编号：CNCA-09C-0XX：2013  
 
 
  
 
 
强制性产品认证实施规则 
 
 
消防产品 灭火设备产品 
 
 
      
 
2013-XX-XX 发布                              2013-XX-XX 实施
 
中国国家认证认可监督管理委员会发布 
 I目  录 
 
前  言  .............................................................................................................................. ............................... 1  
1 适用范围  .............................................................................................................................. ....................... 2  
2 认证依据  .............................................................................................................................. ....................... 2  
2.1 认证依据标准  .............................................................................................................................. ............ 2  
2.2 认证依据标准变化时的要求  .................................................................................................................. 2  
3 认证模式  .............................................................................................................................. ....................... 2  
4 认证单元划分原则  .............................................................................................................................. ....... 3  
5 认证委托  .............................................................................................................................. ....................... 4  
5.1 认证委托的提出和受理  ......................................................................................................................... 4  
5.2 委托资料  .............................................................................................................................. ................... 4  
5.3 认证方案  .............................................................................................................................. ................... 4  
6 认证实施  .............................................................................................................................. ....................... 5  
6.1 型式试验  .............................................................................................................................. .................... 5  
6.2 企业质量保证能力和产品一致性检查  .................................................................................................. 6  
6.3 认证评价与决定  .............................................................................................................................. ........ 7  
6.4 认证时限  .............................................................................................................................. .................... 7  
7 获证后监督  .............................................................................................................................. ................... 7  
7.1 获证后的跟踪检查  .............................................................................................................................. .... 7 
7.2 获证后生产现场抽取样品检测或者检查  .............................................................................................. 8  
7.3 获证后使用领域抽样检测或者检查  ...................................................................................................... 9  
7.4 获证后监督频次  .............................................................................................................................. ........ 9  
7.5 获证后监督的记录  .............................................................................................................................. .... 9 
7.6 获证后监督结果的评价  .......................................................................................................................... 9  
8 认证证书  .............................................................................................................................. ..................... 10  
8.1 认证证书有效期  .............................................................................................................................. ..... 10  
8.2 认证证书内容  .............................................................................................................................. ......... 10  
8.3 认证证书的变更  .............................................................................................................................. ..... 10  
8.4 认证证书的注销、暂停和撤销  ............................................................................................................ 10   
 II8.5 认证证书的使用  .............................................................................................................................. ...... 11  
9 认证标志  .............................................................................................................................. ...................... 11  
9.1 标志式样  .............................................................................................................................. .................. 11  
