PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 1 de 9 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 1 
PRODUCTO ELÉCTRICO  2 
 3 
 4 
 5 
PE Nº 3/xx : 15.03. 2016   6 
 7 
PRODUCTO  : Tuberías No Metálicas Flexibles  para  8 
  instalaciones  eléctricas  9 
 10 
CATEGORIA  : Materiales de baja tensión  11 
 12 
NORMAS DE REFERENCIAS  : IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02)  13 
  IEC 6 1386 -23 ed1.0 (200 2-02) 14 
  15 
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  16 
 17 
  DS Nº  298, de 2005, del Ministerio de 18 
Economía, Fomento y 19 
Reconstrucción.  20 
   21 
   22 
 23 
 24 
   25 
APROBADO POR  : RE Nº                   de fecha      26 
 27 
 28 
 29 
 30 
CAPITULO I  31 
 32 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  33 
 34 
El presente protocolo establece el procedimiento para la certificación de las Tuberías No metálicas 35 
flexibles  para instalaciones eléctricas, de acuerdo al alcance y campo de aplicación de las normas 36 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) e IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02). 37 
 38 
La definición de tubo flexible , en punto 3.13 de la norma IEC61386 -1, señala: Tubo  que puede 39 
doblarse a m ano con una fuerza razonablemente pequeña, y que está destinado a flexión frecuente 40 
a lo largo de su vida.  41 
 42 
 43 
CAPITULO II  44 
 45 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  46 
 47 
TABLA  A  48 
 49 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Subcláusula  Clasificación 
de los 
defectos  
1 Clasificación  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 6 6.1, 6.2 (1), 6.3, 
6.4 y 6.5  Mayor  
2 Marcado y 
documentación  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 7(2) 7.1, 7.2, 7.3 , 
7.5, y 7.6  Menor 
3 Dimensiones  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 8 8.1 y 8.2 (3) Mayor  
4 Construcción  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 9 9.1, 9.5 y 9.6  Mayor   
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 2 de 9 
 5 Propiedades 
mecánicas  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 10 10.1, 10.2, 
10.3,  10.4,  
10.5, 10.7 y 
10.8(4) Crítico  
6 Propiedades 
eléctricas  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 11 11.1, 11.2 y 
11.3 Crítico  
7 Propiedades 
térmicas  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 12 12.1, 12.2 y 
12.3 Crítico  
8 Peligros del fuego  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02) 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 13 13.1 (5), 13.2 y 
13.3 Crítico  
9 Influencias externas  IEC 61386 -23 ed1.0 (2002 -02 
IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02) 14 14.1, 14.2  Mayor  
 50 
Notas:   51 
 52 
1) Al final de la Tabla  1 de la n orma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), rango de temperaturas 53 
bajas, se debe considerar la clasificación 1ª cifra  6X, para una temperatura no inferior a 54 
0°C. 55 
2) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el 56 
Capítulo IV d el presente Protocolo .  57 
3) Alternativamente, se pueden utilizar las dimensiones de acuerdo con ISO 228 (partes 1 y 58 
2) e ISO 7 (partes 1 y 2) y las  que se establecen en las tablas del capítulo 8, de la norma 59 
NCh2018/2.Of2009.  60 
4) Se aplica esta cláusula de la norma IEC 61386 -1 ed2.0 (2008 -02), en caso que el 61 
fabricante declare la tubería como adecuada para cargas suspendidas.  62 
5) Los productos que el fabricante clasifique como de baja emisión de gases ácidos se deben 63 
ensayar según la Norma IEC 60754 -1, y no sobrepasar  el equivalente a 5 mg de ácido 64 
clorhídrico por gramo de muestra.  65 
Los productos que el fabricante clasifique como de baja emisión de gases ácidos se deben 66 
ensayar según la Norma IEC 60754 -2. 67 
 68 
Los ensayos podrán realizarse en un laboratorio nacional autorizado por esta 69 
Superintendencia o podrán realizarse en un laboratorio extranjero que cuente con 70 
acreditación ILAC.  71 
6) Los productos deben cumplir con los requisitos  generales de clausula y 4  y los ensayos se 72 
deben realizar de acuerdo a las condiciones ge nerales de clausula 5  de la norma 73 
IEC61386 -1. 74 
 75 
 76 
CAPITULO III  77 
 78 
 79 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  80 
 81 
Para los efectos de ensayos se c onsiderará que una unidad equivale a xx m (definir en 82 
comité)  de tubería.  83 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 84 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 85 
aquellos grupos de tuberías o accesorios que se distinguen por  sus características 86 
técnicas y de diseño similares, de los materiales, componentes y método de fabricación.  87 
 88 
El número de modelos a ensayar será:  89 
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  90 
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  91 
c. Sobre 10 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  92 
 93  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 3 de 9 
  94 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  95 
 96 
1.1 Aprobación de Tipo  97 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 98 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  99 
 100 
1.1.1  Número de unidades  101 
 Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 102 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  Sin perjuicio, y 103 
más allá  de la inspección visual y docume ntal que deben realizar los Organismos 104 
de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las solicitudes de 105 
seguimiento las respectivas declaraciones por parte del importador o fabricante 106 
hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la 107 
producción o partida siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a 108 
lo establecido en el anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo 109 
de Certificación) . No obstante los Organismos de Certificación mantienen sus 110 
responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  111 
Nota:  112 
 113 
De no ser presentado el documento descrito en el  anexo A, el Organismo de Certificación no podrá aceptar la 114 
