PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY -NOM -002-CONAGUA -2015, Aparatos y accesorios de 
uso sanitario.  
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 8 fra cción V, 9 fracciones XXVI y XXXI de la Ley de Aguas 
Nacionales; 38 fracción II, 40 fracciones I, X y XIII, 41, 46, 47 y 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; y 5 fracci ón I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y  
CONSIDERANDO  
Que a la Comisión Nacional del Agua de conformidad a la Ley de Aguas Nacionales, le compete 
realizar acciones que correspondan al ámbito federal, para el aprovechamiento integral del agua, 
su regulación, control y preservación de su cantidad y calidad.  
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 establece como estrategia 4.4.2, implementar un 
manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexi canos tengan acceso a ese 
recurso, asegurando agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y 
la seguridad alimentaria; Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.  
Que el Programa Nacional Hídrico 2013 -2018 formula cuatro líneas de política pública, destacando 
como política, el manejo responsable y sustentable del agua para orientar su uso y consumo 
racional, y para ello, plantea el Objetivo 3. Fortalecer el abasteci miento de agua y el acceso a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en la estrategia 3.2.3 Promover y aplicar 
tecnologías de bajo consumo de agua en los sistemas de abastecimiento público, industrias y 
servicios.  
Que dentro del Progra ma Nacional de Normalización 2015 se inscribió el tema "Aparatos y 
accesorios de uso sanitario", con el objeto de establecer los requisitos de construcción, métodos 
de pruebas y marcado, que deben cumplir los aparatos de uso sanitario que descargan en sist emas 
de alcantarillado por gravedad, con el fin de asegurar el uso eficiente del agua y contribuir así, a la 
preservación de los recursos naturales;  
Que con fecha 25 de julio de 1997 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la norma 
oficial mexi cana NOM -005-CONAGUA -1996, Fluxómetros -especificaciones y métodos de prueba", 
que establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los fluxómetros para 
tazas de inodoros y mingitorios, con el fin de asegurar el ahorro de agua en su uso y 
funcionamiento hidráulico;  
Que con fecha 2 de agosto de 2001 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la norma 
oficial mexicana NOM -009-CONAGUA -2001, Inodoros para uso sanitario -especificaciones y métodos de prueba, la cual establece las espec ificaciones y métodos de prueba que deben cumplir 
los inodoros, para asegurar el ahorro de agua en su uso y funcionamiento hidráulico;  
Que con fecha 2 de septiembre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
norma oficial mexicana NOM -010-CONAGUA -2000, Válvula de admisión y válvula de descarga para 
tanque de inodoro -especificaciones y métodos de prueba, que establece las especificaciones y 
métodos de prueba que deben cumplir las válvulas de admisión, las válvulas de descarga y 
elementos de operación y/o sello que se instalan en los tanques de inodoros, con el fin de 
asegurar el consumo eficiente de agua;  
Que con fecha 3 de julio de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
mediante el cual se modifican los numera les 2, 7.1, 7.2 y 10.1 y se adiciona el numeral 6.11 Bis a la 
Norma Oficial Mexicana NOM -009-CONAGUA -2001, Inodoros para uso sanitario -Especificaciones y 
métodos de prueba;  
Que la Comisión Nacional del Agua realizó la revisión y análisis de las citadas nor mas, de los 
procesos y tiempos para evaluar la conformidad así como sus costos inherentes, observando una 
carga regulatoria innecesaria y costosa al sujeto regulado, al tener que certificar elementos de un 
solo producto, como es el caso de los inodoros en el que actualmente se requieren tres 
certificados de conformidad; el del propio inodoro, su válvula de admisión y la válvula de descarga, 
cuando el producto se comercializa como uno solo;  
  
Que la Comisión Nacional del Agua al ejercer sus atribuciones, con sideró que al estar relacionados, 
los tres instrumentos que regulan los aparatos de uso sanitario y sus respectivos accesorios, era 
procedente elaborar una sola norma oficial mexicana, que capte la realidad tecnológica de dichos 
aparatos que descargan en l os sistemas de alcantarillado por gravedad, con el fin de establecer 
especificaciones técnicas precisas, que tengan que cumplir este tipo de aparatos, promoviendo así 
el manejo integral y sustentable del agua;  
Que las normas vigentes no han sido modificadas sustancialmente desde hace más de catorce 
años en promedio y que la tecnología en esta clase de aparatos sanitarios ha evolucionado a 
productos más eficientes de menor consumo de agua, y en consecuencia, al d ejar de captar la 
realidad tecnológica de estos productos, es procedente elaborar una norma que agrupe y capte la 
realidad tecnológica de los aparatos de uso sanitario con el fin de promover el uso eficiente del 
agua;  
Que es necesario establecer especifica ciones claras de los aparatos sanitarios y vincularlos con un 
sistema de evaluación de la conformidad, donde terceras partes otorguen la certeza tanto a 
productores como a autoridades respecto de las características de desempeño de estos productos;  
Que lo anterior en el entendido de que da certeza al usuario final de que esta adquisición estará 
respaldada por criterios de desempeño y por la evaluación que realice una tercera parte en la que 
no existan conflictos de interés;  
Que con el fin de establecer en u na sola Norma Oficial Mexicana los avances tecnológicos y 
normativos que hasta la fecha se han dado en los aparatos de uso sanitario que descargan en los sistemas de alcantarillado por gravedad, y atendiendo las sugerencias de los sectores interesados 
y afectados, se consensuó este proyecto de norma, el cual una vez que cumpla con el 
procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y entre en vigor 
como Norma Oficial Mexicana, cancelará y sustituirá a las NOM mencionadas anterior mente 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1997, el 2 de agosto de 2001 y el 2 
de septiembre de 2003;  
Que el presente Proyecto fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización del 
Sector Agua el día 26 de noviem bre de 2015 y se publica para consulta pública de conformidad con 
el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados 
dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diari o Oficial 
de la Federación, presenten sus comentarios ante el citado Comité, sito en Av. Insurgentes Sur 
2416, 3 piso, Col. Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, en México, Distrito Federal, o al correo 
electrónico ccnnsa@conagua.gob.mx  
Que durante el plaz o de consulta pública, los documentos que sirvieron de base para la 
elaboración del citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como la Manifestación de Impacto 
Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalizaci ón, 
estarán a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité antes señalado;  
Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir para consulta pública el siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA "PROY -NOM -002-CONAGUA -2015, APARATO S Y 
ACCESORIOS DE USO SANITARIO"  
PREFACIO  
La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización del Sector Agua, con la colaboración de los siguientes organismos, instituciones y 
empresas:  
·      American Sta ndard B&K México, S. de R.L. de C.V.;  
·      Asociación Mexicana de Válvulas y Conexos, S.C.;  
·      Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C. (ANFAD);  
·      Alan de Aguascalientes, S.A. de C.V.;  
·      Alpha Cerámica, S.A. de C.V.;  
·      Amanda y Fama Comercializadora, S.A. de C.V.;  
·      AMG Global México, S.A. de C.V.;  
·      Bimca y Asociados, S.A. de C.V.;  
  
·      Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA);  
·      Calidad Total en Cerámica, S.A. de C.V.;  ·      Certificación Mexicana, S.C.;  
·      COFLEX, S.A. de C.V.;  
·      Consejo Mexicano de Certificación, A.C.;  
·      Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C.;  
·      Corporación Industrial de Moldeo, S.A. de C.V.;  
·      Delta Faucet  Company México, S. de R.L. de C.V.;  
·      Export logistics, S.A. de C.V.;  
·      Fluidmaster Inc.;  
·      FUNCOSA, S.A. de C.V.;  
·      Grivatec, S.A. de C.V.;  
·      Helvex, S.A. de C.V.;  
·      IAPMO R&T;  
·      Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V.;  
·      Kohler Co.;  
·      Laboratorio de Calidad KOHLER SANIMEX P2;  
·      Laboratorio de Ingeniería Experimental del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
·      LETSAC México, S. de R.L. de C.V.;  
·      Nacional de Cobre, S.A. de C.V.;  
·      Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación, S.C. 
(ONNCCE);  
·      Procesadora de Cerámica de México, S.A. de C.V.;  
·      Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO);  
·      Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  
·      Sanitarios LAMOSA, S.A. de C.V.;  
·      Sanitarios Orión, S.A. de C.V.;  
·      TOTO USA Inc.;  
·      Truper Herramientas, S.A. de C.V.;  
·      Urrea Dando vida al Agua, S.A. de C.V., y  
·     Vilbomex, S.A. de C.V.  Índice del Contenido  
1     OBJETIVO  
2     CAMPO DE APLICACIÓN  
3     REFERENCIAS  
4     DEFINICIONES  
5     INODOROS  
6     MINGITORIOS  
7     LAVABOS  
8     VÁLVULAS DE ADMISIÓN, DE DESCARGA Y SELLOS OBTURADORES  
  
9     FLUXÓMETROS  
10    ETIQUETADO, MARCADO Y GARANTÍA  
11    APARATOS SANITARIOS ECOLÓGICOS  
12    PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
13    VIGILANCIA  
14    BIBLIOGRAFÍA  
15    CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES  
TRANSITORIOS  
1. Objetivo  
Esta Norma Oficial  Mexicana establece las especificaciones mínimas que deben cumplir los 
aparatos sanitarios y sus respectivos accesorios, con el fin de asegurar la operación hidráulica, la 
hermeticidad y un uso eficiente del agua.  
Así mismo establece los métodos de prueba que deben aplicarse para verificar el cumplimiento, el 
procedimiento para evaluar la conformidad, y precisa además, los requisitos que se deben de 
incluir en el marcado de información al público.  
2. Campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana aplica a los inodoros, mingitorios, lavabos, válvulas de admisión y 
válvulas de descarga, sellos obturadores y fluxómetros de uso sanitario; que se fabriquen o se 
importen y se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos.  
Se excluyen del campo de aplicación los s iguientes dispositivos:  a.     Tapas, asientos y partes que no intervengan en el funcionamiento hidráulico de los inodoros y 
mingitorios.  
b.    Las letrinas, inodoros para vehículos terrestres y marinos, inodoros entrenadores que no usen 
agua.  
c.     Bidés . 
3. Referencias  
Para la correcta aplicación de esta Norma se debe consultar la siguiente Norma Oficial Mexicana 
vigente:  
·      NOM -008-SCFI -2002, Sistema general de unidades de medida publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de noviembre de 2002.  
4. Definiciones  
Para efectos de aplicación de esta Norma se establecen las definiciones siguientes:  
4.1 Acabado  
Textura y condición de una superficie (excluyendo el color).  
4.2 Accesorio  
Parte hecha de materiales no cerámicos que normalmente se suministra con un aparato sanitario, 
como son los fluxómetros, válvulas de admisión y/o descarga, y sellos obturadores.  
4.3 Activador  
Elemento que pone en funcionamiento el sistema de descarga a tra vés de un mecanismo, este 
mecanismo puede ser: mecánico manual de palanca o botón, mecánico de pedal de palanca, 
mecánico de botón al piso, o neumático eléctrico o electrónico.  
4.4 Aparato de descarga  
Dispositivo que le entrega agua a la taza del inodoro o  mingitorio.  
4.5 Aparato presurizado de descarga  
Aparato de descarga como tanques de fluxómetro, fluxómetros y aparatos de presión controlados 
electrónicamente, que se emplean en sistemas que no dependen de la gravedad, y que utilizan el 
sistema de suminis tro de agua, para entregar el agua a presión y crear una descarga presurizada.  
4.6 Aparato sanitario  
Dispositivo que recibe agua o desperdicios o ambos, y los dirige hacia un sistema de alcantarillado, 
éste puede ser un inodoro o un mingitorio o lavabo.  
4.7 Autoridad competente  
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), conforme a sus atribuciones.  4.8 Carta de cumplimiento  
Es el documento que emite el OCP, el cual establece, los resultados de la evaluación de la 
conformidad derivado de la visita de vigilanci a. 
4.9 Certificado de Conformidad de Producto (CCP).  
Documento mediante el cual, la CONAGUA o un organismo de certificación de producto (OCP) 
acreditado y aprobado en los términos de la Ley, hace constar que un producto cumple con las 
especificaciones esta blecidas en la NOM y cuya validez del certificado está sujeta a la visita de 
vigilancia respectiva.  
4.10 Calidad del producto  
4.10.1 Sin defectos en el acabado (Grado de calidad A)  
Todo aquel aparato sanitario que cumple con los valores admisibles, en su a cabado (ver Tablas 6 y 
10). 
4.11 Ciclo de descarga  
Secuencia completa de operación de un inodoro o mingitorio que incluye desocupar su contenido, 
lavar sus superficies interiores, y restablecer el sello hidráulico en su caso.  
4.12 Cuadrado de alfarería  
Una apertura cuadrada, de 51 mm por lado, cortada de una hoja de material flexible y usado para 
contar el número de defectos de acabado, entendiéndose por defectos de acabado, a aquellos que 
se mencionan en las tablas 6, 10 y 14 del presente documento normati vo.  
4.13 Declaración de conformidad  
Es la manifestación por escrito del interesado de decir la verdad, de que el producto que se 
pretende importar y/o comercializar ha sido evaluado conforme, y declara, que es del mismo tipo, 
que las variantes que pudiera n tener son de carácter estético o de apariencia, pero conservan las 
características de diseño que aseguran el cumplimiento con la NOM.  
4.14 Defectos  
4.14.1 Acabado opaco  
Es una imperfección en el acabado, en el que el lustre no se desarrolló, sin vida, plano, sin brillo, o 
un acabado semi -vidriado con numerosos hoyos de alfiler. Un defecto acabado opaco, no debe 
confundirse con un acabado satinado cuyo propósito es decorat ivo. 
4.14.2 Acabado ondulado  
Es una imperfección en el acabado que resulta en numerosas carreras irregulares o moteadas en 
el vidriado.  
4.14.3 Agrietamiento  
Conjunto de grietas muy finas en el acabado de la superficie o en el vidriado.  4.14.4 Alabeo  
Es una  imperfección que resulta en un intersticio cóncavo o convexo entre el aparato sanitario y la 
pared adyacente o el piso.  
4.14.5 Ampolla  
  
Es una porción elevada y hueca de una superficie vidriada de un aparato sanitario con una 
dimensión mayor a 3 mm.  
4.14 .6 Burbuja  
Es una porción elevada de una superficie vidriada de un aparato sanitario o una mota de arena 
cuya dimensión mayor, es menor a 1 mm.  
4.14.7 Cuerpo expuesto  
Una porción sin vidriar de un aparato sanitario con una dimensión de 2 mm o mayor.  
4.14.8  Decoloración  
Un punto de color con una dimensión mayor a 6 mm, o motas, o manchas en número suficiente 
para producir un cambio de color.  
4.14.9 Resquebrajamiento  
Conjunto de estrías muy finas en el acabado de la superficie.  
4.14.10 Estría  
Una fractura muy  delgada que se extiende a través del cuerpo del aparato sanitario, causada por 
esfuerzos de tensión durante la fabricación.  
4.14.11 Grieta  
Una fractura superficial en el vidriado o en el cuerpo de un aparato sanitario.  
4.14.12 Hoyo  
Concavidad u hondura en  la superficie vidriada de un aparato sanitario, con una dimensión mayor 
a 2 mm.  
4.14.13 Poro (pinhole)  
Concavidad u hondura en la superficie vidriada de un aparato sanitario, cuya dimensión es menor 
a 2 mm.  
4.14.14 Mancha  
Un área de color contrastante, cuya dimensión es mayor a 1 mm y menor a 3 mm.  
4.14.15 Marca de fuego  Grieta superficial y fina en el cuerpo de un aparato sanitario que no está vidriada.  
4.14.16 Mota  
Un área de color contrastante cuya dimensión está entre 0 .3 y 1 mm.  
4.15 Descarga  
Aquella utilizada para remover desechos sólidos y líquidos de la taza del inodoro.  
4.16 Descarga dual  
Característica de la válvula que permite que el usuario descargue el inodoro con un volumen 
reducido o completo de agua, dependie ndo del contenido de la taza.  
4.17 Descarga reducida  
Aquella utilizada para remover los desechos líquidos de la taza del inodoro.  
4.18 Efecto de sifón (acción sifónica)  
Movimiento de agua a través de un inodoro o mingitorio provocada por la succión del agu a a 
través del reborde y la trampa, creando un sifón para remover el material de desperdicio.  
4.19 Empaques y sellos  
Elementos destinados para permitir y/o impedir el paso del agua.  
4.20 Entidad de acreditación  
  
Entidad(es) autorizada(s) en los términos d e la Ley, para reconocer la competencia técnica y 
confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios 
de calibración y de las unidades de verificación para evaluar la conformidad.  
4.21 Espejo de agua  
La supe rficie del agua quieta en el pozo de un inodoro o mingitorio, cuando la trampa está llena 
hasta el vertedero.  
4.22 Expulsión directa  
Es la descarga de un inodoro mediante un chorro de agua, dirigido al orificio de salida de la taza, 
que empuja el contenido  de la taza hacia la parte ascendente de la trampa, sobre el vertedero, y al 
sistema de alcantarillado por gravedad.  
4.23 Filtro  
Malla instalada en la base de la válvula de admisión para impedir que los desechos interfieran con 
el funcionamiento de la válv ula anti -retorno.  
4.24 Flotador  Mecanismo que provee una fuerza de flotación que es utilizada para cerrar o abrir la válvula de 
admisión.  
4.25 Fluxómetro  
Válvula conectada a la tubería de suministro de agua a presión, que cuando se activa, permite el 
flujo  directo de agua al aparato sanitario en la cantidad necesaria para la operación adecuada. El 
fluxómetro se cierra gradualmente para restablecer el sello hidráulico del aparato sanitario y 
prevenir el golpe de ariete.  
4.26 Grifo  
Aparato que controla y guía el flujo de agua.  
4.27 Informe de evaluación del sistema de calidad  
Es el que elabora un organismo de certificación, para hacer constar ante la CONAGUA o el OCP, 
que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una empresa respecto  a la línea de producción del 
producto certificado, contempla procedimientos documentados y registros que aseguran el 
cumplimiento del producto certificado con la NOM.  
4.28 Informe de resultados  
Es el documento que emite un laboratorio de pruebas o de ensayos, en el cual notifica los 
resultados obtenidos de las pruebas realizadas a un producto.  
4.29 Inodoro  
Aparato sanitario con un recipiente de agua que recibe desperdicios humanos líquidos y sóli dos, y 
que al ser operado conduce el desperdicio al sistema de alcantarillado a través de una trampa. El 
inodoro puede estar compuesto de sola una pieza (fabricado el tanque y la taza como una sola 
pieza), o de dos piezas (taza y tanque fabricados por sepa rado).  
4.29.1 Inodoro de 4 litros  
Inodoro con un consumo promedio de agua máximo de 3.9 litros por descarga, cuando se prueba 
según el método de prueba indicado en la presente norma, y que con fines denominativos se 
establece que es un inodoro de 4 litros.  
4.29.2 Inodoro de 5 litros  
Inodoro con un consumo promedio de agua máximo de 4.8 litros por descarga, cuando se prueba 
según el método de prueba indicado en la presente norma, y que con fines denominativos se 
establece que es un inodoro de 5 litros.  
4.29. 3 Inodoro de 6 litros  
Inodoro con un consumo promedio de agua máximo de 6.0 litros por descarga, cuando se prueba 
según el método de prueba indicado en la presente norma.  
  
4.29.4 Inodoro de descarga 4.2/6 litros  Inodoro que le permite al usuario descargar  el inodoro con un volumen promedio de agua 
reducido (máximo de 4.2 litros) o completo (máximo de 6 litros), cuando se prueba según el 
método de prueba indicado en la presente norma, y que con fines denominativos se establece que 
es un inodoro de descarga 4.2/6 litros.  
4.29.5 Inodoro electro -hidráulico  
Inodoro con un sello hidráulico no mecánico que tiene un motor eléctrico y un controlador para 
facilitar la descarga.  
4.30 Inodoro de tanque de descarga por gravedad  
Inodoro diseñado para evacuar la taza con agua suministrada por gravedad.  
4.31 Integral  
Parte de un aparato sanitario fundida o moldeada.  
4.32 Interesado  
Toda persona física o moral legalmente establecida, la cual puede tener actividades tales como; 
fabricante, importador, comercializador, y que d esea que se evalúe la conformidad de su 
producto.  
4.33 Lavabo  
Vasija para lavado.  
4.34 Ley  
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
4.35 Lote  
Conjunto de unidades de producto, del cual se toma la muestra para su inspección y se determina 
la conformidad con el criterio de aceptación.  
4.36 Mingitorio  
Aparato sanitario que recibe únicamente desperdicio líquido y lo conduce al sistema de 
alcantarillado a través de una trampa.  
4.36.1 Mingitorio Menor o igual a 1 litro  
Mingitorio con un consumo pro medio máximo de agua de 1 litro por descarga cuando se prueba 
según el método de prueba indicado en norma.  
4.36.2 Mingitorio de 1.9 litros  
Mingitorio con un consumo promedio máximo de agua de 1.9 litros por descarga cuando se 
prueba según el método de prue ba indicado en norma.  
4.36.3 Mingitorio de 3 litros  Mingitorio con un consumo promedio máximo de agua de 3 litros por descarga cuando se prueba 
según el método de prueba indicado en norma.  
4.36.4 Mingitorio de 3.9 litros  
Mingitorio con un consumo promedio máximo de agua de 3.9 litros por descarga cuando se 
prueba según el método de prueba indicado en norma.  
4.36.5 Mingitorio sin agua (mingitorio seco)  
Mingitorio que conduce el desperdicio líquido al sistema de alcantarillado por gravedad a través 
de un sell o hidráulico, sin usar agua.  
4.37 Nivel crítico  
Nivel máximo de agua en un aparato sanitario, en el cual no ocurre succión por medio del sifón.  
  