9.2 使用要求  .............................................................................................................................. ................. 11  
10 收费  .............................................................................................................................. ........................... 11  
11 认证责任  .............................................................................................................................. ................... 11  
12 生产企业分类管理  .............................................................................................................................. .... 12  
13 认证实施细则  .............................................................................................................................. ........... 12  
附件 灭火设备产品强制性认证单元划分及认证依据标准  ..................................................................... 14   
 1前  言 
本规则规定了灭火设备产品实施强制 性认证的基本原则和要求。为确
保被认证产品持续符合标准要求，认证机构应 采取必要措施，确保本规则
所覆盖产品在得以正确安装、维护，并按原设 计功能使用的前提下，符合
消防安全要求和保障人体健康、人身 财产安全及环境安全的要求。 
    本规则遵循法律法规对消防产品市场 准入的基本要求，并基于灭火设
备产品安全风险和认证风险制定。认证机构须 依据本规则的要求，结合生
产企业分类管理，编制认证实施细则 配套本规则共同实施。  
 2 
1 适用范围 
本规则适用范围为灭火设备产品，具 体包括喷水灭火设备产品、泡沫
灭火设备产品、干粉灭火设备产品、气体灭火 设备产品、灭火剂产品、灭
火器产品、消防水带产品、消防给水设备产品。 
2 认证依据 
2.1 认证依据标准 
认证依据标准见附件《灭火设备产品强制性认证单元划分及认证依据
标准》。 
上述标准原则上应执行国家、行业标 准化行政主管部门发布的最新版
本。当需使用标准的其他版本时，则应按国家 认监委发布的适用相关标准
要求的公告执行。 
2.2 认证依据标准变化时的要求 
认证机构负责跟踪强制性产品认证依 据用标准的制修订变化情况，并
依据有关规定和技术专家组决议，自行制定标 准制修订等变化的转换期及
认证实施方案，并向社会公布。 
认证机构应向认证委托人提供详细、准确的关 于标准变化情况的信息。  
认证委托人应通过查询网站等方式主 动获取相关标准的版本更新信息
和认证检测标准的执行要求。 
3 认证模式 
本实施规则规定的基本认证模式，是以生产企 业诚信自律、有效管理、
稳定生产为前提，基于灭火设备产品的性能要 求、安全要求及质量风险， 
 3以及生产企业普遍采取的生产工艺所确定的认证模式。 
认证机构应基于生产企业实际管理水 平、诚信状况、生产工艺等各类
质量信息，对生产企业实施分类管理。为有效 控制认证风险，认证机构可
结合生产企业分类管理的实际需要，在基本认 证模式的基础上增加相关认
证要素，确定具体实施时所采用的认证模式， 并在认证实施细则中予以明
确。 
实施灭火设备产品强制性认证的两种基本认证模式为： 型式试验+企业质量保证能力检查和 产品一致性检查+获证后监督，或，  
型式试验+获证后使用领域跟踪检测或者检查 获证后监督是指获证后的跟踪检查、生产现场 抽取样品检测或者检查、
使用领域抽样检测或者检查的方式之一或其组合。 
消防气压给水设备、消防自动恒压给 水设备、消防增压稳压给水设备、
消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备 产品应采用“型式试验+获证
后使用领域跟踪检查或检测”的认证模式。 
4 认证单元划分原则 
原则上，同一生产者（制造商）、同一生产企业（工厂）、同一类别、
同一材料、同一结构、同一形式为一个认证单元。 
认证委托人依据单元划分原则提出认证委托。 认证单元划分见附件《灭火设备产品 强制性认证单元划分及认证依据
标准》。  
 45 认证委托 
5.1 认证委托的提出和受理 
认证委托人需以适当的方式向认证机 构提出认证委托，认证机构应对
认证委托进行处理，并按照认证实施细则中的 时限要求反馈受理或不予受
理的信息。 
委托认证的所有规格灭火设备产品应 能正常生产，并符合国家法律法
规及相关产业政策要求，否则认证机 构不予受理相关认证委托。 
5.2 委托资料 
认证机构应根据法律法规、标准及认 证实施的需要在实施细则中明确
委托资料清单（应至少包括认证委托书或合同 、认证委托人／生产者/生产
企业的注册证明等）。 
认证委托人应按照认证实施细则中委托资料清单的要求提供所需资
料。认证机构负责审核、管理、保存、保密有 关资料，并将资料审核（文
审）结果告知认证委托人。 
5.3 认证方案 
认证机构应与认证委托人约定双方在 认证实施各环节中的相关责任安
排，并根据生产企业实际和分类管理情况，按 照本规则及认证实施细则的
要求，确定认证方案并告知认证委托人。认证 方案应至少包括基本认证模
式中各环节的要求。  
 56 认证实施 
6.1 型式试验 
认证机构受理认证委托并确定认证方 案后，方可进行型式试验。 
6.1.1 型式试验样品要求 
认证机构应在认证实施细则中明确依 据生产企业分类管理情况进行单
元或单元组合抽样/送样的具体要求。型式试 验的样品可采取现场抽样/封
样方式获得，也可由认证委托人按照认证机构 的要求送样用于检测。 
认证委托人应保证其所提供的样品是 正常生产的且确认与实际生产产
品的一致性。实验室应对认证委托人提供样品 的真实性进行审查。实验室
对样品真实性有疑义的，应当向认证机构声明 情况，并做出相应处理。 
6.1.2 型式试验项目及要求 
灭火设备产品型式试验项目应为认证 依据标准规定的项目。 
6.1.3 型式试验的实施 
型式试验应在国家认监委指定的实验 室完成。实验室对样品进行型式
试验，应确保检测结论真实、准确，对检测全 过程做出完整记录并归档留
存，以保证检测过程和结果的记录具有可追溯性。 6.1.4 型式试验报告 
认证机构应规定统一的型式试验报告格式。 型式试验结束后，实验室应及时出具 型式试验报告，内容应准确、清
晰、完整。认证委托人在获证后监督时应能向 认证机构和执法机构提供完
整有效的型式试验报告。  
 66.2 企业质量保证能力检查和产品一致性检查 
型式试验合格后，方可进行企业质量保证能力 检查和产品一致性检查。  
6.2.1 基本原则 
认证机构应在认证实施细则中明确生产者/生产企业质量保证能力和
产品一致性控制的基本要求。 
认证委托人和生产者/生产企业应按 照基本要求的相关规定，建立实施
有效保持企业质量保证能力和产品一致性控制 的体系，保持消防产品的生
产条件，保证产品质量、标志、标识持续符合 相关法律法规和标准要求，
确保认证产品持续满足认证要求。 
产品生产者/生产企业应当建立产品 生产、销售流向登记制度，如实记
录产品名称、批次、规格、数量、销售去向等内容。 
认证机构应对生产者/生产企业质量 保证能力和产品一致性控制情况
进行符合性检查。 6.2.2 企业质量保证能力检查要求 
认证机构应当委派具有国家注册资格 的强制性产品认证检查员组成检
查组，按照《消防产品工厂检查通用要求》（GA 1035）和认证实施细则的
有关规定对生产者/生产企业进行质量保证能力检查。 
检查应覆盖所有认证单元涉及的生产 企业。必要时，认证机构可到生
产企业以外的场所实施延伸检查。 6.2.3 产品一致性检查要求 
认证机构在经生产者/生产企业确认 合格的产品中，随机抽取申请认证
产品按《消防产品一致性检查要求》（GA 1061）和认证实施细则的有关规 
 7定进行产品一致性检查。必要时，认证机构可 在生产现场抽取样品进行部
分项目检测，具体检测项目及检测方式方法， 应在认证实施细则中规定。 
6.3 认证评价与决定 
认证机构对基本认证模式中各环节的 结论和有关资料/信息进行综合
评价，评价通过，按单元颁发认证证 书；评价不通过，认证终止。 
6.4 认证时限 
认证机构应对认证各环节的时限做出 明确规定，并确保相关工作按时
限要求完成。 
认证委托人须对认证活动予以积极配合。 一般情况下，自受理认证委托起90 天内向认证委托人出具认证证书。 对于因产品技术标准规定所需检验时间的原因 导致不能在90天内出具
认证证书，认证机构应在认证实施细 则中公布产品检验时限。 
7 获证后监督 
获证后监督是指认证机构根据获证生产企业分类管理情况实施的监
督。 
认证机构应结合获证生产企业分类管 理、实际情况和产品基本认证模
式，在认证实施细则中明确获证后监 督方式选择的具体要求。 
7.1 获证后的跟踪检查 
7.1.1 原则 
认证机构应在获证生产企业分类管理的 基础上实施有效的跟踪检查，
以确保获证产品持续符合标准要求并保持与型 式试验样品的一致性，验证 
 8生产者/生产企业的质量保证能力持续符合认证要求。 
获证后的跟踪检查应在生产企业正常生 产时，优先选用不预先通知被
检查方的方式进行。对于非连续生产的产品， 认证委托人应向认证机构提
交相关生产计划，便于获证后跟踪检查的有效开展。 7.1.2 内容 
认证机构应在认证实施细则中明确获 证后跟踪检查的内容和要求。 
7.2 获证后生产现场抽取样品检测或者检查 
7.2.1 原则 
获证后生产现场抽取样品检测或者检 查应至少覆盖认证产品类别。 
采取获证后生产现场抽取样品检测或者 检查方式实施获证后产品监督
的，认证委托人、生产者、生产企业应予以配合。 7.2.2 内容 
获证后生产现场抽取样品检测：按照认 证依据标准的要求，在生产现
场抽取样品后，由指定实验室实施的检测。如 生产企业具备标准和认证实
施细则要求的检测条件，认证机构原则上应利 用生产企业检测资源实施检
测（或目击检测），并承认相关结果；如生产 企业不具备标准和认证实施
细则要求的检测条件，应将样品送指定实验室 检测。认证机构应在认证实
施细则中明确利用生产企业检测资源实施检测的具体要求。
 
