
Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja lämpimän käyttöve-
den johtamiseen tarkoitettujen vesilaitteistojen yksisuuntaventtiilien tyyppihyväksynnän edellyt-
tämiä vaatimuksia. 
Tämä asetus kattaa nimelliskooltaan DN 8–DN 50 yksisuuntaventtiilit, joita käytetään raken-
nuksen kylmä- ja lämminvesilaitteistoissa tai pelkästään kylmävesilaitteistoissa. Tämä asetus kat-
taa taulukossa yksi esitetyt yksisuuntaventtiilityypit.  
 
Taulukko 1. Tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat yksisuuntaventtiilityypit. 
 
Yksisuuntaventtiilin (E) 
tyyppi        Kuvaus Huomautus 
EA yksi sulkuelin, tarkistusyhde tulopuolella   Suomessa käytettävät 
  yksisuuntaventtiilityypit EB yksi sulkuelin, ei tarkistusyhdettä 
EC kaksi erillistä sulkuelintä  
ED kaksi erillistä sulkuelintä, tarkistusyhteet tulopuolella   
 
 
2 § 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa, että yksisuuntaventtiilit täyttävät niitä koskevat maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999), sellaisena kuin se on laissa (958/2012) 117 c §:ssä ja sen no-
jalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. 
 
 
3 § 
Kelpoisuus talousveden johtamiseen 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava yksisuuntaventtiilin materiaalitiedot.     
  
 
2 
 Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava yksisuuntaventtiilin valmistusmateriaalista tes-
tiveteen liuenneen lyijyn pitoisuus 26 viikon pituisella liukenemiskokeella, tai yksisuuntaventtii-
listä on testattava lyijyn ja kadmiumin liukeneminen liitteen yksi mukaisella kymmenen vuoro-
kauden kokeella. 
Jos materiaaleiltaan ja rakenteeltaan samanlaisia yksisuuntaventtiileitä on useita kokoja, on tes-
tattava nimelliskooltaan DN 25 yksisuuntaventtiili tai sitä lähinnä oleva venttiilikoko. 
 
 
4 § 
Kemiallinen koostumus ja metalliosien korroosionkestävyys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on analysoitava veden kanssa kosketuksiin joutuvien metal-
liosien kemiallinen koostumus. Koostumuksen on vastattava valmistajan ilmoittamaa koostu-
musta. 
Akkreditoidun testauslaboratorion on mitattava yksisuuntaventtiilin sinkinkadonkestävyys, jos 
sulkuventtiilin koostumuksen sinkkipitoisuus on yli 15 prosenttia. 
Jos yksisuuntaventtiilissä on kiristettäviä messinkisiä liitinosia, ei niissä saa olla sisäisiä jänni-
tyksiä. Osat on testattava jännityskorroosiokokeella. Kokeessa osiin ei saa tulla kymmenkertaisella 
suurennuksella havaittavia säröjä. 
 
 
5 § 
Rakenne ja pinnat 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava silmämääräisesti ilman suurennosta yksi-
suuntaventtiilin rakenne ja pinnat. Yksisuuntaventtiilistä on tarkastettava sulkulaitteen vaihdetta-
vuus. 
 
 
6 § 
Mitat 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava yksisuuntaventtiilin mitat. Mittojen on vas-
tattava valmistajan ilmoittamia tietoja. 
 
 
7 § 
Virtaama ja virtausvastus 
Akkreditoidun testauslaboratorion on määritettävä yksisuuntaventtiilin virtausvastus virtausvas-
tuksen testauslaitteistossa vähintään neljällä vesivirralla, jotka kattavat yksisuuntaventtiilin vir-
tausalueen. Mittaustulokset on esitettävä taulukoituna ja graafisesti käyränä. 
Mittausten yhteydessä on tarkastettava yksisuuntaventtiilin toiminta suurella virtausnopeudella 
niin, että virtausnopeutena on neljä metriä sekunnissa yksisuuntaventtiilin kytkentäputkissa vii-
den minuutin ajan. Kokeessa yksisuuntaventtiilistä ei saa irrota osia eikä se saa vaurioitua. 
 