4.38 Nivel de rebosamiento  
Nivel en el que el agua, se sale del aparato sanitario.  
4.39 Pie de la trampa  
Es la  superficie interna de mayor altura de la parte más baja de la trampa (ver la Figura 9).  
4.40 Material cerámico (Porcelana)  
a.     Porcelana sin vitrificar - material cerámico poroso cuya absorción de agua oscila entre el 0.5 y 
el 15.0% del peso seco origi nal del espécimen (ver Incisos 5.3.5 y 6.3.5).  
b.    Porcelana vitrificada - material cerámico sin poros y horneado a alta temperatura cuya 
absorción de agua no excede el 0.5% del peso seco original del espécimen (ver Incisos 5.3.5 y 
6.3.5).  
4.41 OCP  
Organ ismo de Certificación de Producto.  
4.42 Personas acreditadas  
Los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de 
verificación, acreditados ante una entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad y 
aprobados por la CONAGUA;  
4.43 Pozo  
Concavidad abierta hacia arriba formada a la entrada de la trampa, en la parte inferior de la taza 
del inodoro o mingitori o. 
4.44 Presión dinámica  
Es la presión en el tubo de suministro de agua, medida a la entrada de la válvula abierta.  4.45 Presión estática  
Es la presión en el tubo de suministro de agua, medida a la entrada de la válvula cerrada.  
4.46 Profundidad del sello hidráulico  
Es la distancia vertical entre la parte más baja de la parte superior del orificio de entrada de la 
trampa, hasta la superficie del espejo de agua. (Ver la Figura 9).  
4.47 Reborde  
Es el borde abierto de un aparato sanitario.  
4.48 Sanitaria  
Condi ción estética de limpieza (no a la condición de estar microbiológicamente limpio).  
4.49 Sello  
Marca de identificación protegida, aplicada o emitida, de acuerdo con las reglas de un 
procedimiento o sistema de certificación, que proporciona confianza en que el producto, proceso 
o servicio considerado es conforme con la norma u otro documento normativo especificado.  
4.50 Sello hidráulico  
Tirante hidráulico medido desde la parte superior de la entrada de la trampa hasta el espejo de 
agua.  
4.51 Sello obturador  
Dispositivo destinado a garantizar la hermeticidad en el cierre, después de haber sido operada la 
válvula de descarga.  
4.52 Separación de aire  
Es la distancia vertical libre, a través del aire, entre el punto más bajo de un orifico de alimentación 
de agua y  el nivel de inundación del lavabo.  
4.53 SCC  
Sistema de Control de Calidad.  
4.54 SGC  
Sistema de Gestión de Calidad.  
4.55 Spud  
Adaptador para conectar un aparato de descarga a un inodoro o a un mingitorio.  
4.56 Superficie de descarga  
Es la superficie visible después de la instalación y que se moja durante la operación del inodoro o 
mingitorio.  4.57 Tanque de descarga  
Recipiente que almacena una cantidad de agua predeterminada y contiene un aparato de 
descarga que entrega el agua (ademá s de un flujo adicional del sistema de suministro) a la taza del 
inodoro o mingitorio. Los tanques de descarga de colgar o de acoplar a la taza, con una válvula de 
admisión y una válvula de descarga, son tipos comunes de tanques de descarga.  
4.58 Tanque de  fluxómetro  
Aparato de descarga que efectivamente ensancha la tubería de suministro de agua 
inmediatamente antes de la taza del inodoro o mingitorio y es parte integral del recipiente 
acumulador conectado al orificio de entrada del aparato sanitario.  
4.59 Tanque de perfil bajo  
Componente o pieza del inodoro que cuenta con un aparato de descarga que está por debajo del 
nivel de rebosamiento de la taza.  
4.60 Taza  
Componente o pieza del inodoro con un reborde integral, una trampa en el frente o en la parte 
trasera, y un orificio de salida en el piso o en la pared de la pieza, que opera mediante un efecto 
de sifón (con o sin un chorro de agua a presión).  
4.61 Taza de expulsión directa  
Pieza del inodoro que descarga mediante un chorro de agua dirigido al orificio  de salida que 
empuja el contenido de la taza hacia la parte ascendente de la trampa, sobre el vertedero y el 
sistema de alcantarillado por gravedad.  
4.62 Taza no sifónica (washdown/washout bowl)  
Es una taza de inodoro con reborde integral y un orificio de  salida al piso o a la pared, que opera 
principalmente sin provocar el efecto sifón.  
4.63 Taza sifónica  
Es una taza de inodoro con reborde integral y un orificio de salida al piso o a la pared, que opera 
principalmente mediante acción sifónica.  
4.64 Tiempo  de llenado  
Es el tiempo que transcurre desde el instante en que el dispositivo de descarga del aparato 
sanitario se cierra hasta el instante en que la válvula de admisión está completamente cerrada.  
4.65 Trampa  
Es un accesorio, un dispositivo, o parte int egral de un aparato sanitario que forma un sello 
hidráulico que previene el paso de gases de alcantarilla sin afectar el flujo de las aguas residuales.  
4.66 Válvula de admisión  
  Dispositivo que permite o impide el paso del agua automáticamente al tanque d el inodoro, 
controlando el nivel del agua en el tanque, mediante la acción de un flotador u otro dispositivo.  
4.67 Válvula de descarga  
Dispositivo que permite el flujo de un volumen de agua del tanque hacia la taza, en una sola 
operación ininterrumpida par a posteriormente cerrar automáticamente la salida del agua hasta la 
siguiente operación.  
4.68 Válvula de admisión con dispositivo anti -sifón (válvula antisifónica)  
Mecanismo que suministra agua a un tanque de descarga y que tiene, en el lado de salida del 
agua, un dispositivo integral anti -sifón o interruptor de vacío. La válvula de admisión se opera 
mediante un aparato de flotación o algo similar.  
4.69 Válvula anti -retorno (check valve)  
Mecanismo que suministra agua a un tanque de descarga y que tiene, en el lado de salida del agua 
un dispositivo que se usa para impedir el flujo de líquido en la dirección opuesta a través de la 
válvula de admisión.  
4.70 Vertedero o borde del sello hidrául ico 
Es la superficie interna más baja de la parte más alta de la trampa (ver Figura 9 ). 
4.71 Vidriado o esmaltado  
Es un recubrimiento cerámico liso e impermeable, como el vidrio.  
4.72 Vigilancia  
Es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, m edición, pruebas de laboratorio, o 
examen de documentos que realiza el Organismo de Certificación, con el fin de comprobar que el 
producto sigue cumpliendo con lo dispuesto en la norma.  
4.73 Visible después de la instalación  
Es la superficie que sigue sien do visible después de que el aparato sanitario ha sido instalado, pero 
no necesariamente estando de pie.  
4.74 Visita de Verificación  
Son las visitas que realizan la CONAGUA o las dependencias competentes, de acuerdo a lo 
dispuesto en la fracción II del art ículo 94 de la ley. Al efecto, el personal autorizado por las 
dependencias o la unidad de verificación acreditada y aprobada, podrá recabar los documentos o 
la evidencia necesaria para ello así como las muestras conforme a lo señalado en el artículo 101 de  
la Ley. La visita de verificación sólo podrá ser realizada para constatar el grado de cumplimiento 
con una NOM.  
4.75 Visita de Vigilancia  
Son las visitas que realiza el OCP, con el fin de constatar que los procesos y productos mediante 
inspección ocular, muestreo, pruebas o revisión y de los programas de calidad, posterior a la expedición del certificado para comprobar el cumplimiento con la NOM, así como, las condiciones 
bajo las cuales se otorgó dicho certificado.  
5. Inodoros  
5.1 Tolerancias  
A menos que se especifique de otra manera en esta norma, la tolerancia en dimensiones de 200 
mm y mayores será de ± 3%. La tolerancia en dimensiones menores de 200 mm será de ± 5%.  
En esta norma, las dimensiones marcadas como "mínimo" y "máximo", no se deberán de redu cir 
más allá del valor mínimo ni incrementar más allá del máximo mediante la aplicación de una 
tolerancia. Sí se especifica un rango de dimensiones y las palabras mínimo" y "máximo" no se 
indican, los límites superior e inferior no se consideran cruciales y las tolerancias establecidas en 
esta norma serán aplicables.  
5.2 Especificaciones dimensionales  
  
Todos los inodoros cubiertos en el campo de aplicación de esta norma, deben de cumplir con las 
especificaciones dimensionales indicadas a continuación:  
5.2.1 Espesor  
El material cerámico de los aparatos sanitarios deberá tener un espesor mínimo de 6 mm a todo lo 
largo y ancho (excluyendo el esmalte).  
5.2.2 Dimensiones de los orificios de salida  
Las dimensiones de los orificios de salida deberán ser como se in dican y se muestran en:  
a.     Figura  1 y Tabla  1, para inodoros con orificio de salida inferior para instalar en el piso, y  
b.    Figura  2 y Tabla  2 para inodoros con orificio de salida en la parte trasera y orificio de salida de 
espiga en la parte traser a. 
Inodoros con orificio de salida inferior para instalar en el piso  
Parámetro  Dimensión (mm)  
Altura del interior de la base al piso  13 mínimo  
Distancia del contorno interior  184 mínimo  
Diámetro exterior de ceja de salida  95 máximo  
Barrenos de fijación  
Distancia entre centros  
Inodoros    
184 mínimo  
125 mínimo  infantiles  
Perforaciones circulares  11 diámetro mínimo  
Perforaciones ovaladas  11 x 19 mínimo  
Tabla 1. - Dimensiones de los orificios, de inodoros de salida inferior para instalar al piso.  
 
NOTA 1. - Esta Figura no pretende restringir el diseño de las bases de las tazas de inodoro, siempre 
y cuando se mantengan sus dimensiones para asegurar un intercambio adecuado entre inodoros.  
Las dimensiones mínimas de las perforaciones circulares deberán ser de un diámetro mínimo de 
11 mm y en perforaciones ovaladas deberá ser mínimo de 11 mm x 19 mm.  
Figura 1. - Dimensiones de los orificios de salida inodoros con orificio de salida i nferior.  
a)   Taza de inodoro de colgar con orificio de salida trasero  
Parámetro  Dimensión (mm)  
 
Altura del interior de la base a la pared  13 -19 
Altura del exterior de la base a la pared  32 
Distancia del contorno interior  140 mínimo  
Diámetro exterior de ceja de salida  95 máximo  
b)  Inodoro de colgar con taza no sifónica y orificio de salida trasero  
Distancia entre el centro del orificio de salida y los barrenos de fijación  102 
Distancia entre centros del orificio de entrada y or ificio de salida.  135 
c)   Taza de inodoro para instalar en el piso con orificio de salida trasero  
Distancia del piso al centro del orificio de salida.  190 
Diámetro exterior del orificio de salida  102 
d)  Taza de inodoro para instalar en el piso con orificio de salida trasero  
Distancia del contorno interior  184 mínimo  
Diámetro exterior de ceja de salida  95 mínimo  
Altura del interior de la base a la pared  13 -19 
Tabla 2. Dimensiones de los orificios, inodoros con orificio de salida en la parte trasera y orificio de 
salida de espiga en la parte trasera.  
 
NOTA 2 - Esta Figura no pretende restringir el diseño de las bases de las tazas de inodoro, siempre 
y cuando se  mantengan sus dimensiones para asegurar un intercambio adecuado entre la 
instalación de diversos modelos inodoros.  
Figura 2. - Dimensiones de los orificios de salida inodoros con orificio de salida trasero y orificio de 
salida de espiga trasero.  
5.2.3 Orif icios de salida no convencionales  
Los orificios de salida que requieran conectores, además del anillo y adaptador de piso, no 
deberán tener fugas de agua cuando se prueben según el Inciso 5.4 y deberán permitir 
reparaciones o cambio in situ.  
  
5.2.4 Distan cia de instalación del centro de descarga del inodoro al muro  
Los orificios para pernos para inodoros para colgar deberán espaciarse como se muestra en la 
Figura 3 y Tabla 3.  
 
Figura 3. - Distancias de los orificios de los inodoros para colgar.  
  
a)    Taza sifónica 4 perforaciones  
Parámetro  Dimensión (mm)  
Distancia entre los centros de las perforaciones horizontales  190 
Distancia entre los centros de las perforaciones verticales  230 
b)    Taza de expulsión directa (tres perforaciones)  
Distancia entre los centros de las perforaciones horizontales  230 (115)  
Distancia entre los centros de las perforaciones horizontal y el centro de 
la perforación vertical  160 
c)    Taza no sifónica (2 perforaciones)  
Distancia entre los centros de las perforaciones horizontales  178 o 226  
Tabla 3. - Distancias de los orificios de los inodoros para colgar.  
El centro del orificio de salida de los inodoros deberá estar de 190 a 215 mm para inodoros 
infantiles, para los demás de 242 a 266 mm o de 289 a 320 mm o de 338 a 373 mm de la parte 
perpendicular del respaldo del tanque o de su tapa. Ver la Figura 3 y Tab la 3. 
5.2.5 Orificios para montaje de asientos  
Excepto cuando el fabricante suministra asientos de diseño exclusivo como equipo original (esto 
es, que no son convencionales), los orificios para montar los asientos de inodoros deberán ser 
como se muestra en  la Figura 4.  
En caso de que las dimensiones de la distancia entre centros de orificios de los pernos del asiento 
sean diferentes así como su forma, el fabricante deberá proporcionar el asiento sanitario.  
5.2.6 Contorno de la taza del inodoro  
Excepto cuand o el fabricante suministra asientos exclusivos (esto es, que no son convencionales), 
los contornos de tazas redondas y alongadas deberán ser como se muestran en la Figura 5.  
5.2.7 Dimensiones del espejo de agua  
Las tazas de inodoros deberán tener un espejo  de agua con dimensiones mínimas de 125 x 100 
mm, medidas sobre una superficie plana y horizontal.  
5.2.8 Diámetro de la trampa  
Las trampas de inodoros deberán tener un diámetro que permita el paso de una bola sólida con un 
diámetro mínimo de 38 mm.  
  
5.2.9  Tamaño nominal de los spuds de los inodoros  
El diámetro nominal de los spuds en los inodoros deberá ser:  
a.     32 mm (1 ¼), o 38 mm (1 ½) para tazas de inodoro operados por fluxómetro; y  
b.    32 mm (1 ¼), o 38 mm (1 ½) o 52 mm (2) para tazas de inodoro operados por tanques de 
descarga de colgar.  
c.     o según lo suministre y especifique el fabricante del inodoro.  
Los orificios para instalación en la parte superior del inodoro deberán ubicarse como se muestran 
en la Figura 4.   
Figura 4. - Dimensiones y ubicación en los orificios de las tazas.  
a)  Inodoro de orificio superior y orificio de salida inferior  
Parámetro  Dimensión (mm)  
Distancia del centro de salida de la trampa al muro  254 o 305 o 356  
Diámetro de los orificios para los pernos del asiento  14 ± 1.5  
Distancia entre los centros de los barrenos de fijación del asiento y tapa a 
la taza  140 
Profundidad de los orificios para los pernos del asiento  6 - 16 mm  
b)  Inodoro con orificio trasero y orificio de salida inferior  
Distancia del centro de salida de la trampa al muro  254 o 305  
Diámetro de los orificios para los pernos del asiento  14 ± 1.5  
Distancia del centro de los orificios para los pernos del asiento hasta el 
borde  470 
Profundidad de los orificios para los pernos del asiento  6 - 16 mm  
Tabla 4. - Dimensiones y ubicación en los orificios de las tazas.  
5.2.10 Altura de rebordes  
Las alturas de las tazas de inodoros deberán ser como se indica a continuación:  
a.    altura mínima de 343 mm para inodoros para adultos;  
b.    390 mm para inodoros para personas con capacidades diferentes, y  
  
c.    entre 241 y 267 mm para inodoros infant iles. 
 
NOTA 3 - Las formas y longitudes de las tazas son opcionales, de referencia . 
Figura 5 .- Perfiles de tazas de inodoros  
Redondo  
Parámetro  Dimensión (mm)  
Distancia horizontal entre bordes  356 
Distancia del centro de los orificios para los pernos del asiento hasta el 
borde  419 
Distancia entre los centros de los barrenos de fijación del asiento y tapa a 
la taza  140 
Alargado  
Distancia horizontal entre bordes  356 
Distancia del centro de los orificios para los pernos del asiento hasta el 
borde  470 
Distancia entre los centro s de los barrenos de fijación del asiento y tapa a 
la taza  140 
Tabla 5. - Perfiles de tazas de inodoros.  
5.2.11 Tanques de descarga por gravedad  
5.2.11.1 General  
Los tanques de descarga por gravedad para inodoros deberán tener una válvula de admisión y una 
válvula de descarga, que cumplan con lo establecido por este capítulo.  
5.2.11.2 Diámetro del orificio para la válvula de admisión y diámetro del orificio para la  válvula de 
descarga.  
El orificio para la válvula de admisión, deberá tener un diámetro mínimo de 27 mm tal como se 
observa en la Figura 6, y podrá ubicarse en el lado derecho o izquierdo del tanque de descarga.  
Para las válvulas de admisión que van conect adas por la parte superior del tanque, se debe tener 
un espacio para conexión, de acuerdo a la Figura 14.  
El orificio para la válvula de descarga deberá tener el diámetro mínimo especificado por el 
fabricante, dicho orificio proveerá la suficiente agua par a cumplir con los requisitos de desempeño 
hidráulico indicados en esta norma.  
   
Figura 6. - Orificios para las válvulas en tanques de descarga por gravedad.  
5.2.11.3 Nivel crítico  
En el caso de que la válvula de admisión que por su diseño lo requiera, la marca del nivel crítico 
(NC o CL) en la válvula deberá estar por lo menos 25 mm por encima del rebosadero de la válvula 
de descarga.  
5.2.11.4 Tanques de gravedad de perfil bajo  
Cuan do el nivel crítico en inodoros de perfil bajo con tanque de gravedad, está por debajo del 
nivel de rebosamiento de la taza, se deberán proveer orificios de rebosamiento para asegurar que 
el agua del tanque salga hacia el piso si el rebosadero o la trampa están obstruidos. El tamaño y la 
ubicación de dichos orificios deberán ser tales que no permitan que el agua del tanque suba hasta 
el nivel crítico de la válvula de admisión cuando dicha válvula se encuentra totalmente abierta y la 
presión del agua en el m áximo.  
5.2.12 Aparatos presurizados de descarga  
5.2.12.1 General  
Los aparatos presurizados de descarga deberán cumplir con lo indicado en esta norma. El nivel 
crítico, del dispositivo anti -sifón más bajo en un inodoro operado por fluxómetro, deberá estar p or 
lo menos 25 mm por encima del nivel de rebosamiento de la taza del inodoro.  
5.2.12.2 Tanques de perfil bajo con aparatos presurizados de descarga  
Cuando el nivel crítico del aparato presurizado de descarga en inodoros de perfil bajo, está por 
debajo del  nivel de rebosamiento de la taza, se deberán proveer orificios de rebosamiento para 
asegurar que, el agua del tanque salga hacia el piso si el rebosadero o la trampa están obstruidos. 
El tamaño y la ubicación de dichos orificios deberán ser tales que no p ermitan que el agua del 
tanque suba hasta el nivel crítico del aparato presurizado de descarga cuando dicho aparato se 
encuentre totalmente abierto y la presión del agua en el máximo.  
  