获证后生产现场抽取样品检查：按照《消防产品一致性检查要求》
（GA1061）及实施细则的要求，由认证机构在生产现场对灭火设备产品实施的检查。  
 97.3 获证后使用领域抽样检测或者检查 
7.3.1 原则 
采取获证后使用领域抽样检测或者检查方式实 施监督的，认证委托人、
生产者、生产企业应予以配合并确认从使用领 域抽取的样品确属其产品。 
7.3.2 内容 
获证后使用领域抽样检测：按照认证依据标准 及认证实施细则的规定，
在使用领域内抽样后，由指定实验室实施的检测。 
获证后使用领域抽样检查：按照强制 性行业标准《消防产品现场检查
判定规则》（GA 588）、《消防产品一致性检查要求》（GA 1061）及认证实施细则的规定，由指定认证机构在使用领域 内对灭火设备产品实施的检
查。 
认证机构应在认证实施细则中制定获 证后使用领域抽样检测或者检查
的内容和要求。 
7.4 获证后监督频次 
认证机构应在获证生产企业分类管理 的基础上，对不同类别的生产企
业采取不同的获证后监督频次，具体原则应在 认证实施细则中予以明确。 
7.5 获证后监督的记录 
认证机构应当对获证后监督全过程予 以记录并归档留存，以保证认证
过程和结果具有可追溯性。 
7.6 获证后监督结果的评价 
获证后监督结果评价通过，可继续保 持认证证书、使用认证标志；评
价不通过，认证机构应当根据相应情形做出注 销/暂停/撤销认证证书的处 
 10理，并予公布。 
8 认证证书 8.1 认证证书有效期 
认证证书的有效期为 5 年。有效期 内，认证证书的有效性依赖认证机
构的获证后监督获得保持。 
认证证书有效期届满，需要延续使用 的，认证委托人应当在认证证书
有效期届满前90 天内提出认证委托。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，认证机构应直接换发新证书。 
8.2 认证证书内容 
认证证书内容应符合《强制性产品认证管理规 定》第二十一条的要求。  
8.3 认证证书的变更 
获证后，当涉及认证证书、产品特性 或认证机构规定的其他事项发生
变更时，认证委托人应向认证机构提出变更委 托，变更经认证机构批准后
方可实施。 
认证机构应在控制风险的前提下，在 认证实施细则中明确变更要求，
并对变更内容进行文件审查、检测和/ 或检查（适用时），评价通过后方可
批准变更。 
8.4 认证证书的注销、暂停和撤销 
认证证书的注销、暂停和撤销，依据 《强制性产品认证管理规定》和
《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施 规则》及认证机构的有关规
定执行。认证机构应确定不符合认证要求的产 品类别和范围，并采取适当 
 11方式对外公告被注销、暂停和撤销的认证证书。 
8.5 认证证书的使用 
认证证书的使用应符合《强制性产品 认证管理规定》的要求。 
9 认证标志 
认证标志的管理、使用应符合《强制 性产品认证标志管理办法》的要
求。 
9.1 标志式样 
获得认证的灭火设备产品应使用消防类（F ）认证标志，式样如下： 
 