 
 
    
  
 
3 
 8 § 
Mekaaninen lujuus 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava yksisuuntaventtiilin mekaaninen lujuus koepai-
neella 2,5 0,1 megapascalia. Koe on suoritettava kylmällä vedellä 25±5 celsiusastetta. Kokeessa 
paine vaikuttaa sulkulaitteen molemmilla puolilla. Koeaika on viisi minuuttia. Kokeessa yksisuun-
taventtiiliin ei saa tulla pysyviä muodonmuutoksia tai muita vaurioita. 
 
 
9 § 
Taivutuskestävyys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava kierreliittimillä varustetun yksisuuntaventtiilin 
rungon lujuus taivutuksessa. Kokeessa yksisuuntaventtiilin liitospäihin on kohdistettava teräsput-
killa taulukon kaksi mukainen taivutusmomentti viiden minuutin ajaksi. Kokeessa yksisuuntavent-
tiiliin ei saa tulla pysyviä muodonmuutoksia tai muita vaurioita. Kokeen jälkeen yksisuuntavent-
tiilin on oltava tiivis. 
 
Taulukko 2. Yksisuunta venttiilirungon taivutusmomentti. 
 
Nimelliskoko DN 8  DN10 DN 15  DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 
Taivutusmomentti Nm 30 40 80 150 300 400 500 600 
 
 
10 § 
Tiiviys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava yksisuuntaventtiilin sulkulaitteen ja yksisuunta-
venttiilikokonaisuuden tiiviys taulukon kolme mukaisesti yksisuuntaventtiilien tiiviystestauslait-
teistossa. Kokeet on suoritettava kylmällä vedellä, 25±5 celsiusastetta. Kokeissa yksisuuntavent-
tiilin on oltava tiivis eikä se saa lukkiutua kiinni. 
 
Taulukko 3.  Tiiviystestauksen kokeet ja koeparametrit. 
 
 Koe Paine 
kPa Koeaika 
min 
Tiiviys pienellä vastapaineella  0,3 5 
Tiiviys suurella vastapaineella 1 600 10 
Lukkiutuminen (avautumispaine ) ≤ 15 - 
Sulkeutumispaine-ero   ≥ 0,5  - 
 
 
 
 
 
    
  
 
4 
 11 § 
Kestävyys 
Akkreditoidun testauslaboratorion on testattava yksisuuntaventtiilin kestävyys. Testaus on suo-
ritettava koelaitteistossa, jossa yksisuuntaventtiilin sulkulaitteen on toimittava toistuvasti taulukon 
neljä mukaisilla koearvoilla. Kokeen jälkeen yksisuuntaventtiilin on täytettävä tiiviystestauksen 
vaatimukset. 
 
Taulukko 4. Kestävyyskokeen koeparametrit. 
 
Nimelliskoko DN 8  DN10 DN 15  DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 
Virtausvaiheen virtaama l/s 0,1 0,15 0,35 0,65 1 1,6 2,5 4 
Veden lämpötila Kokeen alussa 90 °C 1 tunnin ajan, jonka jälkeen 65 °C  a) 
Painevaihe, ei virtausta Paine yksisuuntaventtiilin poistopäässä (1 000±50) kPa, tulopää paineeton  
Toimintajakso virtaus (6±1) s, vaihtoaika (1±0,5) s, paine (6±1) s vaihtoaika (1±0,5) s 
Toimintajaksojen lukumäärä 80 000 
a) Kylmä- ja lämminvesiventtiilit,  kylmävesiventtiilit: (20–30) °C  
 
 
12 § 
Merkintä 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tarkastettava yksisuuntaventtiilin merkinnät.  
 
 
13 § 
Tyyppitestaus 
Akkreditoidun testauslaboratorion on tyyppitestattava tyyppihyväksyntää varten yksisuuntavent-
tiilit liitteen kaksi taulukossa 2.1 esitetyn testauslaajuuden mukaisesti. Tyyppitestausta varten val-
mistajan on toimitettava näytteiden lisäksi tuotepiirustukset, materiaalitiedot ja -todistukset sekä 
asennusohjeet. 
 