5.2.12.3 Tanques de plástico  
Los tanques de plástico diseñados para us o con tazas de porcelana vitrificada deberán cumplir con 
la presente norma, excepto los apartados 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 y 5.3.5.  
5.2.13 Componentes eléctricos en inodoros electrohidráulicos.  
5.2.13.1 Motor de la bomba e impulsor  
En inodoros electro -hidráulicos, la unión del motor de la bomba y el impulsor no deberá ser 
mecánica y no deberá tener soldaduras. Cuando la bomba está por debajo del nivel de 
rebosamiento del inodoro, tanto la bomba como sus componentes electrónicos deberán instalarse 
en una c ámara que selle totalmente sin la ayuda de empaques o anillos selladores.  
5.2.13.2 Manguera de chorro de presión  
Cuando se suministre, la manguera de presión de la bomba deberá, ser capaz de soportar una 
presión de 172 ±7 kPa durante 60 min.  
5.2.13.3 Cable s eléctricos  
Los cables eléctricos deberán:  
a)    tener entre 0.9 y 1.8 m de longitud;  
b)    estar conectados de manera permanente; y  
c)    tener un enchufe para conectarse al circuito de suministro de corriente.  
El orificio por donde sale del inodoro el c able eléctrico deberá ser liso y redondeado. 
Opcionalmente, el orificio puede tener un anillo de protección.  
5.2.13.4 Arneses para cableado y controles eléctricos  
Los arneses para el cableado y los controles eléctricos que, no están dentro de la carcasa de  la 
bomba deberán, ubicarse por encima del nivel de rebosamiento del tanque del inodoro.  
5.2.14 Inodoros de descarga dual  Los inodoros de descarga dual deberán cumplir con lo indicado en esta norma.  
5.3 Método de ensayo para determinar el desempeño estructural  
Todos los inodoros cubiertos en el campo de aplicación de esta norma, deben de cumplir con el 
método de ensayo descrito a continuación:  
5.3.1 Esmaltado  
El vidriado deberá fundirse cabalmente al cuerpo del aparato sanitario. Todas las superficies 
expuestas deberán vidriarse.  
Las siguientes partes pueden o no ser esmaltadas:  
a.    superficies que estarán en contacto con las paredes o el piso; y  
b.    las siguientes superficies:  
i.    el interior, el respaldar, y la parte inferior del tanque del inodoro;  
ii.   la parte inferior de la tapa del tanque;  
iii.   la parte inferior del reborde de descarga;  
iv.   una parte de la superficie de descarga de 6 mm o menos por debajo del reborde de d escarga 
(RIM);  
v.   todas las superficies de la trampa que no son visibles después de la instalación, y  
vi.   las partes trasera e inferior del pedestal;  
Las superficies en las que el aparato sanitario se sostiene en el horno, podrán dejarse sin vidriar, 
siempre y cuando tales superficies no sean visibles después de la instalación.  
5.3.1.1 Especificación  
Los aparatos sanitarios no deben de tener alguno de los siguientes defectos en el esmaltado:  
  
a)    defectos que afecten el uso o la funcionalidad, tales como bordes afilados o con muescas 
filosas, rebabas y grietas;  
b)    resquebrajamiento;  
c)    estrías;  
d)    decoloración de la superficie;  
e)    acabado mate (a menos que sea parte del acabado decorativo);  
f)     cuerpo expuesto;  
g)    marcas de fuego;  
h)    ampollas, y  i)     protuberancias.  
5.3.1.2 Resultado  
El esmaltado no debe tener defectos que puedan afectar de manera adversa el funcionamiento 
del aparato sanitario, en caso contrario el producto no cumple con la especificación.  
5.3.2 Inspección de superficies  
5.3.2.1 Procedimiento  
Los acabados de las superficies, deberán ser inspeccionados en busca de defectos a una distancia 
de aproximadamente 610 mm, a simple vista, directamente encima del reborde, mientras el 
inodoro o el tanq ue se mece de lado a lado y hacia atrás, hasta un ángulo de aproximadamente 
45°. La fuente de luz utilizada para la inspección deberá ser luz natural parcialmente difusa, si es 
necesario, con luz artificial difundida que provea una iluminación mínima de 11 00 lux.  
NOTA 4 - "A simple vista" incluye visión asistida por lentes correctivos normalmente usados por la 
persona.  
5.3.2.2 Ensayo  
Las tazas de inodoro y los tanques deberán evaluarse de acuerdo con el inciso 5.3.2.1 y la Tabla 6.  
Ubicación  Defecto    Máximo permitido  
Taza de 
Inodoro  Alabeo          
Cóncavo en: pie o pared, parte 
frontal o arco:      3.0 mm    
      
Convexo:        1.5 mm  
Parte superior ambas direcciones:    21 mm/m  
          
Acabado de la superficie          
Acabado ondulado o superficies 
opacas:    2 600 mm2  
  Hoyos, ampollas, y hoyos de alfiler:    Total 5  
  Burbujas, motas*, y manchas:    5 en un cuadrado de alfarería; total 
10 
            
                Tanque de  
inodoro, tapa 
del 
tanque de 
inodoro  
o mingitorio.            
          
Acabado de la superficie          
Acabado ondulado o superficies 
opacas:    2 600 mm2  
Hoyos, ampollas, y hoyos de alfiler:    Total 5  
Burbujas, motas*, y manchas:    5 en un cuadrado de alfarería; total 
10 
            
*motas de menos de 0.3 mm en su dimensión mayor no deberán ser contadas a menos que sean 
tan numerosas que formen una decoloración.  
Tabla 6. - Límites máximos permitidos de defectos en inodoros y mingitorios  
5.3.2.3 Resultado  
El aparato sanitario no debe sobrepasar el límite máximo permitido indicado en la Tabla 6. - 
Defectos  
permitidos en inodoros y mingitorios, en caso contrario no c umple con la norma.  
5.3.3 Alabeo  
5.3.3.1 Procedimiento  
El espécimen se deberá colocar sobre una superficie plana y nivelada para determinar la 
desviación de sus bordes de la horizontal. Se deberá considerar que el espécimen cumple con los 
requisitos especi ficados en la Tabla 6, sí no se puede deslizar sin forzar un calibrador de un 
espesor igual al alabeo total permitido.  
Si el espécimen se mece sobre dos esquinas opuestas, el plano horizontal deberá, determinarse 
colocando un calibrador de un espesor igual  al alabeo total permitido debajo de una esquina que 
no toque la superficie plana y horizontal y luego forzando el espécimen a que toque el calibrador. 
Sí en ninguna otra parte se puede deslizar debajo del espécimen un segundo calibrador del mismo 
espesor,  entonces se deberá considerar que el espécimen cumple con los requisitos especificados 
en la Tabla 6.  
5.3.3.2 Resultado  
Los aparatos sanitarios deberán cumplir con los requisitos de alabeo especificados en la Tabla 6, 
cuando se prueben de acuerdo con lo i ndicado en 5.3.3.1, en caso contrario no cumple con la 
norma.  
5.3.4 Agrietamiento  Por requerir destruir un aparato sanitario para obtener el fragmento de éste, esta prueba podrá 
ser realizada al final de todos los ensayos no destructivos.  
5.3.4.1 Espécimen  
El espécimen para la prueba deberá ser un fragmento de un aparato sanitario con una superficie 
vidriada de aproximadamente 3 200 mm2 y un espesor máximo de 16 mm.  
5.3.4.2 Procedimiento  
La prueba de agrietamiento deberá realizarse como se indica a continua ción:  
a)    Sumerja el espécimen en una solución de partes iguales, por peso, de cloruro de calcio 
anhídrido y agua destilada.  
b)    Mantenga la solución con el espécimen a una temperatura de 110 ±5 °C por 90 min.  
c)    Retire el espécimen y sumérjalo de inmediato en un baño de agua helada a 2.5 ± 0.5 °C, hasta 
que se hiele.  
d)    Retire el espécimen del baño helado y sumérjalo por 12 horas en una solución de azul de 
metileno al 1% a temperatura ambiente.  
e)    Retire el espécimen y examínelo buscando grietas finas indicadas por la penetración del azul 
de metileno.  
5.3.4.3 Resultado  
No deberá existir agrietamiento, en caso contrario el producto no cumple con la norma.  
5.3.5 Absorción  
Determinación del porcentaje de absorci ón de agua.  
Por requerir destruir un aparato sanitario para obtener los fragmentos de éste, este ensayo podrá 
ser realizado al final de todos los ensayos no destructivos.  
5.3.5.1 Espécimen  
El espécimen consistirá de tres fragmentos de porcelana obtenidos d e un aparato sanitario. Algún 
punto de la superficie de cada fragmento deberá haber estado en contacto con alguna parte del 
horno que vitrificó la porcelana. Cada fragmento deberá tener aproximadamente 3 200 mm2 de 
superficie sin vidriar y no deberá tener un espesor de más de 16 mm.  
5.3.5.2 Preparación del espécimen  
El espécimen deberá prepararse como sigue:  
a)    Seque los fragmentos de porcelana a una temperatura de 110 ± 5 °C hasta obtener un peso 
constante.  
b)    Almacene los fragmentos en un evaporador  hasta que estén a temperatura ambiente.  c)    Una vez que los fragmentos estén a temperatura ambiente, pese cada uno en una balanza con 
una precisión de 0.01 g. Este peso será W0.  
5.3.5.3 Procedimiento  
  
El ensayo deberá realizarse como se indica a continuación:  
a)    Coloque los fragmentos ya pesados en agua destilada a temperatura ambiente en un 
recipiente adecuado, sostenidos de tal forma que no descansen sobre el fondo del recipiente.  
b)    Hierva los fragmentos durante 2 h. Una vez hervidos, deje los fragmentos en el agua por 18 h 
(para un total de 20 h).  
a)    Después de las 20 h, seque cada fragmento con una toalla húmeda para quitar el exceso de 
agua y péselos de nuevo con una precisión de 0.01 g. E ste peso será WF.  
5.3.5.4 Determinación del porcentaje de absorción.  
La absorción deberá presentarse como un porcentaje del peso original del espécimen seco W0, el 
porcentaje para cada fragmento deberá obtenerse dividiendo la diferencia entre el peso origi nal 
del fragmento seco y el peso final, tras la inmersión en el agua hirviendo, WF, por el peso original y 
multiplicando por 100, tal como se indica a continuación:  
 
Donde:  
WF = peso final del fragmento tras la inmersión en agua en gramos  
W0 = peso original del fragmento seco en gramos g  
5.3.5.5 Resultados  
El promedio de absorción de agua de los tres fragmentos no deberá exceder 0.5% para porcelana 
vitrificada y 15% para porcelana sin vitrificar, en caso contrario el aparato no cumple con la norma.  
5.3.6 Aparato sanitario para colgar en pared  
Los inodoros pa ra colgar en pared deberán asegurarse a un banco de prueba sólido de acuerdo 
con las instrucciones de instalación del fabricante. Los herrajes de soporte deberán estar 
expuestos durante la prueba. Si el fabricante suministra herrajes de soporte junto con e l aparato 
sanitario, éstos deberán ser empleados en la prueba.  
5.3.6.1 Montaje de canales y placa para los inodoros de colgar en pared  
Dos canales, de tamaño 3U x 4.1 y de aproximadamente 610 mm de largo, deberán colocarse con 
los respaldos juntos a una di stancia de 76 mm. Una placa de acero de 6 mm de espesor deberá 
soldarse con soldadura de filete a las pestañas superiores de los canales. Los canales deberán 
colocarse atravesados sobre el asiento del inodoro y centrados a una distancia, medida desde el 
eje de los orificios para los pernos del asiento, de 254 mm para tazas redondas y de 305 mm para 
tazas alongadas. Si la taza está diseñada para ser usada con un asiento de plástico, entonces se 
debe instalar un asiento plástico con topes.  
5.3.6.2 Especificac ión 
Se deberá aplicar una carga de 2.2 kN, incluyendo el peso de los canales y la placa, a la taza del 
inodoro utilizando el montaje de canales y placa especificados en el Inciso 5.3.6.1.  
5.3.6.3 Resultado  
Los aparatos sanitarios y los herrajes de soporte deberán soportar la carga de prueba, durante 10 
min sin fallar y sin daño estructural visible, en caso contrario el aparato no cumple con la norma.  
5.3.7 Barrena  
5.3.7.1 Procedimiento  
El siguiente ensayo deberá realizarse cuando la trampa del inodoro no es  de porcelana:  
a.     Inserte una barrena manual para inodoros, en la trampa del inodoro a través de la taza;  
b.    Rote la barrena cinco veces por cada ciclo de la prueba;  
c.     Antes de cada ciclo, gradúe el nivel del agua en la taza para que el sello h idráulico tenga la 
profundidad completa;  
d.    Ejecute un total de 100 ciclos retirando, reinsertando, y rotando la barrena en cada ciclo.  
El ensayo de la barrena deberá realizare antes de cualquiera de las pruebas hidráulicas 
especificadas en los incisos 5.5.1 al 5.5.6.  
5.3.7.2 Resultado  
  
Con la taza y la trampa llena hasta la profundidad completa del sello hidráulico, y con excepción 
del agua que se derrame por el orificio de salida tras retirar la barrena, no deberá haber fuga de 
agua, en caso contrario  el aparato no cumple con la norma.  
5.4 Requisitos para efectuar el ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
5.4.1 Requisitos aplicables para probar todos los inodoros  
a.    Los aparatos para medir la presión y el flujo durante las pruebas deberán se r como se muestra 
en: 
i.    Figura 7, para inodoros de gravedad y de tanque de fluxómetro; y  
ii.   Figura 8, para inodoros de fluxómetro.  
b.    El sistema de suministro de agua deberá normalizarse de acuerdo a lo indicado en el inciso 
5.4.2.1 o 5.4.2.2, según sea pertinente.  
c.     La temperatura del agua deberá estar a temperatura ambiente.  d.    Las pruebas de inodoros deberán realizarse a las presiones especificadas en la Tabla 7 o a la 
presión mínima recomendada por el fabricante. En ningún caso se deberán usar presiones de 
prueba superiores a 550 kPa y no menores a 25 kPa.  
e.     El espécimen se deberá colocar sobre una superficie nivelada, plana y horizontal, el 
espécimen se debe nivel ar longitudinal y transversalmente con el orificio de salida y la trampa 
libres de obstrucciones.  
f.     El espécimen deberá descargar a la atmósfera.  
La verificación del desempeño hidráulico deberá ser realizada conforme a la secuencia 
especificada en la Tabla 7.  
Secuencia  Inciso    Inodoros de 
tanque de  
descarga por 
gravedad,  
(en kPa).  Inodoros 
electro - 
hidráulicos, y 
de tanque  
de fluxómetro 
(en kPa).  Inodoro de 
fluxómetro  
Taza 
sifónica  
(en 
kPa).  Taza de  
expulsión  
directa. 
(en 
kPa).  
1 5.5.1  Determinación de la 
profundidad del sello 
hidráulico  25 140 240 310 
2 5.5.2  Consumo de agua  550, 140 y 25  550, 350 y 
140 550, 
240 y 98  550, 310 
y 98 
3 5.5.3  Gránulos y bolas  25 140 240 310 
4 5.5.4  Lavado de superficie  25 140 240 240 
5 5.5.5  Caracterización del 
arrastre por la línea de 
desagüe  25 140 240 240 
6 5.5.6  Rebosamiento de 
tanques de descarga 
por gravedad  550 550 ------  -------  
  
i.     La secuencia deberá realizarse en el orden indicado en esta tabla.  
ii.     Sólo se permitirán ajustes a los componentes del tanque cuando haya cambios en las 
presiones de las pruebas. No se permitirán ajustes entre pruebas que utilicen presiones iguales.  
iii.    Para inodoros cuyas trampas no son de porcelana, lo indicado en el inciso 5.3.7 deberá 
realizarse antes de verificar el desempeño hidráulico indicado en esta tabla.  iv.    Cuando el fabricante especifique una presión mínima de operación, más alta qu e la indicada 
en esta tabla, la presión deberá ser la especificada por el fabricante, la cual deberá especificarse 
en la garantía, en el marcado o en el etiquetado del producto y en su embalaje.  
v.     Los inodoros electro -hidráulicos, y de tanque de fluxó metro de tanque por descarga por 
gravedad y de tanque de fluxómetro, incluyen inodoros sifónicos asistidos por presión (excepto los 
modelos de fluxómetro) y tazas no sifónicas.  
vi.    Las recomendaciones de seguridad del fabricante sobre de las presiones d e operación 
deberán ser  
seguidas para todos los inodoros. La máxima presión estática no deberá exceder 550 kPa y no 
deberá ser menos de:  
a.   25 kPa para inodoros de bajo consumo de tanque de descarga por gravedad  
b.   140 kPa para inodoros electro -hidráulicos y de tanque de fluxómetro;  
c.   240 kPa para inodoros de bajo consumo activados por fluxómetro, y  
d.   310 kPa para inodoros de expulsión directa activados por fluxómetro.  
vii.   Presiones mayores a 550 kPa no se c onsideran seguras.  
Tabla 7. - Presiones estáticas de prueba para inodoros en kilo Pascales (kPa).  
5.4.1.1 Inodoros de tanque de descarga por gravedad  
La presión del agua para cada prueba debe ser la especificada en la Tabla 7, el nivel de agua en el 
tanque  y el tiempo de llenado deberán ajustarse de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones del fabricante. Los inodoros que requieran presiones de suministro, mayores a las 
especificadas en la Tabla 7, la presión deberá ajustarse de acuerdo con las inst rucciones del 
fabricante.  
En la ausencia de instrucciones del fabricante y especificaciones, la válvula de admisión deberá 
probarse tal como se recibió.  
No se le podrán hacer ajustes adicionales al tanque, una vez que se hayan hecho los ajustes para 
llegar  al nivel de agua establecido por el fabricante y al caudal de agua de la manguera para la 
recuperación del sello (refill) para la prueba de consumo de agua.  
5.4.1.2 Inodoros asistidos por presión (tanque de fluxómetro) y electro -hidráulicos u otros 
produc tos presurizados de descarga  
Los elementos del tanque, deberán ajustarse de acuerdo con las instrucciones y especificaciones 
del fabricante para cada presión de prueba, especificada en la Tabla 7. Si el fabricante no entrega 
instrucciones o especificacione s, los componentes del tanque deberán probarse tal y como se 
recibieron.  
5.4.1.3 Taza para fluxómetro  El fluxómetro deberá ajustarse de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante 
para cada presión de prueba especificada en la Tabla 7. Si el fabricante no entrega instrucciones o 
especificaciones, la válvula de cierre del suministro deberá ajustarse de acuerdo con lo indicado en 
el Inciso 5.4.2.1. (b).  
5.4.2 Procedimientos para tipificar el sistema de suministro de agua  
El propósito de es tos procedimientos de tipificar el sistema de suministro de agua, es establecer la 
presión de prueba mínima y simular las condiciones típicas de instalación bajo condiciones de 
laboratorio fácilmente repetibles y reproducibles.  
5.4.2.1 Para Inodoros de tan que de descarga por gravedad  
El procedimiento para tipificar el sistema de suministro de agua para probar inodoros de tanque 
de descarga por gravedad, inodoros de tanque de fluxómetro de una pieza y de acoplar será como 
se muestra en la Figura 7  y se indic a a continuación:  
a.     Ajuste el regulador de presión 4, a una presión estática de 140 ± 7 kPa .  
b.    Con la válvula de cierre 10 abierta, ajuste la válvula 6 para lograr un flujo de 11.4 ± 1 L/min a 
una presión 55 ± 4 kPa medida en el manómetro 7.  
c.     Mantenga la válvula 8 completamente abierta, excepto cuando se usa para cerrar el flujo 
completamente.  
d.    Quite la válvula de cierre 10 e instale el espécimen.  
  
 
a)    1 = tubo de suministro de agua. El agua para la prueba deberá estar limpia. La presión mínima 
de suministro deberá ser de 860 kPa.  
b)    2 = filtro. Se deberá usar un filtro par a remover del agua partículas y contaminantes que 
puedan interferir con la operación del sistema de suministro de agua o con el inodoro que se está 
probando.  
c)    3 = medidor de flujo. El medidor de flujo deberá ser capaz de medir flujos en un rango de 0 a 
38 l/min con una precisión del 2% a escala completa. Se podrán usar medidores de área variable y 
de turbina.  
d)    4 = regulador de presión. La válvula reductora de presión (regulador) deberá cubrir un rango 
de 25 kPa a 550 kPa y tener una capacidad míni ma de 38 l/min a una presión de caída de 35 kPa.  
e)    5 = tubería de suministro. Se deberá usar tubería con un diámetro mínimo de 19 mm (¾ de 
pulgada).  
f)     6 = válvula. La válvula de control deberá ser una válvula de globo de 19 mm (¾ de pulgada), 
que permita regular el flujo.  
g)    7 = manómetro. EI manómetro deberá tener un rango de lectura de 0 a 690 kPa y con 
divisiones de 10 kPa. La precisión deberá ser del 2% en la escala plena.  
h)    8 = válvula de esfera o de compuerta. Esta válvula se deberá us ar para abrir y cerrar el flujo 
(tamaño mínimo de 19 mm (¾ de pulgada)).  
i)     9 = manguera flexible. La manguera flexible se deberá usar para conectar el sistema de 
suministro al inodoro. El diámetro nominal mínimo de la manguera deberá ser 13 mm (½ pulg ada).  
j)     10 = válvula de cierre. La válvula de cierre que simula una válvula de admisión deberá tener un 
diámetro de 10 mm (3/8 de pulgada).  
k)    11 = espécimen. EI espécimen deberá probarse con el tanque, la válvula de admisión y la 
válvula de descar ga. 
Figura 7 .- Sistema de suministro de agua para probar inodoros operados por gravedad y por 
fluxómetro de tanque.  
5.4.2.2 Para inodoros de fluxómetro  
El procedimiento para tipificar el sistema de suministro de agua para probar inodoros de 
fluxómetro, es como se indica a continuación:  
a.    Fije la presión estática en el manómetro 7 ajustando el regulador de presión 4 a:  
i.    240 kPa para inodoros de fluxómetro, y  
ii.   310 kPa para tazas con descarga al muro con fluxómetro (expulsión directa).  
  