 
9.2 使用要求 
认证标志一般应加施于产品明显位置。 
10 收费 
认证申请费、产品检测费、工厂检查费、 批准与注册费、监督复查费、
证书年金等收费项目，由认证机构和实验室按 照国家关于强制性产品认证
收费标准的规定收取。 
认证机构应按照国家关于强制性产品 认证收费标准中工厂检查、获证
后监督复查收费人日数标准的规定， 合理确定具体的收费人日数。 
11 认证责任 
认证机构及其认证决定人员应对其做出的认证结论负责。  
 12实验室应对检验结果和检验报告负责。 
认证机构及其委派的检查员应对工厂检查结论负责。 认证委托人应对其提交的资料及样品 的真实性、合法性负责。 
12 生产企业分类管理 
认证机构应收集、整理、保存获证产 品其生产企业的各类质量信息，
认证委托人、生产者/生产企业应予 以配合。认证机构应根据认证产品的特
点、安全风险、质量稳定性、质量信息等因素 ，确定并公布生产企业分类
管理的原则和要求。 
认证机构应评价并确定生产企业的分类等级情 况，并实施动态化管理，
以保证认证结果的持续有效。 
13 认证实施细则 
认证机构应依据本实施规则的原则和 要求，制定科学、合理、可操作
的认证实施细则。认证实施细则应在向国家认 监委备案后对外公布实施。
认证实施细则应至少包括以下内容： 
（1） 认证流程及时限要求； 
（2） 认证模式的选择及相关要求； 
（3） 生产企业分类管理要求； 
（4） 认证委托资料及相关要求； 
（5） 型式试验要求； 
（6） 企业质量保证能力检查和产品一致性检查要求； 
（7） 获证后监督要求； 
（8） 利用生产企业检测资源实施检测要求；  
 13（9） 认证变更（含标准换版）要求； 
（10） 收费依据及相关要求； （11） 与技术争议、申诉相关的流程及时限要求。 
   
 14附件 
灭火设备产品强制性认证单元划分及认证依据标准 
序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
1 喷水灭火
设备产品 洒水喷头： 
1）热敏感元件响应等级、型号规格不同不能作为一个认证单元；  
2)公称口径（流量系数）不同不能作为一个认证单元(水雾喷头、水幕喷头除外)； 3)结构形式、框架材料不同不能作为一个认证单元； 4)开式喷头和闭式喷头不能作为一个认证单元。  GB 5135.1
GB 5135.3
GB 5135.9
GB 5135.12
GB 5135.15
GB 5135.13
报警阀： 
1）公称直径相同、结构不同、连接形式、压力等级不同不能作为一个认证单元； 2）阀体、阀瓣材料不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.2
GB 5135.4
GB 5135.5
水流指示器： 
结构、连接形式、本体不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.7
压力开关： 
结构、应用形式、压力等级、本体不同不能作为一个认证单元。  GB 5135.10
通用阀门： 
1）结构、连接形式、压力等级不同不能作为一个认证单元； 2）阀体、阀瓣材料不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.6
预作用装置： 
1)结构形式、连接方式、额定工作压力不同不能作为一个认证单元； 2)阀体、阀座、阀瓣材质不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.14
减压阀： 
敏感元件、工作原理、连接形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.17
末端试水装置： 
控制方式、连接形式、结构形式、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.21
加速器： 
结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.8
消防洒水软管: 
结构、材质、额定工作压力、连接方式不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.16
沟槽式管接件: 
1)结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元； 2)壳体及密封圈的材质不同不能作为一个认证单元。 GB 5135.11
自动灭火系统用玻璃球: 
1)直径不同或直径相同承载长度不同不能作为一个认证单元； 2)响应等级不同不能作为一个认证单元。  GB 18428 
消防用易熔合金元件: 
不同种类、规格、型号的易熔合金元件不能作为一个认证单元。  
 GA 863  
 15序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
1 喷水灭火
设备产品 自动跟踪定位射流灭火装置： 
1）流量不同不能作为一个认证单元； 2）射流方式不同不能作为一个认证单元； 3）探测组件、灭火装置、自动控制装置结构和材料不同不能作为一个认证单元。 GB 25204
细水雾灭火装置喷头： 
1) 结构形式、材料、工作压力范围不同不能作为一个认证单元；  
2）热敏感元件型号规格不同不能作为一个认证单元。 
GB 26785细水雾灭火装置贮气、贮水瓶组： 
1）容器公称工作压力、材质、制造工艺不同不能作为一个认证单元； 2）容器阀的结构形式不同不能作为一个认证单元。 
细水雾灭火装置分区控制阀： 结构形式、公称压力、材质不同不能作为一个认证单元。 
细水雾灭火装置泵组： 结构形式、出口压力等级、材质不同不能作为一个认证单元。 
 
