1  ICS 27.010  
F01 
 
中华人民共和国国家标准  
 
小型潜水电泵 能效限定值及能效等级  
Minimum allowable values of energy efficiency  and energy  
efficiency  grades  for small -size submersible motor -pump s 
 
（报批稿） 
201×-×× -××发布  201×-×× -××实施  
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总 局 发 布 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 
 GB ××××× —201× 
 GB ××××× —201× 
I 
 前    言 
本标准中第 6章是强制性的，其余为非强制性的。  
本标准按照GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准由 国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司 提出。  
本标准由 全国能源基础与管理标准化技术委员会（ SAC/TC  20）和全国农业机械标准化技术委员会
（SAC/TC  201）归口。  
本标准起草单位： 江苏大学流体机械工程技术研究中心、 中国农业机械化科学研究院、 新界泵业 集
团股份有限公司 、利欧集团股份有限公司 、杭州斯莱特泵业有限公司 、浙江大元泵业 有限公司 、山东名
流实业集团有限公司 、浙江丰源泵业有限公司 、浙江丰球泵业股份有限公司 、福安远东华美电机有限公
司、海城三鱼泵业有限公司 、南京蓝深制泵（ 集团）股份有限公司、 台州佳迪泵业有限公司 、浙江奇峰
泵业有限公司 、山西天海泵业有限公司 、浙江省机电设计研究院 有限公司 、浙江省温岭市产品质量监督
检验所。 
本标准主要起草人： 王洋、张咸胜、许敏田、王相荣、 鲁求荣、 赵丽伟、 王国良、周建全、孙建国、
楼其锋、陈鉴明 、李璐璐、陈斌、陈贤元、江荣华、尚怀元、 何朝辉、 金实斌、马新华。 
本标准为首次 发布。 
 GB ××××× —201× 
 1 小型潜水电泵 能效限定值及 能效等级  
 