b.    Conecte el fluxómetro, con una válvula de cierre adecuada en la posición de máxima apertura, 
en el lado de salida del sistema de suministro de agua y deje el orificio de descarga del Fluxómetro 
abierto a la atmósfera.  
c.    Active el fluxómetro y fije el f lujo máximo, ajustando la válvula 8, en:  i.    95 ± 4 L/min para inodoros de fluxómetro, y  
ii.   133 + 4 L/min para tazas de expulsión directa.  
Si el fluxómetro especificado por el fabricante no es capaz de suministrar el flujo requerido, abra el 
fluxómetro al máximo.  
d.    Conecte el fluxómetro a la taza.  
e.     Registre la máxima presión del manómetro 10 y el flujo máximo a través del fluxómetro 
mientras está conectado a la taza. Mientras realiza la prueba de consumo de agua a 350 y 550 kPa 
mante nga el flujo máximo en ± 4 L/min ajustando la válvula 9 según sea necesario.  
 
a)    1 = tubo de suministro de agua. El agua para la prueba deberá estar limpia. La presión mínima 
de suministro deberá ser de 860 kPa.  
b)    2 = filtro. Se deberá usar un filtro para remover del agua partículas y contaminantes que 
puedan interferir con la oper ación del sistema de suministro de agua o con el inodoro que se está 
probando.  
c)    3 = medidor de flujo. El medidor de flujo deberá ser capaz de medir flujos en un rango de 0 a 
227 L/min con una precisión del 2% a escala completa. Se podrán usar medidore s de área variable 
y de turbina.  
d)    4 = regulador de presión. La válvula reductora de presión (regulador) deberá cubrir un rango 
de 140 a 550 kPa y tener una capacidad mínima de 189 L/min a una presión de caída de 49 kPa.  
e)    5, 8 y 9 = válvulas. Las válvulas de control deberán ser válvulas de globo o similares de 38 mm 
(1½ de pulgada), que permitan regular el flujo (8), cierre rápido (9), y que permitan evitar el 
regulador (5).  
f)     6 = tubería de suministro. Se deberá usar tubería con un diámetro m ínimo de 38 mm (1½ de 
pulgada).  
g)    7 y 10 = manómetros. Los manómetros deberán tener un rango de lectura de 0 a 690 kPa y 
con divisiones de 10 kPa. La precisión deberá ser del 2% a escala plena.  
h)    11 = manguera flexible. La manguera flexible se debe rá usar para conectar el sistema de 
suministro al inodoro. El diámetro interior mínimo de la manguera deberá ser 32 mm (1¼ de 
pulgada) y no deberá tener más de 3 metros de longitud.  
i)     12 = fluxómetro. EI fluxómetro deberá instalarse con una válvula de  cierre adecuada.  
Figura 8 .- Sistema de suministro de agua para probar inodoros y mingitorios operados por 
fluxómetro.  
5.4.2.3 Materiales para las pruebas  
Si una prueba requiere materiales, esos materiales deberán colocarse en la taza del inodoro, y el 
aparato de descarga deberá ser activado de acuerdo con el procedimiento aplicable de esta 
norma. El espécimen deberá descargar en un recipiente o en un sistema de alcantarillado. Los 
materiales que queden en la taza, si es el caso, y los materiales descargado s en el recipiente o en 
el sistema de alcantarillado deberán ser registrados. Si es necesario, el espécimen deberá ser 
descargado de nuevo para desalojar los materiales que hayan quedado en la taza o en la trampa 
antes de continuar con las demás pruebas.  
  
5.5 Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
La verificación del desempeño hidráulico deberá ser realizada conforme a la secuencia 
especificada en la Tabla 7 . 
5.5.1 Determinación de la profundidad del sello hidráulico  
5.5.1.1 Equipo  
La Figura 9 muestra un aparato aceptable para determinar la profundidad del sello hidráulico. 
Otros aparatos, por ejemplo una cinta métrica de acero o una regla de acero con un elemento 
perpendicular horizontal asegurado en un extremo, también podrán ser usados.   
NOTA 5 - El diagrama a), muestra el sello hidráulico con profundidad completa, el diagrama b), 
muestra el sello  hidráulico parcialmente lleno.  
Figura 9 .- Aparato sugerido para la prueba de determinación de la profundidad del sello hidráulico.  
5.5.1.2 Procedimiento  
La prueba para determinar la profundidad del sello hidráulico, deberá realizarse como se indica a 
continuación:  
a.     Baje la sonda o el instrumento de medición hasta que el elemento horizontal que toque el pie 
de la trampa.  
b.    Registre el valor en la escala como h1.  
c.     Desenganche el elemento horizontal de la sonda.  
  
d.    Saque la sonda del agua completamente.  
e.     Confirme que el espécimen tenga la profundidad completa del sello hidráulico vertiendo agua 
en el pozo lentamente hasta que una pequeña cantidad de agua gotee por el orificio de salida de 
la taza.  
f.     Cuando el goteo cese, aju ste la sonda para que su punta esté exactamente sobre la superficie 
del agua.  
g.    Registre el valor en la escala como h2.  
h.    Calcule la profundidad completa del sello hidráulico, H t, restando h1 de h2 (H t = h2 h1).  
5.5.1.3 Informe  
El informe deberá indicar la profundidad completa del sello hidráulico, H t. 
5.5.1.4 Resultado  
La profundidad completa del sello hidráulico, H t debe ser 51 mm mínimo, para inodoros infantiles 
Ht debe ser de 38 mm mínimo, en caso contrario no cumple con la n orma.  
5.5.2 Consumo de agua  
5.5.2.1 General  
El restablecimiento de la profundidad completa del sello hidráulico lo indicará un goteo de agua 
por el orificio de salida del inodoro tras la descarga principal. Dicho goteo será indicación 
suficiente de que el sello hidráulico se restableció. Sí no se observa goteo, se mide el sello 
hidráulico según 5.5.1.  
5.5.2.2 Equipo  
Los volúmenes de descarga se deberán medir mediante el uso de un recipiente calibrado capaz de 
medir volúmenes en incrementos máximos de 0.1 li tros, o mediante el uso de un recipiente 
puesto sobre una celda de carga capaz de proveer lecturas en incrementos máximos de 0.1 litros, 
o mediante el uso de cualquier otro aparato capaz de medir volúmenes con una precisión de 0.1 
litros.  
Un cronómetro gra duado con una exactitud de 0.1 s deberá ser usado para medir el tiempo.  
5.5.2.3 Procedimiento  
La verificación de consumo de agua deberá realizarse como se indica a continuación:  
a.     Registre la presión estática (vea la Tabla 7).  
b.    Pulse el activador  y sosténgalo como máximo por 1s y simultáneamente inicie el cronómetro.  
c.     Registre el volumen de agua recibido en el recipiente (volumen de la descarga principal) 
cuando la descarga principal se haya completado, esto es, cuando cese el goteo que ocur re al 
finalizar la descarga principal.  
d.    Registre el volumen total de la descarga que le sigue a la primera medición una vez haya 
cesado el flujo posterior (aquel que ocurre después de restablecer el sello hidráulico).  e.     Pare el cronometro cuando haya cesado el goteo.  
f.     Si no hay evidencia de flujo posterior, mida y registre la profundidad residual del sello 
hidráulico, Hr de acuerdo con el inciso 5.5.1.  
Los pasos (a a la (f constituyen una repetición de la prueba. Di chos pasos deberán repetirse hasta 
obtener tres conjuntos de datos para cada presión especificada en la Tabla 7.  
En el caso de que el inodoro cuente con válvulas de descarga dual, se determinará el volumen de 
agua, tanto para descarga reducida como para de scarga completa para cada presión indicada en la 
Tabla 7.  
5.5.2.4 Informe  
La presión estática, los volúmenes de las descargas principal y total, flujo posterior (si es el caso), y 
duración del ciclo deberán ser registrados. El informe también deberá indica r si el sello hidráulico 
se restableció. Si el sello hidráulico no se restableció, el Informe deberá indicar la profundidad 
residual del sello hidráulico, Hr.  
5.5.2.5 Resultado  
El promedio de los volúmenes de descarga totales obtenidos de acuerdo con el in ciso 5.5.2.3 (d) 
sobre el rango de presiones especificadas en la Tabla 7 no deberá exceder:  
a.    3.9 litros por descarga para inodoro de 4 litros  
  
b.    4.8 litros por descarga para inodoro de 5 litros.  
c.    6.0 litros por descarga para inodoro de 6 lit ros. 
d.    4.2 litros por descarga reducida para inodoro de descarga dual de 4.2 y 6 litros.  
e.    6.0 litros por descarga completa para inodoro de descarga dual de 4.2 y 6 litros.  
La profundidad residual del sello hidráulico, debe ser de 51 mm mínimo, par a inodoros infantiles 
debe ser de 38 mm mínimo, en caso contrario el aparato no cumple con la norma.  
5.5.3 Gránulos y bolas  
5.5.3.1 Materiales para la prueba  
Los materiales de la prueba deberán ser:  
a.     aproximadamente 2500 gránulos, cilindros de polietileno de alta densidad (PEAD) de las 
siguientes características:  
i.    peso: 65 ± 1g;  
ii.   diámetro: 4.2 ± 0.4 mm ;  
iii.   espesor: 2.7 x 0.3 mm;  iv.   densidad: 951 ± 10 kg/m3, y  
b.    100 bolas de nylon de las siguientes características:  
i.    peso: 15.5 ± 0.5 g;  
ii.   diámetro: 6.35 ± 0.25 mm, y  
iii.   densidad: 1170 ± 20 kg/m3.  
5.5.3.2 Procedimiento  
La prueba de gránulos y bolas deberá realizarse como se indica a continuación:  
a.     Ponga los gránulos en el agua de la taza y descargue el inodoro una vez antes de empezar la 
prueba, con el fin de acondicionar los gránulos.  
b.    Ponga el material de la prueba en el agua de la taza.  
c.     Permita que las bolas se asienten en el fondo.  
d.    Pulse el activador, sosténgalo como máximo por 1 s, y suéltelo.  
e.     Cuente el número de gránulos y bolas remanentes en la taza tras completar la descarga.  
f.     Mida y registre la profundidad residual del sello hidráulico de acuerdo con lo indicad o en 
5.5.1.  
Los pasos (b a la (f constituyen una repetición de la prueba. Dichos pasos deberán repetirse hasta 
obtener tres conjuntos de datos.  
En el caso de que el inodoro cuente con válvulas de descarga dual, este ensayo sólo se realizará 
para la descarg a mayor.  
5.5.3.3 Informe  
El número de gránulos y de bolas remanentes en la taza después de la descarga deberán ser 
registrados. El informe también deberá indicar si el sello hidráulico completo se restableció. Si el 
sello hidráulico completo no se restable ció, le informe deberá indicar la profundidad residual del 
sello hidráulico, Hr.  
5.5.3.4 Resultado  
No más de 125 gránulos (5% de la cantidad inicial) y no más de 5 bolas (5% de la cantidad inicial) 
deberán de haber quedado en la taza después de obtener el promedio de las tres descargas, en 
caso contrario no cumple con la norma.  
  
La profundidad residual del sello hidráulico, debe ser de 51 mm mínimo, para inodoros infantiles 
debe ser de 38 mm mínimo, en caso contrario el aparato se rechaza.  
5.5.4 Lavado de superficies  5.5.4.1 Materiales de la prueba  
El material usado para la prueba será una línea de tinta aplicada usando un marcador que no sea 
de tinta indeleble. El color de la línea deberá contrastar con el color de la taza.  
5.5.4.2 Procedimiento  
La prueba de lavado de superficies deberá realizarse como se indica a continuación:  
a.     Limpie la superficie de descarga de la taza con detergente para vajillas líquido y suave.  
b.    Enjuague y seque la superficie de descarga.  
c.     Dibuje una línea horizontal continua alrededor de la taza, aproximadamente 25 mm por 
debajo de los orificios del reborde, con el marcador indicado en el inciso 5.5.4.1.  
d.    Pulse el activador, sosténgalo como máximo por 1 s, y suéltelo.  
e.     Observe la línea durante y después de la descarga.  
f.     Cuando el ciclo de descarga se haya completado, mida y registre la longitud y la posición de 
los segmentos remanentes de la línea de tinta.  
Los pasos (a a la (f constituyen una repetición de la prue ba. Dichos pasos deberán repetirse hasta 
obtener tres mediciones.  
En el caso de que el inodoro cuente con válvulas de descarga dual, este ensayo sólo se realizará 
para la descarga menor.  
5.5.4.3 Informe  
Las longitudes y posiciones de los segmentos remanent es de la línea en la superficie de descarga 
después de cada descarga deberán ser registradas.  
5.5.4.4 Resultado  
La longitud total de los segmentos remanentes de la línea en la superficie de descarga después de 
cada descarga, promediados sobre tres repetici ones, no deberá exceder 51 mm, ningún segmento 
individual deberá medir más de 13 mm, en caso contrario el aparato no cumple con la norma.  
5.5.5  Caracterización del arrastre por la línea de desagüe  
5.5.5.1 Materiales  
Los materiales deberán ser 100 bolas de polipropileno de las siguientes características:  
a.    peso: 298 ± 10 g;  
b.    diámetro: 19 ± 0.4 mm; y  
c.    densidad: 833 ± 16 kg/m3.  
5.5.5.2 Equipo  La Figura 10 muestra un montaje aceptable para el ensayo. El montaje deberá tener un tubo rígido 
de plást ico con un medio para visualizar su interior o vidrio, de un diámetro de 4 pulgadas 
nominales, que:  
a.     tenga una longitud de por lo menos 18 m;  
b.    está conectado directamente a un codo de 90° con diámetro de 100 mm (4 pulgadas 
nominales) de plástico  o de vidrio conectado mediante una unión sin campana o una junta 
cementada, según sea el caso, conectado directamente al adaptador de piso del espécimen;  
c.     tiene un recorrido recto desde el inodoro con una pendiente del 2%; y  
d.    está ventilado med iante un tubo de diámetro 38 mm (1½ pulgadas) ubicado entre 0.3 y 3.0 m 
del espécimen.  
Para inodoros con orificio de salida trasera, el desagüe deberá extenderse desde el piso hacia 
arriba usando adaptadores. Se deberá utilizar tubería plástica con diámetr o 100 mm (4 pulgadas) 
nominales y una te sanitaria para que el orificio de salida del inodoro quede a la altura sobre el 
piso, tal como lo recomienda el fabricante.  
 
Figura 10 .- Aparato sugerido para la prueba de caracterización del arrastre por la línea de desagüe.  
5.5.5.3 P rocedimiento  
La prueba de caracterización del arrastre por la línea de desagüe, deberá realizarse como se indica 
a continuación:  
a.     Prepare el montaje de la prueba de acuerdo con los requisitos aplicables del inciso 5.4.1.1 
(incluyendo las presiones de  prueba especificadas en inciso 5.4.1 (d)).  
b.    Ponga las 100 bolas en la taza del inodoro.  
c.     Pulse el activador, sosténgalo como máximo por 1 s, y suéltelo.  
d.    Registre la ubicación de cada bola de acuerdo con lo indicado en el inciso 5.5.5.4.  
e.     Retire todas las bolas del montaje de la prueba.  
Los pasos (b) a (e) constituyen una repetición de la prueba. Dichos pasos deberán repetirse hasta 
obtener tres mediciones.  
En el caso de que el inodoro cuente con válvulas de descarga dual, este ensay o sólo se realizará 
para la descarga mayor.  
5.5.5.4 Informe  
El desempeño general deberá determinarse registrando la ubicación de las bolas, después de la 
descarga, en una de las ocho categorías que representan las distancias de arrastre por la línea de 
desagüe. Las categorías deberán incluir una para las bolas que se queden en la taza o en la trampa, 
una para las bolas que recorren más de 18 m, y una por cada 3 m de tubería (por ejemplo, de 0 a 3 
m y 3 a 6 m).  
Los resultados de la prueba deberán registrase como se indica a continuación:  
a.     Registre el número de bolas en cada una de las ocho categorías de distancia especificadas en 
este inciso para cada una de las tres repeticiones de la prueba.  
b.    Combine los resultados de las repeticiones para determ inar el número total de bolas en cada 
una de las ocho categorías de distancia.  
c.     Calcule la distancia de arrastre ponderada multiplicando el número total de bolas en cada 
categoría por la distancia promedio recorrida correspondiente a esa categoría. La "distancia 
promedio recorrida" para cada categoría deberá ser 0, 1.5 m, 4,5 m, 7.5 m, 10.5 m, 13.5 m, 16.5 m 
y 18 m respectivamente.  
d.    Calcule el recorrido total de las bolas suman do las ocho distancias ponderadas.  
  
e.     Calcule el promedio recorrido dividiendo el recorrido total por el número de bolas (3 x 100 
bolas = 300 bolas).  
Los resultados deberán registrarse.  
5.5.5.5 Resultado  
El recorrido total (recorrido total de las bol as dividido entre 300) deberá ser por lo menos 12.2 m, 
en caso contrario no cumple con la norma.  
5.5.6 Rebosamiento para tanques de descarga por gravedad  
5.5.6.1 Equipo  
El aparato de prueba deberá ser como se muestra en la Figura 7.  
5.5.6.2 Procedimiento  
La prueba de rebosamiento para tanques de descarga por gravedad deberá realizarse como se 
indica a continuación:  a.    Fije la presión estática en 550 kPa.  
b.    Abra la válvula de suministro de agua (válvula 8 en la Figura 7 ). 
c.    Abra la válvula de admi sión completamente y permita que el agua fluya por 5 min.  
5.5.6.3 Informe  
Registre cualquier fuga o descarga de agua fuera del tanque de descarga.  
5.5.6.4 Resultado  
El espécimen no pasará la prueba si hay fuga o escape de agua del tanque de descarga.  
6. Mingitorios  
6.1 Tolerancias  
La tolerancia será la indicada en el inciso 5.1 de esta norma.  
6.2 Especificaciones dimensionales  
Todos los mingitorios cubiertos en el campo de aplicación de esta norma, deben de cumplir con 
especificaciones dimensionales descr itas a continuación:  
6.2.1 Espesor  
El espesor será el mismo que el indicado en el inciso 5.2.1 de esta norma.  
6.2.2 Diámetro de trampas integrales  
Las trampas integrales de mingitorios deberán tener un diámetro que permita el paso de una bola 
sólida con un  diámetro mínimo según se especifica en la Tabla 8.  
Tipo de mingitorio  Diámetro mínimo de la bola (mm)  
De compartimiento  ----- 
Expulsión directa  19 
Sifón de jet  23 
 
No sifónico  23 
Tabla 8. - Diámetro mínimo integral de la trampa de los mingitorios  
6.2.3 Dimensiones  
Las dimensiones mínimas de los mingitorios deberán ser como se especifica en la Tabla 9.  
Tipos de Mingitorio  A B C D Ancho 
interior  Altura 
interior  Profundidad interior  Proyección  
    Sin 
escudos  Con 
escudos  Regular  Labio  
extendido  
De colgar  216 191 76 178 152 203 
De compartimiento  305 813 76 178 152 203 
NOTA 6:  El ancho y la profundidad interior deberán medirse a mitad del camino entre las partes 
superior e inferior de la apertura interior.  
 