 
 
   
 
   
 
   
2 
 
   
 
   
 
   
 
    
 
    
           
泡沫灭火设备产品  
 
                 压力式比例混合装置： 
1）泡沫液储罐结构、罐体材质不同不能作为一个认证单元； 2）比例混合器结构不同不能作为一个认证单元； 3）压力范围不同不能作为一个认证单元。  
            
GB 20031 
 
                 
平衡式比例混合器： 1）装置的组成或工作方式不同不能作为一个认证单元； 2）泡沫液泵结构不同不能作为一个认证单元； 3）比例混合器结构不同不能作为一个认证单元； 4）平衡阀结构不同不能作为一个认证单元； 5）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
管线式、比环泵式例混合器： 1）结构、压力范围不同不能作为一个认证单元； 2）壳体材料不同不能作为一个认证单元。 
低倍数空气泡沫产生器、 高背压泡沫产生器、 中倍数泡沫产生器：  
1）结构、压力范围不同不能作为一个认证单元； 2）壳体材料不同不能作为一个认证单元。 
泡沫钩管： 1）空气管结构、材料不同不能作为一个认证单元； 2）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
泡沫喷头： 结构、压力范围、框架材料不同不能作为一个认证单元。 
高倍数泡沫产生器： 1）叶轮材料、驱动方式不同不能作为一个认证单元； 2）泡沫液吸入方式不同不能作为一个认证单元； 3）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
泡沫泵： 1）结构形式不同不能作为一个认证单元； 2）泵体、泵转子材质不同不能作为一个认证单元； 3）应与平衡式比例混合装置一并申请。 
泡沫消火栓： 1）结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元； 2）阀体材料不同不能作为一个认证单元。  
 16序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
 
2 
  
 
泡沫灭火设备产品  
 连接软管： 
1）基体结构不同不能作为一个单元； 2）额定工作压力不同不能作为一个认证单元。  
        
 
   