solicitud de certificación.   115 
 116 
 117 
1.1.2  Aprobación o rechazo  118 
 El Tipo no podrá  tener defectos.  119 
  120 
 121 
1.2 Control Regular de los Productos  122 
 123 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  124 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos  los Análisis y/o 125 
Ensayos establecidos en los  N°s 1, 2, 5  y 6 de la TABLA  A, del Capítulo II, del 126 
presente Protocolo  y la sub clausula 13.1.3.1 de la IEC61386 -1.  127 
 128 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  129 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 130 
Tabla B.  131 
 132 
 133 
TABLA B  134 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más  13 0 1 Mensual  
   135 
 136 
 Notas:  137 
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  138 
- (*)Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las inspecciones mensuales a 139 
partir de la  primera producción siguiente, a dicho periodo.  140 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  141  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 4 de 9 
 1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 142 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  143 
 144 
1.2.2.2  Tamaño de la muestr a y nivel de aceptación  145 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 146 
estarán dados por la Tabla C.  147 
 148 
 149 
 150 
 151 
TABLA C  152 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
  Nota:  153 
  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.   154 
 155 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  156 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 157 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 158 
requieren volver a certificar dicho lot e, el fabricante o importador deberá acogerse a 159 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 160 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 161 
segunda inspección extraerá una muestra igual a l doble de la extraída en la primera 162 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 163 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 164 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  165 
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 166 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 167 
causas del rechazo inicial.  168 
 169 
 170 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 171 
Y SU ACE PTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 172 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 173 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  174 
 175 
2.1 Aprobación de tipo  176 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 177 
establecidos en la TABLA A, del  Capítulo II del presente Protocolo.  178 
 179 
 180 
2.1.1  Número de unidades  181  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 5 de 9 
 Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 182 
indica dos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   183 
 184 
2.1.2  Aprobación o rechazo  185 
 El Tipo no podrá tener defectos.  186 
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  187 
 188 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  189 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos los Análisis y/o 190 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  191 
 192 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  193 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto  estarán dados por la 194 
Tabla D.  195 
 196 
TABLA D  197 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (*)  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
  198 
 Notas:  199 
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  200 
- (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  201 
  202 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  203 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 204 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 205 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 206 
lo estab lecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 207 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 208 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 209 
inspección, que con sidere el total de la partida de fabricación o importación, de 210 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 211 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  212 
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 213 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 214 
causas del rechazo inicial.  215 
 216 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  217 
Se deberá cada seis meses verificar en el mercado una muestra unitaria del 218 
producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 219 
1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Protocolo.  220 
 221 
 222 
2.4 Inspección del Control de Calidad  223 
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de calidad 224 
del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 del Decreto 225 
Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  226  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 6 de 9 
  227 
 228 
3 ENSAYO POR LOTES  229 
 230 
3.1 Aprobación de Lotes  231 
 232 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 233 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 234 
del presente Protocolo.  235 
3.1.1  Clasificación de los defectos  236 
La clasificación de los defec tos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 237 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  238 
3.1.2  Planes de muestreo  239 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la norma NCh 240 
44.Of 2007, de acuerdo a lo siguiente:  241 
 242 
3.1.2.1  Para defectos críticos  243 
 244 
Nivel de Inspección     : II 245 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 246 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  247 
        Rechaza con uno (1)  248 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  249 
 250 
Nivel de Inspección     : I 251 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 252 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  253 