1  范围 
本标准规定了小型潜水电泵 的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法、检验规则和能效等
级标识。  
本标准适用 于功率小于等于 22 kW的单相或三相、单级或多级 小型潜水电泵（以下简称电泵） 。  
2  规范性引用文件  
下列文件对本 文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 
GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分 :按接收质量限 (AQL)检索的逐批检验抽样计划  
GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表 (适用于对过程稳定性的检验 ) 
GB/T 12785 -2014  潜水电泵  试验方法  
GB/T  25409   小型潜水电泵  
3  术语和定义  
    下列术语和定义适用于本 文件。 
3.1   
小型潜水电泵能效限定值   minimum allowable values of energy efficiency  for small -size s ubmersible 
motor -pumps  
在规定的 试验条件下， 小型潜水电泵 的最低允许能效值。  
3.2  
小型潜水电泵 能效等级   energy e fficiency  grades  for small -size s ubmersible motor -pumps  
表示小型潜水电泵 能效高低的一种分级方法，依据 小型潜水电泵 效率值的大小确定，分成 1、2、3
三个等级， 1级表示能效最高。  
3.3 
小型潜水电泵 节能评价值  evaluating  values of energy conservation for small -size Submersible 
motor -pumps  
在规定的 试验条件下，节能型 小型潜水电泵 的最低允许能效值。  
3.4 
额定能效等级   regulated  energy efficiency  grades  
小型潜水电泵 出厂时，制造厂按本标准规定 标注的小型潜水电泵 能效等级。  GB ××××× —201× 
 2 4  基本要求  
电泵的型式、基本参数和技术要求应符合 GB/T  25409的规定。 
5  能效等级  
5.1  电泵的各能效等级的能效指标值应符合表 1的规定。  
表1  电泵能效等级的能效指标值  
能效等级  电泵型式  规定能效值（ %） 
1级 QDX  
0.4DB  
QD 
0.4DB  
QX  
0.5DB  
Q 
0.5DB  
QY 
5.4DB  
QS 
0.4DB  
QXR  
DB +4.5 
QXL  
DB +3.5 
其他  
DB +5.5 
2级 QDX  
0.1DB  
QD 
0.1DB  
QX 
0.2DB  
Q 
0.2DB  
QY 
DB +1.5 
QS 
0.1DB  
QXR  
DB +1.5 
QXL  
DB +1.5 
其他  
DB +2.5 
3级 QDX  
DB
 QD 
QX 
Q 
QY 
QS 
QXR  
QXL  
其他  
注：表中
DB 为电泵规定效率，
 为电泵规定效率的偏差（容差）。 
5.2  电泵规定效率
DB 应为 GB/T 25409规定的电泵效率值且不计偏差（容差）。 
5.3  对能效等级 3级的电泵， 电泵规定 效率的偏差（容差）
应符合 GB/T 25409的规定。  GB ××××× —201× 
 3 5.4  对能效等级 1级的电泵流量、扬程的容差系数等级应符合 GB/T 12785 -2014表7中1B级的规定 ；
对能效等级 2级和3级的电泵流量、 扬程的容差系数等级应符合 GB/T 12785 -2014表7中2B级的规定 ； 
6  能效限定值  
电泵的能效限定值为表 1中能效等级 3级的能效指标值。  
7  节能评价值  
电泵的节能评价值为表 1中能效等级 2级的能效指标值。  
8  试验方法  
8.1  测定电泵能效等级 1级的试验应在符合 GB/T 12785 -2014规定的测量不确定度为 1级的试验台上
进行；测定电泵能 效等级 2级、 3级的试验应在符合 GB/T 12785 -2014规定的测量不确定度为 2级的试
验台上进行。  
8.2  测定电泵能效等级值的试验方法应符合 GB/T 12785 -2014的规定。 电泵能效等级值 的确定以实际
转速为基准，不折算（即实测值） 。 
9  检验规则  
9.1  出厂检验  
9.1.1  电泵的能效 等级值应作为出厂 检验的抽检 项目。 
9.1.2  检验方案参照 GB/T 2828.1 和GB/T 2829 ，由制造厂质量检验部门自行决定。  
9.1.3  经检验认定能效限定值不符合第 6章要求的 电泵产品不允许出厂。  
9.2  型式检验  
9.2.1  出现下列情况之一 时，应进行电泵能效的型式检验：  
a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；  
b） 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；  
c） 产品长期停产后，恢复生产时；   
d） 批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次） ；  
e） 出厂检查结果与上次型式检验有较大差异时；  
f） 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。  
9.2.2  按电泵同一型式和规格 组批，采用 随机抽样，每 批样本数为 3台，其中两台样机试验，一台样机
备用。  
9.2.3  两台样机的试验结果均符合本标准 相应能效等级 的要求，不对备用样机进行试验，以两台样机均
达到的能效等级或两台样机之一达到的较低能效等级判定为该批电泵产品的 能效等级 ；两台样机 的试验GB ××××× —201× 
 4 结果均不符合 能效等级 3级的要求 ，则判定该批电泵产品 能效限定值 不合格。  
如果两台样机中有一台 的试验结果不符合 能效等级 3级的要求 ，应对备用样机进行试验，如果备用
样机的试验结果符合本标准 相应能效等级 的要求， 则以其中两台样机均达到的能效等级或两台样机之一
达到的较低能效等级判定为该批电泵产品的 能效等级 ； 如果备用 样机的试验结果不符合 能效等级 3级的
要求，则判定该批电泵产品 能效限定值 不合格。  
10  能效等级标识  
10.1  制造厂应按本 标准的规定 和检验结果 ，确定电泵的 额定能效等级 ，并按能效标识标注的要求进行
标识。  
10.2  制造厂应 至少在产品使用说明书上注明该电泵产品的额定能效等级 和执行标准编号 ，同时依据能
效标识的有关规定，在产品的明显位置处粘贴能效标识。