GB 20031 泡沫炮： 1）控制方式、安装方式不同不能作为一个认证单元； 2）回转部件、泡沫产生部件、炮筒结构和材料不同不能作为一个认证单元； 3）泡沫液吸入方式不同(自吸式或非自吸式)； 4）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
泡沫枪： 1）枪体、枪筒结构和材料不同不能作为一个认证单元； 2）泡沫液吸入方式不同(自吸式或非自吸式) 不能作为一个单元； 3）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
泡沫消火栓箱： 1）箱体结构、材料不同不能作为一个认证单元； 2）配套部件不同(比例混合器、 泡沫枪、软管卷盘、 消防水带) 不
能作为一个单元； 3）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
半固定式(轻便式)泡沫灭火装置： 1）装置的组成部件不同（比例混合器、泡沫产生装置、连接部件）不能作为一个单元； 2）泡沫液储罐结构形式、材料不同不能作为一个认证单元； 3）比例混合器结构形式不同不能作为一个认证单元； 4）泡沫喷射装置结构形式不同(泡沫枪、泡沫产生器)不能作为一个单元； 5）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
闭式泡沫-水喷淋装置： 1）装置组成部件不同(报警阀、泡沫液控制阀、压力泄放阀)不能作为一个单元； 2）比例混合装置结构形式不同不能作为一个认证单元； 3）泡沫液储罐结构形式、材料不同不能作为一个认证单元； 4）压力范围不同不能作为一个认证单元。 
厨房灭火装置： 1）灭火剂贮存形式不同不能作为一个认证单元； 2）灭火剂的种类不同不能作为一个认证单元； 3）具有水冷却功能的与不具有水冷却功能的不能作为一个单元；  
4） 灭火剂贮存容器材料、数量不同不能作为一个认证单元。  GA 498  
泡沫喷雾灭火装置： 
1）装置组成部件不同不能作为一个认证单元； 2）贮液罐最大工作压力、结构形式、材料不同不能作为一个认证单元； 3）动力瓶组的工作压力不同不能作为一个认证单元； 4）减压装置的形式不同不能作为一个认证单元。 5）容器阀、分区阀、控制阀的结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。  GA 834  
 17序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
3 
 干粉灭火
设备产品 
 灭火剂贮存装置： 
1）干粉灭火剂贮存形式不同不能作为一个认证单元； 2）贮存容器结构、工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）释放装置的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
GB 16668 贮气瓶组： 
1）瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 2）内部灌装介质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）检漏方式不同不能作为一个认证单元。 
单向阀、选择阀： 工作压力、材质、结构形式不同不能作为一个认证单元。 
集流管： 直径、材质、结构形式不同不能作为一个认证单元。 
燃气发生器： 1）发火装置基本参数不同不能作为一个认证单元； 2）工作压力不同不能作为一个认证单元。 
信号反馈装置： 材质、工作压力、结构不同不能作为一个认证单元。 
喷嘴： 工作压力、材质、结构不同不能作为一个认证单元。 
干粉枪： 工作压力、流量、射程、材质不同不能作为一个认证单元。 
干粉炮： 1）工作压力、流量、射程、材质不同不能作为一个认证单元； 
2）控制方式不同不能作为一个认证单元。 
悬挂式干粉灭火装置： 
1）干粉灭火剂贮存形式不同不能作为一个认证单元； 2）结构形式、安装方式不同不能作为一个认证单元； 3）干粉灭火剂的种类不同不能作为一个认证单元； 4）工作环境温度范围不同不能作为一个认证单元； 5）引发方式不同不能作为一个认证单元。 GA 602  
柜式干粉灭火装置： 
1）干粉灭火剂贮存的形式不同不能作为一个认证单元； 2）干粉灭火剂的种类不同不能作为一个认证单元； 3）工作环境温度范围不同不能作为一个认证单元； 4) 干粉贮存容器出口释放阀工作压力、材质、结构形式不同不能作为一个认证单元； 5）干粉贮存容器出口释放膜片尺寸、材质、膜片的结构形式不同不能作为一个认证单元； 
6）贮气瓶组的容器阀结构形式和材质、瓶组内部灌装介质、瓶
组公称工作压力、检漏方式不同不能作为一个认证单元。 GB 16668 
 
   
4 
    
   
气体灭火设备产品 
  高压二氧化碳系统灭火剂瓶组： 
1)瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 2)检漏装置形式不同不能作为一个认证单元。  
   
GB 16669 
   
高压二氧化碳系统驱动气体瓶组： 1)瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 2)内部灌装介质、贮存压力不同不能作为一个认证单元。 3)容器结构（焊接、无缝）不同不能作为一个认证单元。 4)检漏装置形式不同不能作为一个认证单元。  
 18序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
 
        
 
              
4 
     
 
                  
        
 
             
气体灭火设备产品 
     
 
                 高压二氧化碳系统选择阀、单向阀： 
结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。  
GB 16669 
高压二氧化碳系统喷嘴： 结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
高压二氧化碳系统集流管： 结构形式、材质、公称直径不同不能作为一个认证单元。 
高压二氧化碳系统驱动装置： 1）带气瓶的和不带气瓶的不能作为一个单元； 2）结构形式、材质、启动方式、燃气介质不同不能作为一个认
证单元。 
高压二氧化碳系统低泄高封阀： 
结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
高压二氧化碳系统信号反馈装置： 结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统贮存装置： 1）总控阀的结构形式不同不能作为一个认证单元； 2）保温形式不同不能作为一个认证单元； 3）制冷机型号(数量)不同不能作为一个认证单元； 4）灭火剂容器封头直径、容器结构（立式、卧式）不同不能作为一个认证单元； 5）制冷机的控制方式不同不能作为一个认证单元。 
GB 19572 
 
低压二氧化碳系统总控阀、选择阀： 结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统单向阀： 结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统喷嘴： 结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统分流管： 结构形式、公称直径、材质不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统驱动装置： 1）带气瓶的和不带气瓶的不能作为一个单元； 2）结构形式、材质、启动方式不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统超压泄放阀： 动作压力、结构形式不同不能作为一个认证单元。 
低压二氧化碳系统信号反馈装置、压力控制装置： 结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
卤代烷烃系统灭火剂瓶组、驱动气体瓶组： 1）瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 2）内部灌装介质、贮存压力不同不能作为一个认证单元； 3）容器结构（焊接、无缝）不同不能作为一个认证单元； 4) 检漏装置形式不同不能作为一个认证单元。  
      
GB 25972 
    
卤代烷烃系统选择阀、单向阀： 结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。 
卤代烷烃系统喷嘴： 结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。 
卤代烷烃系统集流管： 结构形式、材质、公称工作压力、公称直径不同不能作为一个认证单元。  
 19序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
 