Tabla 9. - Dimensiones mínimas para mingitorios  
6.2.4 Spuds  
Los tamaños nominales de spuds para mingitorios operados por fluxómetros serán de 13 mm (½), 
19 mm (¾), 32 mm (1 ¼), o 38 mm (1 ½) o según lo especifique y suministre el fabricante.  
6.3 Método de ensayo para determinar el desempeño estructural  
Todos los mi ngitorios cubiertos en el campo de aplicación de esta norma, deben de cumplir con el 
método de ensayo descrito a continuación:  
6.3.1 Esmaltado  
El vidriado deberá fundirse cabalmente al cuerpo del aparato sanitario. Todas las superficies 
expuestas deberán v idriarse.  
Las siguientes partes pueden o no ser esmaltadas:  
a.    superficies que estarán en contacto con las paredes o el piso, y  
b.    las siguientes superficies:  
i.    el interior y el respaldar;  
ii.   la parte inferior del reborde de descarga;  
iii.   una parte de la superficie de descarga de 6 mm o menos por debajo del reborde de descarga 
(RIM);  
iv.   todas las superficies de la trampa que no son visibles después de la instalación, y  
v.   las partes trasera e inferior del pedestal;  
Las superficies en l as que el aparato sanitario se sostiene en el horno, podrán dejarse sin vidriar, 
siempre y cuando tales superficies no sean visibles después de la instalación.  
6.3.1.1 Especificaciones  
Los aparatos sanitarios no deben de tener alguno de los siguientes defe ctos en el esmaltado:  
a)    defectos que afecten el uso o la funcionalidad, tales como bordes afilados o con muescas 
filosas, rebabas y grietas;  
b)    resquebrajamiento;  
c)    estrías;  
d)    decoloración de la superficie;  
e)    acabado mate (a menos que se a parte del acabado decorativo);  
f)     cuerpo expuesto;  
g)    marcas de fuego;  
h)    ampollas grandes, y  
  
i)     protuberancias.  
6.3.1.2 Resultado  
Los acabados de las superficies no deberán tener defectos que puedan afectar de manera adversa 
el funcionamiento del aparato sanitario, en caso contrario no cumple con la norma.  
6.3.2 Inspección de superficies  
6.3.2.1 Procedimiento  
Los acabados de las superficies, deberán ser inspeccionados en busca de defectos a una distancia 
de aproximadamente 610 mm , a simple vista, directamente encima del reborde, mientras el 
espécimen se mece de lado a lado y hacia atrás, hasta un ángulo de aproximadamente 45°. La 
fuente de luz utilizada para la inspección deberá ser luz natural parcialmente difusa, si es 
necesario , con luz artificial difundida que provea una iluminación mínima de 1100 lux.  
NOTA 7:  "A simple vista" incluye visión asistida por lentes correctivos normalmente usados por la 
persona.  
6.3.2.2 Ensayo  
Los mingitorios deberán evaluarse de acuerdo con lo indi cado en el inciso 6.3.1 y la Tabla 10.  
Ubicación  Defecto    Máximo permitido  Mingitorio            
Acabado de la superficie          
Acabado ondulado o superficies 
opacas:    2 600 mm2  
Hoyos, ampollas, y hoyos de 
alfiler:    Total 5  
Burbujas, motas*, y manchas:    5 en un cuadrado de alfarería; total 
10 
            
*motas de menos de 0.3 mm en su dimensión mayor no deberán ser contadas a menos que sean 
tan numerosas que formen una decoloración.  
Tabla 10. - Límites máximos permitidos de defectos en mingitorios  
6.3.3 Alabeo  
6.3.3.1 Procedimiento  
El espécimen se deberá colocar sobre una superficie plana y nivelada para determinar la 
desviación de sus bordes de la horizontal. Se deberá considerar que  el espécimen cumple con los 
requisitos especificados en las Tabla 10, si no se puede deslizar sin forzar un calibrador de un 
espesor igual al alabeo total permitido.  
Si el espécimen se mece sobre dos esquinas opuestas, el plano horizontal deberá, determinarse 
colocando un calibrador de un espesor igual al alabeo total permitido debajo de una esquina que 
no toque la superficie plana y horizontal y luego forzando el espé cimen a que toque el calibrador. 
Si en ninguna otra parte se puede deslizar debajo del espécimen un segundo calibrador del mismo 
espesor, entonces se deberá considerar que el espécimen cumple con los requisitos especificados 
en la Tabla 10.  
6.3.3.2 Resulta do 
Los aparatos sanitarios deberán cumplir con los requisitos de alabeo especificados en la Tabla 10, 
cuando se prueben de acuerdo con lo indicado en 6.3.3.1, en caso contrario no cumple con la 
norma.  
6.3.4 Agrietamiento  
Por requerir destruir un aparato sa nitario para obtener el fragmento de éste, esta prueba podrá 
ser realizada al final de todos los ensayos no destructivos.  
6.3.4.1 Espécimen  
El espécimen para la prueba deberá ser un fragmento de un aparato sanitario con una superficie 
vidriada de aproximad amente 3 200 mm2 y un espesor máximo de 16 mm.  6.3.4.2 Procedimiento  
La prueba de agrietamiento deberá realizarse como se indica a continuación:  
a)    Sumerja el espécimen en una solución de partes iguales, por peso, de cloruro de calcio 
anhídrido y  
agua destilada.  
b)    Mantenga la solución con el espécimen a una temperatura de 110 ±5 °C por 90 min.  
c)    Retire el espécimen y sumérjalo de inmediato en un baño de agua helada a 2.5 ± 0.5 °C, hasta 
que se hiele.  
d)    Retire el espécimen del baño helado y sumérjalo por 12 horas en una solución de azul de 
metileno al 1% a temperatura ambiente.  
e)    Retire el espécimen y examínelo buscando grietas finas indicadas por la penetración del azul 
de metileno.  
6.3.4.3 Resultado  
No deberá existir agrietamiento, en caso contrario no cumple con la norma.  
6.3.5 Absorción  
Determinación del porcentaje de absorción de agua.  
Por requerir destruir un aparato sanitario para obtener los fragmentos de éste, esta prueba podrá 
ser realizada a l final de todos los ensayos no destructivos.  
6.3.5.1 Espécimen  
El espécimen consistirá de tres fragmentos de porcelana sacados de un aparato sanitario. Algún 
punto de la superficie de cada fragmento deberá haber estado en contacto con alguna parte del 
horno. Cada fragmento deberá tener aproximadamente 3 200 mm2 de superficie sin vidriar y no 
deberá tener un espesor de más de 16 mm.  
6.3.5.2 Preparación del espécimen  
El espécimen deberá prepararse como sigue:  
a)    Seque los fragmentos de porcelana a una tem peratura de 110 ± 5 °C hasta obtener un peso 
constante.  
b)    Almacene los fragmentos en un evaporador hasta que estén a temperatura ambiente.  
c)    Una vez que los fragmentos estén a temperatura ambiente, pese cada uno en una balanza con 
una precisión de 0.01 g. Este peso será W0.  
6.3.5.3 Procedimiento de prueba  
La prueba de absorción deberá realizarse como se indica a continuación:  a)    Coloque los fragmentos ya pesados en agua destilada a temperatura ambiente en un 
recipiente adecuado, sostenidos de tal forma que no descansen sobre el fondo del recipiente.  
b)    Hierva los fragmentos durante 2 h. Una vez hervidos, deje los fragmentos en el agua por 18 h 
(para un total de 20 h).  
c)    Después de las 20 h, seque cada fragmento co n una toalla húmeda para quitar el exceso de 
agua y péselos de nuevo con una precisión de 0.01 g. Este peso será WF.  
6.3.5.4 Determinación del porcentaje de absorción.  
La absorción deberá presentarse como un porcentaje del peso original del espécimen seco W0, el 
porcentaje para cada fragmento deberá obtenerse dividiendo la diferencia entre el peso original 
del fragmento seco y el peso final, tras la inmersión en el agua hirviendo, WF, por el peso original y 
multiplicando por 100, tal como se indica a contin uación:  
 
Donde:  
WF = peso final del fragmento tras la inmersión en agua en gramos  
W0 = peso original del fragmento seco en gramos g  
6.3.5.5 Resultados  
El pr omedio de absorción de agua de los tres fragmentos no deberá exceder 0.5% para porcelana 
vitrificada y 15% para porcelana sin vitrificar, en caso contrario no cumple con la norma.  
  
6.3.6 Aparatos sanitarios de colgar en pared  
Los aparatos sanitarios de co lgar en pared deberán asegurarse a un banco de prueba sólido de 
acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante. Los herrajes de soporte deberán estar 
expuestos durante la prueba. Si el fabricante suministra herrajes de soporte junto con el apa rato 
sanitario, éstos deberán ser empleados en la prueba.  
6.3.6.1 Mingitorios de colgar  
Se deberá aplicar una carga vertical de 0.22 kN en la superficie superior de frente del mingitorio.  
6.3.6.2 Resultado  
Los aparatos sanitarios y los herrajes de soporte deberán soportar la carga de prueba, durante 10 
min sin fallar y sin daño estructural visible, en caso contrario no cumple con la norma.  
6.3.7 Mingitorios sin agua  
Los mingitorios sin agua deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos 6.2 al 6.3.6 y 
6.6 de esta norma, según corresponda.  
6.4 Requisitos para efectuar el ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
6.4.1 Ensayo según el tipo de mingitorio  
La prueba del desempeño hidráulico especificado en el inciso 6.5 será aplicable a aquel los 
mingitorios que utilizan agua. Las pruebas y requisitos de desempeño especificados en el inciso 6.6 
serán aplicables a aquellos mingitorios que no utilizan agua para su funcionamiento.  
6.4.2 Presiones de prueba  
Los mingitorios deberán probarse a las pr esiones de prueba especificadas en la Tabla 11 o a la 
presión mínima recomendada por el fabricante. En ningún caso se deberán usar presiones de 
prueba superiores a 550 kPa.  
Tabla 11. - Presiones estáticas de prueba para mingitorios en kilo pascales (kPa).  
Inciso  Prueba  Presión (kPa)  
6.5.1  Profundidad del sello hidráulico  175 
6.5.2  Lavado de superficie  175 
6.5.3  Tintura  175 
6.5.4  Consumo de agua  175 y 550  
  
6.4.3 Resultados  
Los resultados deberán evaluarse y registrarse de acuerdo con los procedimientos especificados, 
en caso contrario no cumple con la norma.  
6.4.4 Montaje para las pruebas e instrucciones generales  
6.4.4.1 Preliminar  
El procedimiento para tipificar el sistema  de suministro de agua para probar mingitorios de 
fluxómetro será como se indica a continuación, ver Figura 8:  
a.     Fije la presión estática en el manómetro 7 en 170 kPa ajustando el regulador de presión 4.  
b.    Conecte el fluxómetro con una válvula de cierre adecuada y en la posición de máxima 
apertura, en el lado de salida del sistema de suministro de agua y deje el orificio de descarga del 
fluxómetro abierto a la atmósfera.  
c.     Active el fluxómetro y fije el flujo máximo, ajustando la válvula 8, en  38 ± 2 L/min. Si el ajuste 
del fluxómetro especificado por el fabricante no es capaz de suministrar el flujo requerido, abra el 
fluxómetro al máximo.  
d.    Conecte el fluxómetro al mingitorio.  
e.     Registre la presión máxima en el manómetro 10 y el fluj o máximo a través del fluxómetro 
mientras está conectado al mingitorio. Mientras realiza la prueba de consumo de agua a 350 y 550 
kPa  mantenga el flujo máximo en ± 4 L/min ajustando la válvula 9, cuando sea necesario.  
La temperatura del agua deberá estar a temperatura ambiente.  
El mingitorio deberá estar aplomado, la trampa y el orificio de salida sin obstrucciones y, si es el 
caso, el mingitorio deberá llenarse hasta el nivel de rebosamiento antes de cada repetición de la 
prueba. El mingitorio deberá desc argar a la atmósfera.  
6.4.4.2 Presión de prueba  
La válvula de cierre deberá ajustarse de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del 
fabricante para cada presión de prueba especificada en la Tabla 11. Si el fabricante no entrega 
instrucciones o es pecificaciones, la válvula de cierre deberá ajustarse de acuerdo con 6.4.4.1 (b).  
6.4.4.3 El aparato de descarga deberá activarse de manera normal.  
6.4.4.4 Los resultados de las pruebas deberán evaluarse y presentarse de acuerdo con los 
procedimientos espe cificados en los incisos 6.5.1 a 6.5.4.  
6.5 Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
La verificación del desempeño hidráulico deberá ser realizada conforme al orden de los incisos 
señalados en la Tabla 11.  
6.5.1 Profundidad del sello hidráulico  
6.5.1.1 Equipo  
La Figura 9 muestra un aparato aceptable para determinar la profundidad del sello hidráulico. 
Otros aparatos, por ejemplo una cinta métrica de acero o una regla de acero con un elemento 
perpendicular ho rizontal asegurado en un extremo, también podrán ser usados.  
NOTA 8 - Si bien la Figura 9 muestra un inodoro, la Figura es aplicable a mingitorios.  
6.5.1.2 Procedimiento  
El procedimiento para determinar la profundidad del sello hidráulico, es el indicado e n el inciso 
5.5.1.2.  
6.5.1.3 Informe  
El informe deberá indicar la profundidad completa del sello hidráulico, Ht.  
6.5.1.4 Resultado  
La profundidad completa del sello hidráulico, H t, deberá ser lo que especifique el fabricante del 
mingitorio, en caso contrario el producto no cumple con la norma.  
6.5.2 Prueba de lavado de superficies  
6.5.2.1 Materiales de la prueba  
El material usado para la prueba será una línea de tinta aplicada usando un marcador que no sea 
de tinta indeleble. El color de la l ínea deberá contrastar con el color del inodoro.  6.5.2.2 Procedimiento  
El procedimiento para determinar la profundidad del sello hidráulico, es el indicado en el inciso 
5.5.4.2.  
6.5.2.3 Informe  
Las longitudes y posiciones de los segmentos remanentes de la línea en la superficie de descarga 
después de cada descarga deberán ser registradas.  
6.5.2.4 Resultado  
La longitud total de los segmentos remanentes de la línea en la superficie de descarga después de 
cada descarga, promediados sobre tres repeticiones, no deberá exceder 51 mm así como ningún 
segmento individual deberá medir más de 13 mm, en caso contrario el producto no cumple con la 
norma.  
6.5.3 Tintura  
6.5.3.1 Materiales y aparato para la prueba  
El material para la prueba de tintura será 5 g de polvo de a zul de metileno o tintura azul polar 
brillante. Adicionalmente, se deberán usar un recipiente completamente limpio para preparar un 
litro de solución de tintura y otro recipiente para preparar la solución de control.  
  
6.5.3.2 Procedimiento  
La prueba de ti ntura deberá realizarse como se indica a continuación:  
a.     Disuelva los 5 g del polvo o tintura en 1 L de agua y mezcle la solución completamente.  
b.    Limpie el mingitorio de prueba, descárguelo una vez, y permítale completar el ciclo de 
descarga.  
c.     Agregue 30 ml de la solución de tintura al agua en el pozo del mingitorio y mézclelo bien.  
d.    Saque del mingitorio 10 ml de esta solución y agrégueselos a 1000 ml de agua limpia en un 
contenedor limpio (esto es, en una proporción de 100:1). Separe una muestra de esta solución en 
un tubo de ensayo o en un frasco de comparación para usarla como solución de control para las 
tres repeticiones de la prueba.  
e.     Descargue el mingitorio y límpielo para asegurarse de que toda la tintura haya sido 
desaloj ada.  
f.     Agregue 30 ml de la solución de tintura al mingitorio y mezcle la solución.  
g.    Active el aparato de descarga y permita que el mingitorio complete su ciclo de descarga.  
h.    Llene el tubo de ensayo o el frasco de comparación con la solución del mingitorio diluida y 
compárelo con la muestra de control.  i.     Compare la muestra de la prueba y la muestra de control y registre el cambio de color.  
Los pasos (e) a (i) constituyen una repetición de la prueba. Dichos pasos deberán repetirse hasta 
obtener tres conjuntos de datos.  
6.5.3.3 Informe  
El color de la muestra de la prueba deberá ser comparado con el color de la muestra de control. El 
informe de la prueba deberá indicar si la muestra de la prueba es más clara, igual, o más oscura 
que la muestr a de control.  
6.5.3.4 Resultado  
El color de la muestra de la prueba deberá ser más claro o igual que el color de la muestra de 
control, en caso contrario el producto no cumple con la norma.  
6.5.4 Consumo de agua  
6.5.4.1 Equipo  
Los volúmenes de descarga se deberán medir mediante el uso de un recipiente capaz de medir 
volúmenes en incrementos máximos de 0.1 L, o mediante el uso de un recipiente puesto sobre 
una celda de carga capaz de proveer lecturas en incrementos máximos de 0.1 L, o mediante el uso 
de cual quier otro aparato capaz de medir volúmenes con una precisión de 0.1 L.  
6.5.4.2 Procedimiento  
La prueba de consumo de agua deberá realizarse como se indica a continuación:  
a.     Registre la presión estática.  
b.    Active el aparato de descarga.  
c.     Registre el volumen de agua recibido en el recipiente (volumen de la descarga principal) 
cuando la descarga principal se haya completado; esto es, cuando cese el flujo menor que ocurre 
al finalizar la descarga principal.  
d.    Registre el volumen total de la descarga que le sigue a la primera medición una vez haya 
cesado el flujo en exceso para restablecer el sello hidráulico (flujo posterior).  
e.     Redondee hacia abajo, al 0.1 L más cercano, el volumen total de la descarga.  
f.     El volumen en exceso del restablecimiento del sello hidráulico (flujo posterior) deberá 
determinarse restando el volumen principal de descarga del volumen total de descarga.  
Los pasos (a al (f constituyen una repetición de la prueba. Dichos pasos deberán r epetirse hasta 
obtener mediciones 3 para las dos presiones de prueba especificadas en la Tabla 11.  
6.5.4.3 Informe  
  La presión estática, los volúmenes de las descargas principal y total, y flujo posterior (si es el caso) 
deberán ser registrados. El informe también deberá indicar si el sello hidráulico se restableció.  
6.5.4.4 Resultado  
El consumo de agua promedio del mingitorio sobre las dos presiones especificadas en la Tabla 15 
no deberá exceder lo indicado en la Tabla 11 . Este requisito se deberá basar en el promedio de los 
datos individuales de las tres repeticiones de la prueba, en caso contrario el producto no cumple 
con la norma.  
6.6 Mingitorios sin agua (mingitorios secos)  
Los mingitorios que no utilizan agua para su  funcionamiento deberán verificarse de acuerdo con lo 
siguiente:  
6.6.1 Instrucciones generales  
6.6.1.1 Conexión con el sistema de drenaje  
Los mingitorios sin agua, deberán tener una trampa integral o desmontable con un líquido sellador 
o un sistema que per mita el sellado y un ensamblaje de salida para la conexión al sistema de 
drenaje. El tamaño del diámetro de la perforación de salida debe ser de 24 mm como mínimo.  
Para las pruebas del mingitorio, éste se debe de limpiar e instalar de acuerdo a las instruc ciones 
del fabricante.  
Si el mingitorio utiliza un cartucho, trampa desmontable o un sistema sellador sin usar, debe ser 
suministrado por el fabricante e insertado en el interior del mingitorio de acuerdo con las 
instrucciones.  
6.6.2 Barrena para mingitori o 
Sin la trampa o el cartucho desmontable, se insertará una barrena para mingitorios de tipo manual 
de cuando menos 610 mm de largo a través de la salida del mingitorio.  
Un ciclo de prueba será cuando se inserte, gire la barrena cinco veces y se saque dich a barrena. Se 
realiza un total de 10 ciclos de prueba.  
Después de los 10 ciclos, el mingitorio con la trampa instalada, se probará con el fin de detectar 
fugas vertiendo agua al mingitorio. No se deben presentar fugas de agua, ni derrames fuera de la 
tramp a de salida, en caso contrario el producto no cumple con la norma.  
6.6.3 Resistencia a la obstrucción  
Esta prueba no aplica a los mingitorios secos que cuenten con rejilla para retención de sólidos.  
6.6.3.1 Procedimiento  
Un ciclo será lo indicado a continu ación:  
a.     Dos cigarros sin filtro se depositan en el interior del mingitorio. La longitud de cada cigarro 
será de 38 mm ± 6.4 mm, se deberá doblar sobre sí mismo cada cigarro, creando un doblez de tal manera que se formen grietas o el papel se rompa ap roximadamente a la mitad del cigarro, 
dejando dos partes de la misma longitud.  
b.    Se le añade 0.5 litros de agua al mingitorio en forma de chorro en un minuto.  
c.     Se añaden en total 20 cigarros y 10 descargas de agua alternadamente durante todo este  ciclo 
de prueba tal como se describe en a y b.  
d.    Los cigarros deben de ser expulsados del mingitorio.  
El ciclo se repite en 5 ocasiones más, con el fin de realizar 6 ciclos en total, alternando cigarros sin 
filtro y cigarros arrugados sin filtro, es d ecir, tres ciclos con cigarros sin filtro y tres ciclos con 
cigarros arrugados sin filtro.  
6.6.3.2 Resultado  
No debe existir evidencia de obstrucción o atasco durante toda la prueba, en caso contrario el 
producto no cumple con la norma.  
6.6.4 Hermeticidad de la trampa  
6.6.4.1 Procedimiento  
a.     La trampa o el cartucho desmontable o el sistema de sellado se instala y se remueve 5 veces 
con la herramienta extractora proporcionada por el fabricante.  
  
b.    Terminado lo anterior, la entrada del sifón es sometida a una presión de aire de 0,5 kPa, 
durante 5 minutos.  
c.     Se realiza un total de 5 ciclos, considerando a y b como un ciclo.  
6.6.4.2 Resultado  
No debe de existir pérdida de presión durante toda la p rueba, en caso contrario el producto no 
cumple con la norma.  
7. Lavabos  
7.1 Tolerancias  
La tolerancia será la indicada en el inciso 5.1 de esta norma.  
7.2 Especificaciones dimensionales  
Todos los lavabos cubiertos en el campo de aplicación de esta norma, d eben de cumplir con las 
especificaciones dimensionales indicadas a continuación:  
7.2.1 Espesor  
El espesor será el mismo que el indicado en el inciso 5.2.1 de esta norma.  
7.2.2 Especificaciones para adaptadores sanitarios, desagües y rebosaderos  Los aparato s sanitarios deben:  
a.     Tener una abertura para el adaptador sanitario (orificio de salida) cuyo centro debe estar 
ubicado en el punto más bajo del aparato sanitario;  
b.    y drenar hacia el orificio de salida.  
c.     Excepto cuando el fabricante sumini stra adaptadores sanitarios exclusivos (esto es, que no 
son convencionales), las dimensiones de los adaptadores sanitarios deberán ser según se muestra 
en la Figura 11:  
  