 
14 § 
Tyyppihyväksyntään liittyvä laadunvalvonta 
Laadunvalvonnan varmentajan on varmennettava, että yksisuuntaventtiilit ovat tyyppihyväksyn-
nän vaatimusten mukaisia ja täyttävät lisäksi tyyppihyväksyntää koskevassa päätöksessä asetetut 
ehdot. 
Laadunvalvonnan varmentajan on tehtävä tuotannon alkutarkastus, tuotannon sisäisen laadun-
valvonnan jatkuva valvonta sekä pistokoenäytteiden valinta tuotteista ja testaus kerran vuodessa 
tai useammin, jos tuotteet eivät täytä tyyppihyväksynnän vaatimuksia. Pistokoenäytteiden testaus-
laajuus esitetään liitteen kaksi taulukossa 2.2.  
Valmistajan suorittaman tuotannon sisäisen laadunvalvonnan on katettava vähintään liitteessä 
kolme esitetyt tarkastukset ja testaukset.    
  
 
5 
  
 
15 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan  päivänä  kuuta 20.  
 
Helsingissä  päivänä  kuuta 20 
 
 
 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri 
 
 
 
Erityisasiantuntija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
6 
 Liite 1 
 
Raskasmetallien liukeneminen - koemenetelmä 
 
Yksisuuntaventtiilin messinkiosista, jotka joutuvat kosketuksiin veden kanssa, on testattava raskasmetallien 
(kadmium ja lyijy) liukeneminen. Testaus on suoritettava käyttämättömälle yksisuuntaventtiilille 10 vuoro-
kauden testillä. 
 
Testiliuos 
Testiliuos (synteettinen talousvesi) on valmistettava punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO4 ja 50 mg 
CaCO 3 (kaikki p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta on sekoitettava ja siihen 
on kuplitettava CO 2:a kunnes kaikki CaCO 3 on liuennut. Sen jälkeen liuokseen on kuplitettava ilmaa, sa-
malla liuosta sekoittaen, kunnes pH on noussut arvoon 7,0 0,1. Koska CaCO 3 liukenee hyvin hitaasti, on 
varmistuttava, että kaikki CaCO 3 on liuennut ennen ilman kuplittamista, muuten liuoksesta ei tule stabiilia. 
Testiliuos voidaan valmistaa myös punnitsemalla 50 mg NaCl, 50 mg Na 2SO4 ja 37 mg Ca(OH) 2 (kaikki 
p.a.-laatua) litraa kohti tislattua ja/tai ionivaihdettua vettä. Liuosta on sekoitettava kunnes Ca(OH) 2 on lähes 
liuennut ja siihen on kuplitettava CO 2:a kunnes pH-arvo on alle 5. Sen jälkeen liuokseen on kuplitettava 
ilmaa, samalla liuosta sekoittaen, kunnes pH on noussut arvoon 7,0 0,1. Tällä valmistusmenetelmällä saa-
daan suolat helpommin liukenemaan. 
 
Synteettinen talousvesi on valmistettava joko välittömästi ennen jokaista veden vaihtokertaa tai varmiste-
taan, että liuos on kirkas ja että sen pH on 7,0 0,1 ainakin 4., 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. 
Liuoksesta on otettava nollanäyte 8. ja 9. vuorokauden vedenvaihdon yhteydessä. 
Analyysilaite 
Atomiabsorptiospektrometri varustettuna grafiittiuunilla tai muu riittävän herkkä mittauslaite. Mittauksen 
määritysraja on oltava vähintään 0,1 g/l lyijylle (Pb) ja 0,02 g/l kadmiumille (Cd).  
Testausmenettely 
Näyte on puhdistettava rasvasta puhtaalla etanolilla niiltä osin, joilta se joutuu kosketuksiin talousveden 
kanssa. Tämän jälkeen näytteen kautta on juoksutettava vesijohtovettä yhden tunnin ajan virtaamalla, joka 
vastaa virtausnopeutta 1–2 m/s venttiilin kytkentäputkessa. 
Näytteen virtausaukoissa on käytettävä tulppia, jotka ovat väritöntä polyeteeniä tai päällystetty polyeteeni-
kalvolla. Tulpat voivat olla muutakin materiaalia, kunhan niistä ei liukene kadmiumia tai lyijyä. Näyte on 
huuhdeltava välittömästi synteettisellä talousvedellä täyttämällä se puoliksi ja ravistelemalla sitä noin puoli 
minuuttia, jonka jälkeen vesi on kaadettava pois. Heti sen jälkeen näyte on täytettävä synteettisellä talous 
vedellä niin, ettei sen sisälle jää ilmaa ja sen virtausaukot tulpitetaan.  
Synteettisen talousveden on annettava olla näytteessä 1 vrk, jonka jälkeen se tyhjennetään, veden määrä 
mitataan ja näyte täytetään uudelleen. Synteettinen talousvesi on vaihdettava näytteeseen 1., 2., 3., 4., 7., 8. ja 
9. vuorokauden jälkeen. On tarkitettava, että näytteestä tyhjentyvä vesimäärä pysyy vakiona (±10 %). 
Kadium ja lyijy on analysoitava 8. ja 9. vuorokauden jälkeen vaihdetuista vesinäytteistä (testiaika 9 ja 10 
vuorokautta). Mitatut pitoisuudet vähennettynä nollanäytteiden vastaavilla pitoisuuksilla on ilmoitettava tu-
loksissa ( g/l). Lisäksi on ilmoitettava pitoisuuksista ja näytteen vesitilavuudesta lasketut kadmiumin ja 
lyijyn kokonaismäärät ( g) sekä näytteen vesitilavuus litroina.  
 