        
 
              
4 
     
 
                  
        
 
              
气体灭火设备产品 
    
 
                 卤代烷烃系统驱动装置： 
1）带气瓶的和不带气瓶的不能作为一个单元； 2）结构形式、材质、启动方式、燃气介质不同不能作为一个认证单元。  
        
 
        
GB 25972 
 
卤代烷烃系统减压装置： 结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
卤代烷烃系统低泄高封阀： 结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
卤代烷烃系统信号反馈装置： 
结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统灭火剂瓶组、驱动气体瓶组： 
1）瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 2）内部灌装介质、贮存压力不同不能作为一个认证单元； 3）容器结构（焊接、无缝）不同不能作为一个认证单元； 4)检漏装置形式不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统选择阀、单向阀： 结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统喷嘴： 结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统集流管： 结构形式、材质、公称工作压力、公称直径不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统驱动装置： 
1）带气瓶的和不带气瓶的不能作为一个单元； 
2）结构形式、材质、启动方式、燃气介质不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统减压装置： 结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统低泄高封阀： 结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
惰性气体系统信号反馈装置： 结构形式、材质、工作压力不同不能作为一个认证单元。 
悬挂式气体灭火装置： 1）内部灌装灭火剂、启动方式、贮存压力、结构不同不能作为一个认证单元； 2)启动释放组件不同不能作为一个认证单元。 GA 13  
柜式气体灭火装置灭火剂瓶组： 
1）瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 
2)内部灌装介质、贮存压力不同不能作为一个认证单元； 
3)容器结构（焊接、无缝）不同不能作为一个认证单元； 4)检漏装置形式不同不能作为一个认证单元。  
      
GB 16670 
 
 
  柜式气体灭火装置驱动气体瓶组: 1)瓶组容器阀的结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 2)内部灌装介质、贮存压力不同不能作为一个认证单元。 3)容器结构（焊接、无缝）不同不能作为一个认证单元。 
4)检漏装置形式不同不能作为一个认证单元。 
柜式气体灭火装置喷嘴: 
结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。  
 20序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
 
   
4  
  
气体灭火设备产品 柜式气体灭火装置信号反馈装置: 
结构形式、材质、公称工作压力不同不能作为一个认证单元。 GB 16670 
柜式气体灭火装置驱动装置: 
1）带气瓶的和不带气瓶的不能作为一个单元； 2）结构形式、材质、启动方式、燃气介质不同不能作为一个认证单元。 
柜式气体灭火装置减压装置: 结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。 
油浸变压器排油注氮灭火设备: 
1）工作温度范围、启动方式不同不能作为一个认证单元； 
2）阀门结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 3）氮气瓶组的工作压力、结构形式和材料不同不能作为一个认证单元； 4）排气组件和油气隔离组件结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 5）减压装置的形式不同不能作为一个认证单元。 GA 835 
热气溶胶灭火装置: 
发生剂类型、安装方式、喷口温度类型、灭火类别、冷却方式、引发方式不同不能作为一个认证单元。 GA 499.1 
5 
 灭火剂 
产品 
 泡沫灭火剂: 
1）生产工艺不同不能作为一个认证单元。 2）主要材料不同不能作为一个认证单元。 GB 15308 
GB 27897 
水系灭火剂: 
1）生产工艺不同不能作为一个认证单元。 2）主要材料不同不能作为一个认证单元。 GB 17835 
干粉灭火剂: 
1）生产工艺不同不能作为一个认证单元。 2）主要材料不同不能作为一个认证单元。 GB 4066 
GA 578 
气体灭火剂: 
1）生产工艺不同不能作为一个认证单元。 2）主要材料不同不能作为一个认证单元。 GB 4396 
GB 18614 
GB 20128 
GB 25971 
6 灭火器 
产品 手提式灭火器： 
1）规格不同不能作为一个认证单元； 2）充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元； 3）筒体材料不同不能作为一个认证单元； 4）驱动型式、压力不同不能作为一个认证单元； 5）车用与非车用灭火器不能作为一个单元。  GB 4351.1
GB 4351.2
推车式灭火器： 
1）规格不同不能作为一个认证单元； 
2）充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元； 3）筒体材料不同不能作为一个认证单元； 4）驱动型式、压力不同不能作为一个认证单元。 GB 8109 
简易式灭火器： 
1）规格不同不能作为一个认证单元； 2）充装灭火剂种类不同不能作为一个认证单元； 
3）筒体材料不同不能作为一个认证单元； 
4）灭火器结构形式不同不能作为一个认证单元。 GA 86  
 21序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
7 消防水带
产品 有衬里消防水带： 
1）设计工作压力不同不能作为一个认证单元； 2）内径规格不同不能作为一个认证单元； 3）编织层材料不同不能作为一个认证单元； 4）衬里（内、外覆）材料不同不能作为一个认证单元。 GB 6246 
消防湿水带： 
1）设计工作压力不同不能作为一个认证单元； 2）内径规格不同不能作为一个认证单元； 3）编织层材料不同不能作为一个认证单元； 4）衬里（内、外覆）材料不同不能作为一个认证单元。 
消防软管卷盘： 1）使用灭火剂种类不同不能作为一个认证单元； 2）额定工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）软管内径不同不能作为一个认证单元； 4）使用场合不同不能作为一个认证单元； 5）喷枪类别不同不能作为一个认证单元。 GB 15090 
消防吸水胶管： 
1）内径不同不能作为一个认证单元； 2）工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）结构和材料不同不能作为一个认证单元。 GB 6969 
 