 
Figura 11. - Dimensiones de orificios de salida  
Apertura para el adaptador sanitario  
Parámetro  Dimensión (mm)  
a)    Diámetro del orificio de salida para pila  89 - 102 
      Los orificios de salidas para pilas de bar  51 - 57 o 89 - 102 
b)    Diámetro del orificio de salida para pila de servicio  419 
c)    Lavamanos  140 
      Diámetro del orificio parte superior  64 
      Diámetro del orificio parte inferior  41 - 44 
      Altura (esta altura sólo es aplicable a lavamos con rebosadero)  51 ± 6  
d)    Diámetro del orificio de fregadero  51 -57 
Tabla 12. - Dimensiones de orificios de salida  
7.2.3 Orificios y superficies de montaje para griferías  
Excepto cuando el fabricante suministra griferías exclusivas (esto es, que no son convencionales), 
los orificios y superficies de montaje para griferías de lavabo deberán ser como se muestra en la 
Figura 12 siguiente:  
   
Figura 12. - Dimensiones de orificios y superficies de montaje para griferías de suministro.  
Orificios y superficies de montaje para griferías de lavabo  
Parámetro  Dimensión (mm)  
a)    Superficies para griferías de combinaciones normales de 200 mm    
Área de la superficie de montaje (Diámetro mínimo)  64 
Diámetro del orificio D1  32 -38 
Diámetro del orificio D2  25 - 38 
Distancia entre el centro de los diámetros D1 a D2 y D2 a D1 102 
b)    Superficies para griferías de combinaciones normales de 100 mm    
Diámetro de los orificios  25 - 38 
Área de la superficie de montaje (mínimo)  170 x 64  
Distancia mínima del centro del orificio a la orilla del área de la superficie  32 
 
Distancia entre centros de los diámetros  51 
c)    Superficie para griferías de montaje sencillo    
Área de la superficie de montaje (Diámetro mínimo)  64 
Diámetro del orificio  35 ±3  
Tabla 13. - Dimensiones de orificios y superficies de montaje para griferías de suministro.  
Las superficies de montaje para griferías que dependen de una separación de aire para protección 
contra flujo de contracorriente no deberán estar a más de 13 mm (0.5 mm min) po r debajo del 
nivel de rebosamiento.  
7.3 Método de ensayo para determinar el desempeño estructural  
7.3.1 Esmaltado  
El vidriado deberá fundirse cabalmente al cuerpo del aparato sanitario. Todas las superficies 
expuestas deberán vidriarse.  
Las siguientes part es pueden o no ser esmaltadas:  
a.    El respaldo del lavabo, que se instalan retirados de la pared;  
b.    la parte trasera de los rebosaderos;  
c.    las partes inferiores del cierre de los orificios de salida;  
d.    las partes inferiores de los lavabos de empotrar, y  
e.    los respaldares de los pedestales y las patas de los lavabos.  
Las superficies en las que el aparato sanitario se sostiene en el horno, podrán dejarse sin vidriar, 
siempre y cuando tales superficies no sean visibles después de la instalaci ón. 
7.3.1.1 Especificación  
Los aparatos sanitarios no deben de tener alguno de los siguientes defectos en el esmaltado:  
a)    defectos que afecten el uso o la funcionalidad, tales como bordes afilados o con muescas 
filosas, rebabas y grietas;  a)    resqueb rajamiento;  
b)    estrías;  
c)    decoloración de la superficie;  
d)    acabado mate (a menos que sea parte del acabado decorativo);  
e)    cuerpo expuesto;  
f)     marcas de fuego;  
g)    ampollas grandes, y  
h)    protuberancias.  
7.3.1.2 Resultado  
Los acabados de las superficies no deberán tener defectos que puedan afectar de manera adversa 
el funcionamiento del aparato sanitario, en caso contrario no cumple con la norma.  
7.3.2 Inspección de superficies  
7.3.2.1 Procedimiento  
Los acabados de las supe rficies, deberán ser inspeccionados en busca de defectos a una distancia 
de aproximadamente 610 mm, a simple vista, directamente encima del reborde, mientras el 
espécimen se mece de lado a lado y hacia atrás, hasta un ángulo de aproximadamente 45°. La 
fuen te de luz utilizada para la inspección deberá ser luz natural parcialmente difusa, si es 
necesario, con luz artificial difundida que provea una iluminación mínima de 1100 lux.  
  
NOTA 9 - "A simple vista" incluye visión asistida por lentes correctivos norma lmente usados por la 
persona.  
7.3.2.2 Evaluación  
Los lavabos deberán evaluarse de acuerdo con lo indicado en el inciso 7.3.1 y la Tabla 14, excepto 
los pedestales y las patas, que deberán evaluarse de acuerdo con el numeral 7.3.1 y la Tabla 6.  
Ubicación  Defecto    Máximo permitido  
  Alabeo    El alabeo de la losa plana con 
respecto a la horizontal no deberá 
exceder 6.3 mm/m para todos los 
tamaños.  
    El alabeo de los respaldos de los 
lavamanos que se pegan a la pared 
no deberá de exceder 3 mm.  Alabeo en lavabos con reborde 
propio    3 mm en cualquier punto.  
          
      
      
Espacio de 
servicio y parte 
superior de la 
losa Manchas, ampollas y hoyos de 
alfiler.    1 en un cuadrado de alfarería; 
total2  
        
                
Interior y frente  Burbujas y motas*.    1 en un cuadrado de alfarería; 
total4  
      
            
  Manchas, ampollas y hoyos de 
alfiler.      
Frente del 
respaldar 
integral y lado    No más de 1 en el respaldar o en 
cualquiera de los lados; total 3  
            
*Motas de menos 0.3 mm en su dimensión mayor no deberán ser contadas a menos que sean tan 
numerosas que formen una decoloración.  
Tabla 14. - Límites máximos permitidos de defectos en lavabos  
7.3.2.3 Especificación  
Los aparatos sanitarios no deben de tener alguno de los siguientes defectos en el esmaltado:  
a)    defectos que afecten el uso o la funcionalidad, tales como bordes afilad os o con muescas 
filosas, rebabas y grietas;  
b)    resquebrajamiento;  
c)    estrías;  
d)    decoloración de la superficie;  
e)    acabado mate (a menos que sea parte del acabado decorativo);  f)     cuerpo expuesto;  
g)    marcas de fuego;  
h)    ampollas grand es, y  
i)     protuberancias.  
7.3.2.4 Resultado  
  
Los acabados de las superficies no deberán tener defectos que puedan afectar de manera adversa 
el funcionamiento del aparato sanitario, en caso contrario no cumple con la norma.  
7.3.3 Alabeo  
7.3.3.1 Procedimiento  
El espécimen se deberá colocar sobre una superficie plana y nivelada para determinar la 
desviación de sus bordes de la horizontal. Se deberá considerar que el espécimen cumple con los 
requisitos especificados en las Tabla 6 y Tabla 14 según c orresponda, si no se puede deslizar sin 
forzar un calibrador de un espesor igual al alabeo total permitido.  
Si el espécimen se mece sobre dos esquinas opuestas, el plano horizontal deberá, determinarse 
colocando un calibrador de un espesor igual al alabeo total permitido debajo de una esquina que 
no toque la superficie plana y horizontal y luego forzando el espécimen a que toque el calibrador. 
Si en ninguna otra parte se puede deslizar debajo del espécimen un segundo calibrador del mismo 
espesor, entonces s e deberá considerar que el espécimen cumple con los requisitos especificados 
en la Tabla 6 y Tabla 14 según corresponda.  
7.3.3.2 Resultado  
Los aparatos sanitarios deberán cumplir con los requisitos de alabeo especificados en las Tabla 6 y 
Tabla 14, cuando se prueben de acuerdo con lo indicado en 7.3.1, en caso contrario no cumple con 
la norma.  
7.3.4 Agrietamiento  
Por requerir destruir un aparato sanitario para obtener el fragmento de éste, esta prueba podrá 
ser realizada al final de todos los ensayos no destructivos.  
7.3.4.1 Espécimen  
El espécimen para la prueba deberá ser un fragmento de un aparato sanitario con una superficie 
vidriada de aproximadamente 3 200 mm2 y un espesor máximo de 16 mm.  
7.3.4.2 Procedimie nto 
La prueba de agrietamiento deberá realizarse como se indica a continuación:  
a)    Sumerja el espécimen en una solución de partes iguales, por peso, de cloruro de calcio 
anhídrido y agua destilada.  b)    Mantenga la solución con el espécimen a una tempe ratura de 110 ±5 °C por 90 min.  
c)    Retire el espécimen y sumérjalo de inmediato en un baño de agua helada a 2.5 ± 0.5 °C, hasta 
que se hiele.  
d)    Retire el espécimen del baño helado y sumérjalo por 12 horas en una solución de azul de 
metileno al 1% a temperatura ambiente.  
e)    Retire el espécimen y examínelo buscando grietas finas indicadas por la penetración del azul 
de metileno.  
7.3.4.3 Resultado  
No deberá existir agrietamiento, en caso contrario no cumple con la norma.  
7.3.5 Absorción  
Determinación  del porcentaje de absorción de agua.  
Por requerir destruir un aparato sanitario para obtener los fragmentos de éste, esta prueba podrá 
ser realizada al final de todos los ensayos no destructivos.  
7.3.5.1 Espécimen  
El espécimen consistirá de tres fragmento s de porcelana sacados de un aparato sanitario. Algún 
punto de la superficie de cada fragmento deberá haber estado en contacto con alguna parte del 
horno. Cada fragmento deberá tener aproximadamente 3 200 mm2 de superficie sin vidriar y no 
deberá tener un espesor de más de 16 mm.  
7.3.5.2 Preparación del espécimen  
El espécimen deberá prepararse como sigue:  
  
a)    Seque los fragmentos de porcelana a una temperatura de 110 ± 5 °C hasta obtener un peso 
constante.  
b)    Almacene los fragmentos en un evaporador hasta que estén a temperatura ambiente.  
c)    Una vez que los fragmentos estén a temperatura ambiente, pese cada uno en una balanza con 
una precisión de 0.01 g. Este peso será W0.  
7.3.5.3 Procedimiento de prueba  
La prueba de absorción deberá realizarse como se indica a continuación:  
a)    Coloque los fragmentos ya pesados en agua destilada a temperatura ambiente en un 
recipiente adecuado, sostenidos de tal forma que no descansen sobre el fondo del recipiente.  
b)    Hierva los fragmentos durante 2 h. Una vez hervidos, deje los fragmentos en el agua por 18 h 
(para un total de 20 h).  c)    Después de las 20 h, seque cada fragmento con una toalla húmeda para quitar el exceso de 
agua y péselos de nuevo con una precisión de  0.01 g. Este peso será WF.  
7.3.5.4 Determinación del porcentaje de absorción.  
La absorción deberá presentarse como un porcentaje del peso original del espécimen seco W0, el 
porcentaje para cada fragmento deberá obtenerse dividiendo la diferencia entre el peso original 
del fragmento seco y el peso final, tras la inmersión en el agua hirviendo, WF, por el peso original y 
multiplicando por 100, tal como se indica a continuación:  
 
Donde:  
WF = peso final del fragmento tras la inmersión en agua en gramos  
W0 = peso original del fragmento seco en gramos g  
7.3.5.5 Resultados  
El promedio de absorción de agua de los tres fragmentos no deberá exceder 0.5% para porcelana 
vitrificada y 15% para porcelana sin vitrificar, en caso contrario no cumple con la norma.  
7.3.6 Aparatos sanitarios de colgar; pruebas estructurales  
Los aparatos sanitarios de colgar deberán asegurarse a un banco de prueba sólido de acuerdo con 
las instrucciones de instalación del fabricante. Los herrajes de soporte deberán estar expuestos 
durante la prueba. Si el fabricante suministra herrajes de soporte junto con el aparato sanitario, 
éstos deberán ser empleados en la prueba.  
7.3.6.1 Lavabos de colgar  
Se deberá aplicar una carga vertical de 1.1 kN en la superficie superior de frente del reborde de l 
lavamanos.  
7.3.6.2 Resultado  
Los aparatos sanitarios y los herrajes de soporte deberán soportar la carga de prueba, durante 10 
min sin fallar y sin daño estructural visible, en caso contrario no cumple con la norma.  
8. Válvulas de admisión, de descarga y  sellos obturadores  
8.1 General  
La válvula de descarga deberá suministrar agua a un caudal y un volumen suficiente para permitir 
que los inodoros cumplan con los requisitos de desempeño hidráulico de esta norma. Se podrán 
utilizar tanques de descarga por g ravedad, aparatos presurizados de descarga y otros métodos 
para descargar.  
Los inodoros que no cuenten con una válvula de admisión con dispositivo anti -sifón, deberán tener 
interruptores de vacío (Válvula anti -retorno (check valve)) o algún otro tipo de di spositivo con el 
que se garantice que no existe retorno de agua a línea de alimentación hidráulica. La forma de 
garantizar que no existe retorno de agua se basará en el método de prueba de establecido en el 
presente capítulo.  
Así mismo al igual que las vál vulas de admisión de equipo original, las válvulas de admisión para la 
reposición de equipo original, deberán de cumplir con lo mencionado en el párrafo anterior.  
8.2 Tolerancias  
La tolerancia será la indicada en el inciso 5.1 de esta norma.  
8.3 Requisitos aplicables para todas las válvulas  
a.     El aparato para medir la presión y el flujo durante las pruebas deberá ser como se muestra en 
la Figura 7.  
b.    El sistema de suministro de agua deberá normalizarse de acuerdo a lo indicado en 5.4.1.  
c.     La temperatura del agua deberá estar a la temperatura ambiente.  
d.    Las pruebas de válvulas de admisión deberán realizarse a 25 kPa excepto en aquellas pruebas 
en las que se indique una mayor presión de acuerdo a la Tabla 7. En ningún caso se deberá n usar 
presiones de prueba superiores a 550 kPa.  
e.     El espécimen deberá descargar a la atmósfera.  
f.     Las válvulas de admisión que no tengan como mercado final un tanque determinado, deberán 
de llevar restrictor ajustable en la manguera del relleno (refill) para proporcionar al usuario final 
un ajuste del 0 al 100% con la finalidad de desalojar agua hacia la taza para recuperar el sello 
hidráulico.  
8.4 Especificaciones dimensionales y mecánicas  
Todas las válvulas de admisión, de descarga y sellos obt uradores cubiertos en el campo de 
aplicación de esta norma, deben de cumplir con especificaciones dimensionales descritas a 
continuación:  
8.4.1 Dimensiones  
Las válvulas de admisión deben tener una designación de cuerda de 15/16 - 14 NS -1 o ½ -14 
NPSM, y po drán tener la longitud de la cuerda de 41 mm como mínimo, como se observa en la 
Figura 13 o la que especifique el fabricante o importador o comercializador, siempre y cuando se 
demuestre que el producto que presente, cumple con las especificaciones de dese mpeño 
hidráulico establecidas en esta norma.  
Las válvulas de descarga deberán tener un dispositivo de sujeción que garantice la hermeticidad 
entre la válvula y el tanque de la taza del inodoro, de acuerdo a las dimensiones que especifique el 
fabricante o i mportador o comercializador, siempre y cuando se demuestre que el producto que 
presente, cumple con las especificaciones de desempeño hidráulico establecidas en esta norma.   
  
Figura 13. - Dimensiones de la válvula de admisión.  
Con respecto a los sellos obturadores que se utilicen como pieza de remplazo, éstos deberán 
cumplir con las especificaciones que indique el fabricante o importador.  
8.4.1.1 Procedimiento.  
a)    Tomar y registrar lectura de todas las dimensiones especificadas en la Figura 13.  
b)    En caso de que se cuente con tuercas de sujeción éstas se deben probar, debiendo armarse 
con un esfuerzo manual y uniforme.  
8.4.1.2 Resulta do 
Todas las lecturas dimensionales deben cumplir con lo especificado en 8.4.1. En caso contrario el 
producto no cumple con la norma.  
8.4.2 Resistencia al par de apriete  
La tuerca de sujeción de la válvula de admisión al tanque del inodoro y la tuerca unió n con la red 
hidráulica deben resistir un par de apriete, sin dañarse ni barrerse la rosca, según lo indicado a 
continuación:  
8.4.2.1 En la válvula de admisión  
8.4.2.1.1 Equipo  
·      Tanque de prueba.  
·      Torquímetro  
·      Manguera flexible de tuerca unión o sólo la tuerca unión.  
8.4.2.1.2 Procedimiento  
a.     Sujetar la válvula al tanque de prueba o a una placa de prueba y ensamblar la tuerca de 
sujeción a la válvula.  
b.    Aplicar a la tuerca de sujeción un par de apriete mínimo de 8 Nm (0.8 kgm).  
c.     Posteriormente aplicar un par de apriete 8 Nm (0.8 kgm) a la tuerca unión.  
8.4.2.1.3 Resultado  
No se deben presentar grietas, fisuras o cualquier otro defecto en ninguno de los elementos de la 
válvula, en caso contrario no cumple con la norma.  
8.4.2.2 En la válvula de descarga con tuerca de sujeción  
Esta prueba sólo aplica a válvulas de descarga con tuerca de sujeción.  
8.4.2.2.1 Equipo  
·      Placa metálica u otro material, de al menos 6 mm de grosor con una perforación en e l centro, 
la cual permita el ensamble correcto del diámetro externo de la válvula de descarga.  
·      Torquímetro.  
·      Adaptador para tuerca de sujeción.  
8.4.2.2.2 Procedimiento  
a.     Sujetar la válvula a la placa metálica u otro material y ensamblar l a tuerca de sujeción a la 
válvula.  
b.    Con la válvula de descarga instalada en la placa, aplicar con la ayuda de la llave y el 
torquímetro un par de 14 Nm.  
c.     Desensamble la válvula.  
d.    Examine la válvula y su tuerca en búsqueda de daños por el apriete.  
8.4.2.2.3 Resultados  
Al final de la prueba la tuerca de sujeción y la válvula no deben presentar deformaciones o 
fracturas o fisuras. En caso contrario el producto no cumple con la norma.  
8.5 Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
8.5.1 Hermeticidad del montaje  
  
Las válvulas deberán contar con los elementos necesarios para lograr una adecuada sujeción y 
hermeticidad con el tanque y la red hidráulica, según lo indicado a continuación.  
8.5.1.1 Válvulas de admisión  
8.5.1.1.1 Equipo  La instalación hidráulica será de acuerdo a lo especificado en 8.3, así como la presión de prueba 
será de 550 kPa.  
8.5.1.1.2 Procedimiento  
a.     Colocar la válvula en un tanque de prueba transparente (Figura 14), ensamblar ésta con todos 
sus aditamentos de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
b.    Conectar la válvula a la instalación hidráulica especificada en 8.3.  
c.     Verificar visualmente que no existan fugas.  
d.    Efectuar 5  ciclos de vaciar -llenar a una presión de 550 kPa.  
e.     Observar durante 10 minutos la unión al tanque y la conexión al tubo de alimentación.  
 
NOTA 10 - En caso de que la válvula no se pueda montar en el tanque de prueba, se permite 
realizar las adecuaciones necesarias al tanque de prueba.  
Figura 14. - Ejemplo de tanque de pr ueba y su instalación  
8.5.1.1.3 Resultado  
No se deben presentar fugas en ninguna de las uniones de la válvula después de efectuar los 5 
ciclos, en caso contrario no cumple con la norma.  
8.5.1.2 Válvula de descarga  
8.5.1.2.1 Equipo  
La instalación hidráulic a será de acuerdo a lo especificado en 8.3.  
8.5.1.2.2 Procedimiento  
a.     Colocar la válvula en un tanque de prueba y ensamblar ésta con todos sus aditamentos, de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
b.    Verificar que no existan fugas.  
c.     Llenar el tanque con agua hasta 25 mm por debajo del rebosadero.  
d.    Efectuar 5 ciclos de vaciar -llenar.  
e.     Observar durante 10 minutos la zona del empaque y la base de la válvula.  
8.5.1.2.3 Resultado  
Al final no deben existir fugas por el empaque y/o b ase de la válvula o a través del sello obturador 
de la válvula de descarga. Así mismo, se verifica que la descarga sea ininterrumpida en una sola 
operación, en caso contrario el producto no cumple con la norma.  
  