 
 
    
  
 
7 
 Liite 2 
 
Yksisuuntaventtiilin tyyppitestaus ja laadunvalvonnan varmentamisessa 
käytettävät testaukset  
 
Taulukko 2.1. Yksisuuntaventtiilien tyyppikokeissa testattavat ominaisuudet ja testauslaajuus rakenteel-
taan ja materiaaleitaan samanlaisille venttiileille, kun venttiilikokoja on useita.  
Testattava ominaisuus Testattavat näytteet 
Kelpoisuus talousveden johtamiseen Raskasmetallitestaus, 1–2 kpl, ≤ DN 25 
Materiaalikoostumus 1 kpl 
Sinkinkadonkestävyys  1 kpl 
Rakenne, pinnat ja mitat 1 kpl, kaikki koot  
Virtaama ja virtausvastus 1 kpl, kaikki koot 
Rungon mekaaninen lujuus (painekoe) 1 kpl, kaikki koot 
Taivutuskestävyys 1 kpl, kaikki koot 
Tiiviys pienellä vastapaineella 3 kpl / DN 15 tai 
 pienin koko > DN 15, 
muut 1 kpl / koko, kaikki koot Tiiviys suurella vastapaineella 
Sulkeutumispaine-ero 
Kestävyys  1 kpl, DN 25 tai suurin < DN 25 
Äänitaso  koot < DN 32 tarvittaessa (12 §) 
 
 
 
Taulukko 2.2 Yksisuuntaventtiilien laadunvalvonnan varmentamisessa testattavat ominaisuudet ja testaus-
taajuus, kun venttiilit ovat rakenteeltaan ja materiaaleitaan samanlaisia.  
Testattava ominaisuus Testaustaajuus 
Materiaalikoostumus 1 kpl / 1–2 vuotta 
Rakenne, pinnat ja mitat   
2 kpl / koko, 3 kokoa / vuosi. Testattavia kokoja on 
vaihdettava vuosittain Rungon mekaaninen lujuus 
Tiiviys 
Merkinnät Kaikki näytteet  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
8 
 Liite 3    
Valmistajan sisäisen laadunvalvonnan testaukset 
 
Taulukko 3.1. Yksisuuntaventtiilien valmistuksen sisäisen laadunvalvonnan tarkastukset ja testaukset   
                         sekä niiden vähimmäistaajuus. 
 
Testattava ominaisuus Tarkastuslaajuus  
Materiaalien vastaanottotarkastus Jokainen vastaanotettu erä, kaikki materiaalitodistukset, tarkastuk-
set sekä havaitut poikkeamat on kirjattava 
Valmistusprosessi   Valmistusprosessin eri vaiheissa tarkastuslaajuuden on oltava 
niin  kattava, että tuotteiden pysyvä laatu varmistuu. 
 Tiiviyskokeet ja lopputuotteen  
 tarkastus    Kaikki tuotteet valmistajan laatusuunnitelman mukaisesti.