          
8 
  
 
             
         
消防给水设备产品 
  
 
            车用消防泵： 
1）额定流量、压力不同不能作为一个认证单元； 2）结构形式、材质不同不能作为一个认证单元。  GB 6245 
消防球阀： 
1）结构形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元；  
2）驱动装置类型不同不能作为一个认证单元。  GA 79 
消防泵组： 
1）使用场合、用途不同不能作为一个认证单元； 
2）动力源形式不同不能作为一个认证单元； 
3）结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 4）船用消防泵、手抬机动消防泵组、潜水消防泵组、供泡沫液消防泵组、柴油机消防泵组、汽油机消防泵组和燃气轮机消防泵组不能作为一个认证单元。  GB 6245 
室外消火栓： 
材质、结构、形式、公称压力不同不能作为一个认证单元。 
 GB 4452 
消防水鹤： 
结构、材质、公称压力、进水口连接方式、出水管调节方式不同不能作为一个认证单元。  GA 821 
室内消火栓： 
材料、结构形式、出水口形式、栓阀数量不同不能作为一个认证单元。  GB 3445  
 22序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
 
        
 
      
8 
             
 
                  
        
 
      
消防给水设备产品 
            
 
                 消防气压给水设备： 
1）设备组成不同不能作为一个认证单元； 2）气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）补气、止气方式不同不能作为一个认证单元； 4）消防泵组种类不同不能作为一个认证单元； 5）消防泵组额定工作压力上偏差大于 0.3 MPa 不能作为一个认证单元。 GB 27898.1
消防自动恒压给水设备： 
1）设备组成不同不能作为一个认证单元； 2）气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）恒压控制方式不同不能作为一个认证单元； 4）消防泵组种类不同不能作为一个认证单元； 5）消防泵组额定工作压力上偏差大于 0.3 MPa 不能作为一个认证单元。 GB 27898.2
消防增压稳压给水设备： 
1）设备组成不同不能作为一个认证单元； 2）气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）补气、止气方式不同不能作为一个认证单元； 4）消防泵组种类不同不能作为一个认证单元； 5）消防泵组额定工作压力上偏差大于 0.3 MPa 不能作为一个认
证单元。 GB 27898.3
消防气体顶压给水设备： 
1）设备组成不同不能作为一个认证单元； 2）气压水罐结构形式、最高工作压力不同不能作为一个认证单元； 3）补气、止气方式不同不能作为一个认证单元； 4）顶压系统工作压力、贮存介质不同不能作为一个认证单元。 GB 27898.4
消防双动力给水设备： 
1）设备组成不同不能作为一个认证单元； 2）发动机类型不同不能作为一个认证单元； 3）冷却方式不同不能作为一个认证单元； 4）控制方式不同不能作为一个认证单元； 5）消防泵组种类不同不能作为一个认证单元。 GB 27898.5
消防水泵接合器： 
形式、材质、公称压力、结构形式、连接形式不同的产品不能作为一个认证单元。 GB 3446 
消防水枪： 
1）结构形式、材质、额定喷射压力不同不能作为一个认证单元；  
2）喷射的灭火水流形式不同不能作为一个认证单元。 GB 8181 
泡沫枪： 
1）结构形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元；  
2）混合液额定流量不同不能作为一个认证单元。 GB 25202 
干粉枪： 
1）结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 2）名义有效喷射率不同不能作为一个认证单元。 GB 25200  
 23序号  产品类别  单元划分原则  认证依据  
标准  
8 消防给水
设备产品 脉冲气压喷雾水枪： 
结构形式、材质、移动方式不同不能作为一个认证单元。  GA 534 
消防炮： 
1）结构形式、材质不同不能作为一个认证单元； 2）额定流量或干粉有效喷射率不同不能作为一个认证单元； 3）控制方式不同不能作为一个认证单元； 
4）移动式和固定式消防炮不能作为一个认证单元。 GB 19156 
GB 19157 
分水器和集水器： 
结构形式、材质、类型、公称压力不同不能作为一个认证单元。  GA 868 
消防接口： 
接口形式、公称压力、本体材质不同不能作为一个认证单元。 GB 12514.1
GB 12514.2
GB 12514.3
GB 12514.4