8.5.1.3 Válvula de descarga dual  
8.5.1.3.1 Equipo  
La instalación hidráulica será de acuerdo a lo especificado en 8.3.  
8.5.1.3.2 Procedimiento  
a.     Colocar la válvula en un tanque de prueba y ensamblar ésta con todos sus aditamentos, de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
b.    Verificar que no existan fugas.  
c.     Llenar el tanque con agua hasta 25 mm por debajo del rebosadero.  
d.    Efectuar 5 ciclos de vaciar -llenar en descarga reducida.  
e.     Efectuar 5 ciclos de vaciar -llenar en descarga completa.  
f.     Observar durante 10 minutos la zona del empaque y la base de la válvula.  
8.5.1.3.3 Resultado  
Al final no deben existir fugas por el empaque y/o la base de la válvula o a través del sello 
obturador de la válvula de descarga. Así mismo, se verifica que la de scarga sea ininterrumpida en 
una sola operación, en caso contrario el producto no cumple con la norma.  
8.5.1.4 Sello obturador  
Los sellos obturadores que se utilicen como pieza de remplazo deberán de cumplir con la 
hermeticidad del montaje.  
8.5.1.4.1 Equip o 
La instalación hidráulica será de acuerdo a lo especificado en 9.1, así como la presión de prueba 
será de 550 kPa.  
8.5.1.4.2 Procedimiento  
a.     Colocar el sello obturador en un tanque de prueba con la válvula de descarga para la cual fue 
diseñada y ens amblar ésta con todos sus aditamentos, de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante.  
b.    Llenar el tanque con agua hasta 25 mm por debajo del rebosadero.  c.     Verificar visualmente que no existan fugas.  
d.    Efectuar 5 ciclos de vaciar -llenar.  
e.     Observar durante 10 minutos.  
8.5.1.4.3 Resultado  
Al final no deben existir fugas a través del sello obturador de la válvula de descarga. Así mismo, se 
verifica que la descarga sea ininterrumpida en una sola operación, en caso contrario no cumple 
con la no rma.  
8.5.2 Tiempo de suministro  
La válvula de admisión debe tener un diseño tal que permita un suministro de agua en un tiempo 
con una presión hidráulica establecida, según lo indicado a continuación:  
8.5.2.1 Equipo  
La instalación hidráulica será de acuerd o a lo especificado en 8.3  
8.5.2.2 Preparación de la muestra  
Instale la válvula de admisión a probar en el tanque de prueba, según las instrucciones del 
fabricante y conéctela hidráulicamente al equipo de prueba.  
8.5.2.3 Procedimiento  
La presión de prueba será de 25 kPa (0.25 kgf/cm2),  
a)    Ajustar el nivel del agua al nivel aforado en el tanque de prueba, marcar una raya horizontal 
correspondiente al nivel de la superficie del agua.  
b)    Descargar el tanque y hacer una marca paralela  a la primera 2 mm abajo de ésta, permita que 
se vuelva a llenar el tanque.  
  
c)    Iniciar el ciclo vaciar -llenar, arrancando la cuenta del tiempo con el cronómetro en el 
momento en el que cierre el sello obturador de la válvula de descarga.  
d)    Cuando el nivel del agua llegue a la marca inferior detenga el cronómetro y registre la lectura.  
e)    Repetir a partir del inciso c) para tomar dos lecturas más del tiempo de suministro.  
8.5.2.4 Resultados  
Calcular el promedio de las tres lecturas del tiempo de suministro, si es menor a 3 minutos se 
considera que la válvula de admisión pasa satisfactoriamente la prueba, en caso contrario no 
cumple con la norma.  
8.5.3 Rebosamiento en las válvulas de descarga  La válvula de descarga debe tener un diseño tal que perm ita que cualquier fuga o descarga de 
agua no escape fuera del tanque, según lo indicado a continuación:  
8.5.3.1 Equipo  
a)    El equipo de prueba deberá ser como se muestra en la Figura 7.  
b)    Tanque de prueba.  
8.5.3.2 Procedimiento  
La prueba de rebosamie nto para válvulas de descarga deberá realizarse como se indica a 
continuación:  
a.     Fije la presión estática en 550 kPa.  
b.    Abra la válvula de suministro de agua (válvula 8 en la Figura 7).  
c.     Abra la válvula de admisión completamente y permita qu e el agua fluya por al menos 5 min, 
simulando una falla en el cierre de la válvula de admisión.  
8.5.3.3 Informe  
Registre cualquier fuga o descarga de agua fuera del tanque de descarga.  
8.5.3.4 Resultado  
La válvula de descarga no pasará la prueba si hay fug a o escape de agua del tanque de descarga.  
8.5.4 Sistema de válvula anti -retorno o anti sifón  
La válvula de admisión debe tener un diseño tal que impida el retorno del agua que se encuentra 
en el tanque del inodoro a la tubería que la suministra, con el f in de impedir que se contamine 
ésta.  
8.5.4.1 Equipo  
a)    El equipo de prueba deberá ser como se muestra en la Figura 15.  
b)    Tanque de prueba  
8.5.4.2 Procedimiento  
La prueba para los sistemas de válvula anti -retorno o anti sifón deberá realizarse como se indica a 
continuación:  
a)    Instale la válvula de admisión según la Figura 15 en el tanque de prueba.  
b)    Coloque un indicador visual debajo del cuerpo roscado (t uerca). Ajuste la válvula para que 
llene el tanque de prueba con agua coloreada al nivel de aforo del tanque de prueba al final del 
tubo de rebosamiento. Aplicar a la válvula de admisión una presión de vacío instantáneo de 20 kPa 
hasta que no haya agua en el indicador visual, espere cinco segundos y libere a la válvula del vacío.  c)    Aplique lentamente una presión de vacío de 20 kPa abriendo la válvula de vacío lenta, espere 
un minuto y libere a la válvula del vacío.  
8.5.4.3 Resultados  
No se debe de encon trar agua en el vidrio indicador después de haber aplicado la presión de vacío 
de 20kPa, en caso contrario no cumple con la norma.  
  
 
Figura 15. - Equipo de prueba para probar válvulas de admisión  
8.5.5 Durabilidad  
Las válvulas y los sellos obturadores deben seguir operando satisfactoriamente sin fugas, después 
de ser sometidas a esta prueba, según lo indicado a continuación.  
8.5.5.1 Equ ipo 
La instalación hidráulica será de acuerdo a lo especificado en 8.3, así como la presión de prueba 
será de 550 kPa, en conjunto con la operación de un sistema programado por tiempo y contador 
de ciclos y un sistema de recirculación de agua.  
8.5.5.2 Proc edimiento  
a.     Instale las válvulas de admisión y de descarga en un tanque de prueba (o en su caso el sello 
obturador con la válvula de descarga para la cual fue diseñada), de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.  
b.    Ajustar el nivel del agua,  aforando según la cantidad de volumen de agua que descargará la 
válvula de acuerdo a su diseño o especificación.  
c.     Se ajusta la correa, cadena o mecanismo de acoplamiento entre el sello obturador y el sistema 
de operación programado por tiempo y cont ador de ciclos.  
d.    Se programa la apertura de la válvula de descarga para realizar la prueba en forma continua 
de 10 000 repeticiones.  
e.     Al terminar la prueba se deja reposar 1 hora y después se observa durante 2 minutos la parte 
inferior de las vá lvulas de admisión y descarga.  
f.     En el caso de válvulas de descarga dual, se continúa con las 10 000 repeticiones para descarga 
reducida. Repitiendo los pasos (c a la (e.  
8.5.5.3 Resultado  
Las válvulas y los sellos en general deben completar los 10 00 0 ciclos sin fallas, con respecto a las 
válvulas de descarga dual éstas deben de completar 10 000 ciclos para descarga completa y 10 000 
para descarga reducida sin fallas, en caso contrario no cumple con la norma.  
En la válvula de descarga y el sello obtur ador no se deben observar fugas después del reposo. La 
válvula de admisión no debe de presentar fugas. Si se cumplen con las condiciones anteriores se 
considera aceptada la prueba.  
8.5.6 Químicos  
Todas las válvulas de descarga y los sellos obturadores deben ser sometidas a una verificación 
acelerada de resistencia a los químicos.  
Las fugas a través de la válvula de descarga y de los sellos obturadores durante la pruebas 
indicadas en 8.5.6.2 y 8.5.6 .3 no deben de exceder de una proporción de fuga en más de 0.25 
ml/h.  
8.5.6.1 Equipo  
El aparato para determinar la proporción de fuga, equipo que será utilizado en la prueba acelerada 
de resistencia a los químicos, consta de un tubo de PVC transparente de 20 cm de diámetro 
aproximadamente, unido a una placa de PVC de aproximadamente 6.4 mm de grosor, deberá 
estar unido el tubo con la placa, esa unión deberá ser completamente sellada para evitar fugas. El 
centro de la placa de PCV contendrá una perforación q ue deberá ser de 1 a 5 mm mayor que el 
diámetro externo de la válvula de descarga a probar. El tubo transparente de PVC debe ser 
marcado con una línea a 178 ± 1.5 mm a partir del fondo del tubo. La válvula de descarga o el sello 
obturador en conjunto con l a base de la válvula que va a sustituir, deberán ser instaladas dentro 
del tubo de PVC en la perforación de la placa. El aparato junto con la válvula debe ser puesto en la parte superior de un vaso de precipitados de 3 litros aproximadamente, con el propós ito de 
monitorear con precisión y medir cualquier fuga si ésta existiera.  
NOTA 11 - Un aparato similar puede ser utilizado, si las condiciones de este inciso son cumplidas.  
8.5.6.2 Proporción de fuga  
a.     Llene el aparato de pruebas con agua a temperatur a ambiente hasta línea marcada.  
b.    Levante el sello de la válvula y descargue.  
c.     Repita el llenado y la descarga de la válvula dos veces más, para realizar un total de 3 ciclos de 
llenadodescarga.  
d.    Llene nuevamente el aparato hasta la línea ma rcada y permita que el sello de la válvula se 
asiente correctamente antes de colocar el aparato junto con el vaso de precipitados en un lugar 
donde no exista movimiento durante 24 ± 1 horas.  
e.     Al fin de las 24 ± 1 horas, extraiga cuidadosamente del va so de precipitados el agua que se 
pudiera haber acumulado durante las 24 ± 1 horas. Rellene el aparato hasta la marca y espere 
durante 1 hora ± 2 minutos.  
f.     Retire el vaso de precipitados del aparato.  
g.    Inspeccione el vaso de precipitados y recole cte el agua que pudiera haber fugado de la válvula 
de descarga.  
h.    Mida el agua recolectada en el vaso y calcule la proporción de fuga, la cual no deberá ser 
nunca más de 0.25 ml/h, en caso contrario se rechaza la válvula.  
8.5.6.3 Resistencia a los quí micos  
La prueba acelerada de resistencia a los químicos debe ser realizada a dos válvulas nuevas o sellos 
obturadores nuevos de acuerdo a lo siguiente:  
a.     Prepare una solución con hipoclorito de sodio (cloro comercial), esta solución contendrá 13% 
de cloro disuelto en agua.  
b.    Inserte un espécimen en cada uno de los dos aparatos de prueba.  
c.     Llene los aparatos hasta la línea marcada.  
d.    Coloque los aparatos con la válvula y con la solución a temperatura ambiente.  
e.     Durante 3 días rempla ce la solución con un concentrado nuevo de acuerdo a lo indicado en 
(a), en cada uno de los especímenes bajo prueba una vez al día, descargando completamente y 
llenado el aparato de prueba.  
  
f.     Una hora antes de finalizar el periodo de prueba de 3 día s, realice el ensayo indicado en 9.7.2 
para determinar la proporción de fuga, iniciando en el inciso e).  8.5.6.4 Resultados  
Si después de cualquiera de las dos pruebas, en cualquiera de los especímenes se excede la 
proporción de fuga en más de 0.25 ml/h, s e debe de rechazar la válvula.  
8.6 Resistencia a la Corrosión  
Esta prueba no aplica a las válvulas fabricadas con materiales de plástico, cobre, bronce, latón o 
acero inoxidable. Todas las partes de la válvula de admisión y/o válvula de descarga y sello 
obturador, incluyendo sus partes de conexión, no deben presentar corrosión del material base y/o 
fallas del recubrimiento (burbujas y/o desprendimiento) después de perma necer en una cámara 
de niebla salina.  
8.6.1 Equipo  
a. Cámara de niebla salina.  
El equipo requerido para efectuar la prueba, consiste de una cámara de niebla, formada por: un 
recipiente de solución salina, un suministro de aire comprimido adecuadamente acon dicionado, 
un humidificador de aire, una o más boquillas de atomización, soportes de especímenes, medios 
para calentar la cámara y los medios de control necesarios. La dimensión y los detalles de 
construcción del equipo son opcionales, siempre que las cond iciones obtenidas cumplan los 
requisitos siguientes:  
Las gotas de solución acumuladas en el techo o cubierta de la cámara, no deben caer sobre los 
especímenes que se están probando.  
Las gotas de solución que caen de los especímenes, no deben regresar al re cipiente de solución 
para reusarse.  
Los materiales de construcción de la cámara, deben ser de tal naturaleza, que no sean afectados 
por la acción de la niebla, ni que se afecten por la corrosión.  
b. Solución salina  
La solución salina debe prepararse disolv iendo 5 ± 1 partes en peso de cloruro de sodio (NaCl) en 
95 partes de agua destilada, o agua conteniendo no más de 200 p.p.m. de sólidos totales. Una 
solución con densidad específica de 1.025 a 1.040, al medirse a la temperatura de 25 grados 
centígrados, l lena los requisitos de concentración. El cloruro de sodio debe estar sustancialmente 
libre de níquel y cobre, no conteniendo en base seca más de 0.1% de yoduro de sodio (NaI) y no 
más de 0.3% de impurezas totales. El pH de la solución salina debe ser tal q ue cuando se atomice a 
35 grados centígrados, la solución colectada esté dentro de un pH de 6.5 a 7.2.  
La medición del pH se hace electrométricamente a 25 grados centígrados usando un electrodo de 
cristal con un puente de cloruro de potasio (KCl) saturado,  o colorimétricamente usando azul de 
bromo -timol como indicador. El pH debe ajustarse por adición de soluciones diluidas de ácido 
clorhídrico (HCl) o hidróxido de sodio (NaOH) químicamente puro. Antes de atomizar la solución, 
debe verificarse que esté libr e de sólidos en suspensión. La solución salina preparada debe 
filtrarse o decantarse inmediatamente antes de vertiese en el recipiente; a continuación debe cubrirse el extremo del tubo de descarga de la solución al atomizador, con una capa doble de 
manta d e cielo para prevenir la obstrucción del conducto de la boquilla.  
8.6.2 Condiciones de operación de la cámara.  
La temperatura en el interior de la cámara debe mantenerse a 35 ± 2°C.  
El abastecimiento de aire comprimido en la boquilla o boquillas para atomi zar la solución salina, 
debe estar libre de aceite o impurezas y mantenerse a una presión entre 68.65 y 166.71 KPa. El 
abastecimiento de aire se libera de aceite y suciedad al burbujearlo en la torre humidificadora de 
aire.  
Deben colocarse por lo menos dos  colectores en la zona de exposición de la niebla. Estos deben 
quedar cerca de los especímenes de prueba; uno lo más cerca posible a una boquilla y otro, lo más 
lejos de todas las boquillas. La niebla debe ser tal, que por cada 80 cm2 de área expuesta a la  
acción de la misma, se recolecten en cada colector de 1.0 a 2.0 ml de solución por hora, basado en 
un estudio de 16 horas como mínimo.  
  
La concentración del cloruro de sodio de la solución colectada debe ser de 5 ± 1% del peso de esta 
solución. Una soluc ión teniendo una densidad específica de 1.025 a 1.040 a 25°C cumple con la 
concentración requerida.  
La concentración se puede también determinar como sigue:  
Se diluyen 5 ml de solución colectada a 100 ml con agua destilada y se mezclan perfectamente; se 
extraen 10 ml de esta solución y se colocan en una cápsula de evaporación, se añaden 40 ml de 
agua destilada y 1 ml de solución al 1% de cromato de potasio (K2CrO4) y se valora con una 
solución 0.1 N de nitrato de plata (AgNO3) hasta que aparezca una colorac ión roja permanente. 
Una solución que requiera entre 3.4 y 5.1 ml de solución 0.1 N de nitrato de plata para adquirir la 
coloración, cumple con los requisitos de concentración.  
El suministro de niebla salina por las boquillas, debe ser dirigido de tal form a que evite el choque 
directo del flujo sobre los especímenes de prueba.  
8.6.3 Procedimiento  
a.     El espécimen con recubrimiento metálico deben limpiarse adecuadamente. El método de 
limpieza es opcional, dependiendo de la naturaleza de la superficie y/o de los contaminantes, y no 
deben usarse abrasivos, ni disolventes que sean corrosivos o que depositen películas corrosivas o 
protectoras.  
b.    Colocar el espécimen dentro de la cámara de niebla salina en una posición relativa semejante 
a la posición de su  instalación.  
c.     Los especímenes no deben tocarse una con otra, ni tocar cualquier material metálico o 
material capaz de actuar como indicador del efecto galvánico. Cada espécimen debe colocarse de 
tal manera que se permita el asentamiento libre de la niebla en los objetos bajo prueba.  
d.    La solución salina de una válvula no debe gotear sobre cualquier otro espécimen de prueba.  e.     La duración de la exposición en la cámara salina debe ser de 96 h.  
8.6.4 Resultados  
Si después de la prueba de resist encia a la corrosión, las partes sujetas a esta especificación 
presentan más de un 10% del área de exposición sujeta a corrosión, con corrosión del metal base 
y/o con fallas del recubrimiento (burbujas, desprendimiento), entonces el producto no cumple con 
la norma.  
9. Fluxómetros  
9.1 Especificaciones para Fluxómetros  
Los fluxómetros se clasifican de acuerdo a su tipo, y éstos deben de cumplir con los métodos de 
prueba establecidos en este capítulo.  
Tipo  Uso final  Designación  Descarga máxima a  
cualquier presión  
(litros)  
1 Inodoro  4 litros  3.9 
5 litros  4.8 
6 litros  6.0 
Dual  6.0 / 4.2  
2 Mingitorio  Menor o igual a 1 
litro 1 
1.9 litros  1.9 
3 litros  3.0 
3.9 litros  3.9 
Tabla 15 .- Tipos de mingitorio y volúmenes máximos de descarga.  
9.2 Requisitos aplicables para probar los fluxómetros  
a.     Todos los fluxómetros deberán ser probados con todos los aditamentos que lo acompañan 
incluyendo el tubo de la descarga.  
b.    El sistema de suministro de agua deberá ser como se muestra en la Figura 8.  
c.     El sistema de suministro de agua deberá normalizarse de acuerdo a lo indicado en 5.4.1.  
  
d.    La temperatura del agua deberá estar a temperatura ambiente. Se debe armar el fluxómetro  
conforme a las instrucciones del fabricante o importador.  e.     Las pruebas fluxómetros deberán realizarse a las presiones especificadas en la Tabla 7 o la 
Tabla 11 según el tipo de fluxómetro o a la presión mínima recomendada por el fabricante. En 
ningú n caso se deberán usar presiones de prueba superiores a 580 kPa.  
9.3 Método de ensayo para determinar el desempeño mecánico  
9.3.1 Resistencia al par de apriete  
Durante su instalación el fluxómetro debe resistir un par de apriete al sistema mecánico de fija ción 
de 129 Nm para fluxómetro de inodoro y 61 Nm para fluxómetro de mingitorio, sin sufrir daños.  
9.3.1.1 Equipo  
a.    Torquímetro.  
b.    Sistema mecánico de fijación.  
c.    Aditamento para transmitir el par al cuerpo de fluxómetro.  
9.3.1.2 Procedimiento  
a.     Se sujeta el fluxómetro al sistema mecánico de fijación, se coloca el aditamento y el 
torquímetro y se aplica un par de apriete de 129 Nm para fluxómetro de taza de inodoro y de 61 
Nm para fluxómetro de mingitorio.  
b.    Espere al menos un minuto y desensamble la válvula.  
c.     Examine el fluxómetro y su cuerda en búsqueda de daños por el apriete.  
9.3.1.3 Resultado  
No se deben presentar grietas, fisuras o cualquier otro defecto en el cuerpo del fluxómetro, en 
caso contrario el producto no cumple con la norma.  
9.3.2 Durabilidad  
Los fluxómetros deben seguir operando satisfactoriamente sin fugas, después de ser sometidos a 
esta prueba, la vida útil debe ser cuando menos de 100 000 ciclos. Esto se verifica de acuerdo a lo 
siguiente.  
9.3.2.1 Equipo  
El aparato para medir la presión y el flujo durante las pruebas deberán ser como se muestra en la 
Figura 8, en conjunto con la operación de un sistema programado por tiempo y contador de ciclos 
y un  sistema de recirculación de agua.  
9.3.2.2 Procedimiento  
a.     Instalar el fluxómetro en el dispositivo hidráulico, verificando que no existan fugas, de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante.  
b.    Calibrar el dispositivo hidráulico a la presión de prueba más desfavorable indicad a en la Tabla 
7 para fluxómetros de inodoro o Tabla 11 para fluxómetro de mingitorio.  c.     Verificar visualmente que no existan fugas ni deformaciones.  
d.    Ajuste el mecanismo de acoplamiento entre fluxómetro y el sistema de operación programado 
por ti empo y contador de ciclos.  
e.     Registre la presión estática.  
f.     Se programa la apertura de la válvula de descarga para realizar la prueba en forma continua 
de 100 000 repeticiones.  
g.    Al terminar la prueba se deja reposar 1 hora y después se obse rva durante 2 minutos el 
fluxómetro para verificar que no existan fugas.  
9.3.2.3 Resultado  
Los fluxómetros deben completar los 100 000 ciclos de descarga sin fallas, no se deben observar 
fugas después del reposo. Sí se cumplen con las condiciones anteriore s se considera aceptada la 
prueba.  
9.4 Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
9.4.1 Resistencia a la presión hidrostática  
  