 254 
3.1.2.3  Para defectos menores  255 
 256 
Nivel de Inspección     : I 257 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 258 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  259 
3.1.3  Selección de la muestra  260 
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  261 
3.1.4  Rechazo del lote 262 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 263 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 264 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogers e a 265 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 266 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 267 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 268 
inspecc ión, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 269 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 270 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  271 
En el Certificado de Aprobación o Seguimient o, en el Ítem Otros Antecedentes, se 272 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 273 
causas del rechazo inicial.  274 
 275 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 276 
FABRICANTE  277 
 278 
4.1 Aprobación de tipo  279  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 7 de 9 
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 280 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  281 
 282 
4.1.1 Número de unidades  283 
 284 
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 285 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   286 
 287 
4.1.2 Aprobación o rechazo  288 
 El Tipo no podrá tener defectos.  289 
 290 
4.2 Inspección del Control de Calidad  291 
Se efectuará una evaluación y ap robación semestral del sistema del control de 292 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 del 293 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y 294 
Reconstrucción.  295 
 296 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  297 
 298 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán  299 
cumplir con lo señalado en el artículo 22° del Decreto Supremo N° 298, de 2005 y 300 
asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de 301 
Electricidad y  Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado se 302 
encuentre vigente.  303 
 304 
5.1 Extracción de la muestra  305 
 306 
Los Organismos de Certificación deberán extraer una muestra de cada lote o 307 
partida, la cual será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el punto 308 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  309 
 310 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  311 
 312 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 313 
Tabla E.  314 
 315 
TABLA E  316 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
n =    tamaño de muestra  317 
A  =    acepta  318 
R  =    rechaza  319 
 Nota:  320 
 La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  321 
 322 
5.3  Rechazo de la muestra  323  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 8 de 9 
 De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 324 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 325 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 326 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 327 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 328 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 329 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 330 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 331 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  332 
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 333 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INS PECCIÓN, señalando las 334 
causas del rechazo inicial.  335 
 336 
 337 
 338 
CAPÍTULO IV  339 
 340 
 341 
MARCADO NACIONAL  342 
 343 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 344 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir a lo 345 
menos con lo siguiente:  346 
 347 
 Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  348 
  349 
a) Identificación del fabricante  350 
b) Código de clasificación  351 
c) Material del producto  352 
d) Diámetro nominal  353 
e) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 354 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto.  355 
f) País de fabricación del pr oducto.  356 
g) Número de Certificado de aprobación del producto , si corresponde.  357 
h) Marcado de certificación, de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 31.10.2012  358 
 359 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 360 
deberá rechazar el p roducto.  361 
 362 
 363 
 364 
JMG/ CBJ/cbj 365 
  366  
PROTOCOLO DE  SEGURIDAD  PRODUCTO EL ÉCTRICO   
PE N°3/xx  
 
 
Página 9 de 9 
 Anexo A  367 
 368 
 369 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  370 
 371 
 372 
Sr. / Sra.  373 
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  374 
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  375 
Presente  376 
 377 
DATOS DEL SOLICITANTE  378 
 379 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  380 
RUT       : 381 
DIRECCIÓN       :  382 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 383 
RUT       : 384 
 385 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  386 
 387 
PRODUCTO       :  388 
MARCA       : 389 
MODELO       : 390 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  391 
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  392 
TAMAÑO DE  PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  393 
 394 
 395 
 396 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 397 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 398 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 399 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 400 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad c ivil y penal establecida en la 401 
legislación chilena.  402 
 403 
 404 
 405 
 406 
 407 
 408 
 409 
 410 
 411 
 412 
 413 
 414 
---------------------------------------------------------------------------------  415 
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante  416 
 417 
 418