El fluxómetro deberá contar con los elementos necesarios para lograr una adecuada sujeción y 
hermeticidad con el m ueble sanitario y la red hidráulica, por lo consiguiente no debe presentar 
fugas ni deformaciones permanentes cuando le sea aplicada una presión de 580 kPa.  
9.4.1.1 Equipo  
a.    El sistema de suministro de agua deberá ser como se muestra en la Figura 8.  
b.    Conexiones compatibles al fluxómetro, solo en caso de requerirse.  
9.4.1.2 Procedimiento  
a.     Instalar el fluxómetro en el dispositivo hidráulico, verificando que no existan fugas.  
b.    Calibrar el dispositivo hidráulico a la presión de prueba de 580 kPa manteniendo la muestra 
bajo esta presión durante 150 segundos.  
c.     Verificar visualmente que no existan fugas ni deformaciones.  
9.4.1.3 Resultado  
El fluxómetro no debe presentar fugas o deformaciones en ninguna de sus partes, en caso 
contrario el producto no cumple con la norma.  
9.4.2 Consumo de agua en la descarga  
Los volúmenes de descarga o consumo de agua se deberán medir mediante el uso de un 
recipiente calibrado capaz de medir volú menes en incrementos máximos de 0.1 L, o mediante el 
uso de un recipiente puesto sobre una celda de carga capaz de proveer lecturas en incrementos máximos de 0.1 L, o mediante el uso de cualquier otro aparato capaz de medir volúmenes con una 
precisión de 0 .1 L. 
Los fluxómetros deben cumplir con el consumo en la descarga indicado en la Tabla 15.  
9.4.2.1 Equipo  
a.     El aparato para medir la presión y el flujo durante las pruebas deberán ser como se muestra 
en la Figura 8.  
b.    Conexiones compatibles al flu xómetro, solo en caso de requerirse.  
9.4.2.2 Procedimiento  
a.     Instalar el fluxómetro en el dispositivo hidráulico, verificando que no existan fugas.  
b.    Calibrar el dispositivo hidráulico a la presión de prueba indicada en la Tabla 7 para fluxómetros  
de inodoro o Tabla 11 para fluxómetro de mingitorio.  
c.     Verificar visualmente que no existan fugas ni deformaciones.  
d.    Registre la presión estática.  
e.     Estabilizar el fluxómetro, realizando tres descargas previas a la medición del volumen de agua.  
f.     Pulse el activador y sosténgalo como máximo por 1 s.  
g.    Registre el volumen de agua recibido en el recipiente (volumen de la descarga) cuando la 
desca rga se haya completado.  
9.4.2.3 Resultado  
El fluxómetro deberá cumplir con las presiones indicadas en la Tabla 7 para fluxómetros de 
inodoro o Tabla 11 para fluxómetro de mingitorio, así como el consumo en la descarga indicado en 
la Tabla 15 en caso contra rio el fluxómetro no cumple con la norma.  
9.4.3 Operación de cierre del Fluxómetro  
El fluxómetro debe hacer una sola descarga al pulsar el activador, y deberá cortar el flujo de agua 
si se mantiene pulsado el activador, sea este mecánico o electrónico.  
9.4.3.1 Equipo  
a.     El aparato para medir la presión y el flujo durante las pruebas deberán ser como se muestra 
en la Figura 8.  
b.    Conexiones compatibles al fluxómetro, solo en caso de requerirse.  
c.     Cronómetro.  
  
9.4.3.2 Procedimiento  
a.     Instalar el fluxómetro en el dispositivo hidráulico, verificando que no existan fugas.  b.    Calibrar el dispositivo hidráulico a la presión de prueba indicada en la Tabla 7 para fluxómetros 
de inodoro o Tabla 11 para fluxómetro de mingitorio.  
c.     Verif icar visualmente que no existan fugas ni deformaciones.  
d.    Registre la presión estática.  
e.     Estabilizar el fluxómetro, realizando tres descargas previas a la medición del volumen de agua.  
f.     Pulse el activador y manténgalo sostenido durante el t iempo que dure el ciclo de descarga.  
9.4.3.3 Resultado  
El fluxómetro no debe presentar un flujo continuo después de haber realizado el corte de la 
descarga, en caso contrario el fluxómetro no cumple con la norma.  
9.5 Resistencia a la corrosión  
Todas las pa rtes de los fluxómetros incluyendo sus partes de conexión, no deben presentar 
corrosión del material base y/o fallas del recubrimiento (burbujas y/o desprendimiento) después 
de permanecer 96 horas en una cámara de niebla.  
9.5.1 Equipo  
Cámara de niebla sali na siguiendo las indicaciones de los incisos 8.6.1, 8.6.2 y 8.6.3 de esta norma.  
9.5.2 Procedimiento  
Colocar el fluxómetro en la cámara de niebla salina; hacer funcionar la cámara durante 96 horas, 
utilizando como mínimo el método establecido en 8.6.1, 8.6 .2 y 8.6.3 de esta norma.  
Al término de la prueba se debe lavar el fluxómetro con agua.  
9.5.3 Resultado  
Si después de la prueba de resistencia a la corrosión, las partes sujetas a esta especificación 
presentan más de un 10% del área de exposición sujeta a corrosión, con corrosión del metal base 
y/o con fallas del recubrimiento (burbujas, desprendimiento) el fluxómetro no cumple con la 
norma.  
10. Etiquetado, marcado y garantía  
Todos los aparatos sanitarios contemplados en el alcance de esta norma, que se imp orten y 
comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos, deben proporcionar a los usuarios la información 
sobre el consumo de agua que presentan estos aparatos, con el fin de que ésta puede ser 
comparada en relación a otros de las mismas características. La información debe de colocarse en 
cada aparato sanitario, de forma permanente en condiciones normales de uso, y debe de 
presentarse en idioma español sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma y deben 
ser legibles. El marcado en el inodoro, mi ngitorio y lavabo no necesariamente será visible después 
de su instalación. El etiquetado o marcado será según lo indicado en la Tabla 16.  Para el caso de las válvulas de admisión y descarga, que se importen y comercialicen para el 
mercado de reposición, d eberán de contener toda la información que se menciona en la Tabla 16, 
para poder identificar que son válvulas de reemplazo.  
Para el caso del sello obturador que se importen y comercialicen para el mercado de reposición, 
deberá de contener toda la informa ción que se menciona en la Tabla 16 para poder identificar que 
son sellos obturadores de remplazo, y en que diámetro de válvula de descarga puede funcionar 
correctamente.  
Además, el fabricante, importador o comercializador debe de proporcionar un instructi vo para su 
correcta instalación, conteniendo esquemas y gráficos legibles y en idioma español sin perjuicio de 
que además, se expresen en otro idioma, señalando las partes y los elementos de ensamble para 
funcionar correctamente, así como una póliza de gar antía, redactada en los términos que se 
establezca la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
  Inodoro y 
mingitorio  Lavabo  Válvulas de 
admisión y 
descarga  Fluxómetro  Sello 
obturador  
Leyend
a Prod
ucto  
Marc
ado 
Perm
anent
e Prod
ucto  
Etiqu
etad
o Empa
que 
sólo 
cuan
do la  
infor
maci
ón de 
la 
etiqu
eta 
del 
prod
ucto 
no 
sea 
visibl
e Prod
ucto  
Marc
ado 
Perm
anent
e 
(sólo 
prod
ucto  
cerá
mico)  Prod
ucto 
(tod
os 
los 
dem
ás 
prod
ucto
s 
exce
pto 
los 
de 
cerá
mica
) 
Etiqu
etad
o Empa
que 
sólo 
cuan
do la  
infor
maci
ón de 
la 
etiqu
eta 
del 
prod
ucto 
no 
sea 
visibl
e Prod
ucto  
Marc
ado 
Perm
anent
e Infor
maci
ón 
para 
el 
empa
que 
indivi
dual 
del 
prod
ucto,  
excep
to 
equip
o 
origin
al Prod
ucto  
Marc
ado 
Perm
anent
e Infor
maci
ón 
para  
el 
empa
que 
indivi
dual 
del 
prod
ucto  Prod
ucto  
Marc
ado 
Perm
anent
e Infor
maci
ón 
para 
el 
empa
que 
indivi
dual  
del 
prod
ucto,  
excep
to 
equip
o 
origin
al 
Marca 
o 
Logoti
po. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Leyend
a o 
Logoti
po 
"Hecho 
en 
México
" o 
bien 
"Hecho 
en...    XXX XXX XXX XXX XXX   XXX XXX XXX   XXX 
Model
o o 
tipo o 
clave 
de 
produc
to o 
contra
seña 
que 
permit
a 
identifi
car el  
produc
to. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   XXX XXX XXX 
Númer
o de 
Lote o 
Fecha 
de 
Fabrica
ción.  XXX                       
Contra
seña 
Oficial.    XXX XXX   XXX XXX   XXX   XXX   XXX 
Denom
inación 
o 
Razón   XXX XXX   XXX XXX   XXX   XXX   XXX Social 
del 
Fabrica
nte o 
Import
ador.  
Domici
lio del 
Fabrica
nte o  
Import
ador.    XXX XXX   XXX XXX   XXX   XXX   XXX 
Consu
mo de 
Agua 
en 
Litros 
por 
Descar
ga.   XXX XXX             XXX     
Grado 
de 
Calidad 
del 
Produc
to.   XXX XXX   XXX XXX             
Rango 
de 
Presió
n de 
Trabaj
o 
(cuand
o sea 
un 
inodor
o 
asistid
o por  
presió
n).     XXX                   Tipo de 
accion
amient
o.                   XXX     
Tabla 16.  Marcado y etiquetado para los productos que contempla esta norma.  
11. Aparatos sanitarios ecológicos  
Este apartado establece los requisitos que deben cumplir los aparatos sanitarios que deseen ser 
considerados como ecológicos.  
Requisitos para que un aparato sanitario sea considerado ecológico.  
11.1 Para los inodoros.  
a)    El inodoro debe de cumplir con todo lo indicado por esta Norma.  
b)    El volumen efectivo de la descarga del inodoro no debe ser  mayor a 4.8 litros, según lo 
indicado en el inciso 5.5.2 Consumo de agua de esta norma.  
c)    El sólido desalojado por el inodoro debe ser igual o mayor a 350 gramos, según el método de 
prueba indicado en el Apéndice B.  
d)    El volumen máximo de descarga de agua que puede ser desalojado por el inodoro, cuando se 
ajusta el herraje por el usuario final a su máxima capacidad de consumo de agua no deberá ser 
mayor a 6 litros por descarga, según el procedimiento indicado en el Apén dice C.  
11.2 Para mingitorios.  
a)    El mingitorio debe de cumplir con todo lo indicado por esta Norma.  
b)    El volumen efectivo máximo de la descarga debe ser el indicado en la tabla 17.  
 
 
Tipo de Aparato  
Sanitario  Designación  Descarga máxima a 
cualquier  
presión (litros)  
Inodoro  4.8 litros  4.8 
Mingitorio  Sin agua  0 
Menor o igual a 
1 
litro 1.0 
Tabla 17. - Tipo de aparatos sanitarios, así como sus volúmenes máximos de descarga.  12. Procedimiento para la evaluación de la conformidad  
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracción I y 73 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad.  
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) se establece para facilitar y 
orientar a los organismos de certificación, laboratorios de prueba, fabricantes, importadores, 
comercializadores, en la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana en adel ante NOM.  
12.1 Disposiciones generales  
Para la evaluación de la conformidad de esta NOM, se establecen las disposiciones generales 
siguientes:  
a.     La CONAGUA aprobará a los Organismos de Certificación de Producto y Laboratorios de 
Prueba, que cuenten co n acreditación vigente en esta NOM.  
b.    Cuando no existan Laboratorios de Prueba acreditados y aprobados para efectuar alguna 
prueba conforme a las especificaciones establecidas en las NOM´s, el OCP podrá aceptar los 
informes de resultados de Laboratorios de Prueba acreditados conforme a lo indicado en el 
artículo 91 de la Ley segundo párrafo, o en su defecto, de Laboratorios de Prueba no acreditados, 
siempre que demuestren, previa evaluación por parte del organismo de certificaci ón, tener la 
infraestructura y capacidad técnica necesaria para aplicar los métodos de prueba especificados en 
la NOM. Así como la trazabilidad de sus mediciones a patrones nacionales o en su caso, patrones 
internacionales, previa autorización de la Secret aría de Economía.  
c.     El informe de resultados, deberá tener un plazo máximo de ciento ochenta días naturales de 
emitido, en la fecha en que el interesado presente la solicitud de certificación ante la CONAGUA o 
los OCP.  
d.    El interesado será quien p roponga el valor de consumo de agua en litros por descarga, que 
debe utilizarse en el etiquetado del aparato sanitario que desee certificar; este valor debe cumplir 
con las siguientes condiciones:  
i.    Ser siempre igual o menor al nivel de consumo de agua  máximo permisible por la norma, de 
acuerdo a su designación indicada en la Tabla 15.  
ii.    El valor de consumo de agua obtenido en cualquier prueba (por renovación, muestreo, 
ampliación, etc.) debe ser siempre igual o menor al valor indicado en la etique ta del producto.  
e.     El responsable de la emisión del certificado de producto, bajo las opciones I, II o III indicadas 
en el presente PEC, debe asegurarse que el sistema de control de calidad o el sistema de gestión 
de la calidad del fabricante o el importador, sigue siendo válido durante el periodo de la vigencia 
del certificado de producto.  
f.     El interesado podrá seleccionar al OCP y al laboratorio de pruebas de acuerdo a su 
conveniencia para llevar a cabo la evaluaci ón de la conformidad, para obtener ya sea su certificado 
de conformidad o carta de cumplimiento, la CONAGUA actualizará periódicamente su página 
electrónica con el listado de todas las personas acreditadas.  g.    Los gastos que se originen por los servicio s de evaluación de la conformidad, serán a cargo del 
interesado conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley.  
12.2 Certificación  
  
Para obtener el certificado de la conformidad del producto, el solicitante podrá optar por la 
modalidad de evaluació n mediante pruebas periódicas al producto, con evaluaciones al sistema de 
control de calidad (SCC) y al producto, con evaluaciones al sistema de gestión de calidad (SGC) y al 
producto, y para ello deberá de seguir el siguiente procedimiento:  
a.     El inte resado pedirá al OCP la solicitud de certificación de la NOM de que se trate.  
b.    El OCP entregará al interesado el paquete informativo que contendrá el formato de solicitud, 
el contrato de prestación de servicios de certificación, listado completo de lo s laboratorios 
aprobados por la CONAGUA y la relación de documentos requeridos conforme a lo Apéndice A.  
c.     El interesado entregará toda la información en original o copia y el OCP revisará la 
documentación presentada y, en caso de detectar alguna defi ciencia en la misma, informará al 
interesado por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles, qué documentación hace falta o qué 
modificaciones pertinentes requiere la documentación presentada, otorgando un plazo máximo 
de 15 días hábiles para subsanar o  complementar lo pertinente. La respuesta a las solicitudes de 
certificación se emitirán en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de ingreso del formato de solicitud con los anexos respectivos. El plazo de 
respuesta para otorgar un certificado NOM se suspende a partir de la fecha de notificación y se 
reanudará a partir del día hábil siguiente a aquél en el que el interesado entregue la información 
solicitada.  
d.    Los OCP mantendrán informada a la CONAGUA d e los certificados NOM que hayan sido 
emitidos, suspendidos o cancelados y de los dictámenes de producto que expidan, así como de las 
visitas de vigilancia que realicen y del resultado de las mismas.  
e.     Cuando el interesado cuente con la certificación del producto y los resultados de la evaluación 
para la renovación del mismo, no se cumplan con algunas especificaciones de la NOM 
correspondiente o con el sistema de control de calidad o el sistema de gestión de la calidad, se 
procederá a la suspensión y e n caso de que el producto no cumpla con las especificaciones de la 
NOM correspondiente, o se deja de comercializar en el mercado, o durante la evaluación se 
documentan desviaciones importantes en la certificación o mal uso de esta, se procederá a la 
cancel ación del certificado, asimismo se procederá a la realización de las acciones previstas en el 
artículo 57 de la Ley. El uso indebido de la información referente al certificado otorgado, dará 
como resultado la suspensión, y en su caso la cancelación del mis mo. 
f.     Los Certificados de Conformidad del Producto se podrán emitir por producto o familia de 
productos o tipo o modelo.  
g.    El muestreo del producto será conforme a lo establecido en la Tabla 18 y debe ser enviado a 
un Laboratorio de Pruebas, para su evaluación.  12.2.1 Opciones de Certificación  
El interesado puede obtener la certificación de su producto, a través de un OCP, por alguna de las 
siguientes opciones:  
I.     Con evaluaciones mediante pruebas periódicas al producto, por un año. La vigilanc ia será a los 
6 meses (la vigilancia sería a un producto de cada certificado).  
II.     Con evaluaciones al sistema de control de calidad (SCC) y al producto, por dos años. La 
vigilancia será a los 12 meses de manera documental (sistema de control de calida d y evidencia 
documental de conformidad del producto) y a los 18 meses, documental con muestreo de 
producto en mercado con pruebas en laboratorio, (la vigilancia sería a un producto de cada 
certificado).  
III.    Con evaluaciones al sistema de gestión de ca lidad (SGC) y al producto, por tiempo indefinido. 
La vigilancia será a los 12 meses de manera documental (sistema de gestión de calidad y evidencia 
documental de conformidad del producto) y a los 18 meses la vigilancia será documental con 
muestreo de produ cto en mercado con pruebas en laboratorio, (la vigilancia en el mercado sería a 
un producto de cada certificado). Las vigilancias documentales (sistema de gestión de calidad y 
evidencia documental de conformidad del producto), serían en los meses 12, 24, 3 6, 48, 60, etc. 
Las vigilancias con muestreo (sistema de gestión de calidad y muestreo del producto en el 
mercado y pruebas en laboratorio), serían en los meses 18, 30, 42, 54, 66, etc.  
12.2.2 Evaluación mediante pruebas periódicas al producto  
  
Para obten er el certificado de conformidad del producto, con evaluaciones mediante pruebas 
periódicas al producto, ante el OCP, se deberá presentar los documentos indicados en el Apéndice 
A. 
Al optar por esta opción, el solicitante, recibirá una visita de vigilancia durante la vigencia del 
certificado por el OCP, como máximo a los seis meses más 20 días naturales contados a partir de 
haber otorgado la certificación, la cual será programada con  una antelación no menor a 15 días 
hábiles.  
El muestreo de la visita de vigilancia, para los certificados emitidos por un OCP a un mismo 
fabricante, importador o comercializador dentro de un intervalo de 15 días hábiles, podrán ser 
agrupados por tipo de pr oducto certificado para efectos del muestreo de la vigilancia de producto.  
En el muestreo de la visita de vigilancia, se tomarán muestras preferentemente que no sean del 
que se sometió a pruebas en la certificación inicial.  
De los resultados de la vista de  vigilancia, el OCP dictaminará la suspensión, cancelación o 
renovación del certificado del producto. El interesado deberá solicitar con anticipación, la 
renovación de la certificación en los términos que se establecen en el presente instrumento.  
La vigenc ia de la certificación será de un año.  12.2.3 Evaluación mediante el al sistema de control de calidad (SCC) y pruebas periódicas al 
producto  
Para obtener el certificado de conformidad del producto con evaluaciones al sistema de control de 
calidad (SCC) y p ruebas periódicas al producto deberán presentar y demostrar ante el OCP que se 
ha implementado un sistema de control de calidad, que incluya el producto a evaluar, además, 
cumplir con lo establecido en la NOM.  
La evaluación del SCC, se realizará de acuerdo  con alguna de las siguientes opciones:  
I.     por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por una 
entidad de acreditación nacional o;  
II.     por auditores externos calificados bajo los lineamientos del propio OCP apr obado por la 
CONAGUA o;  
III.    por auditores calificados del propio OCP acreditado y aprobado;  
Los auditores del SCC deben estar calificados conforme a la normatividad vigente.  
Al optar por esta opción, el solicitante recibirá una visita de vigilancia dur ante la vigencia del 
certificado por el OCP como máximo a los doce meses más 20 días naturales, contados a partir de 
haber otorgado la certificación, la cual será programada con una antelación no menor a 15 días 
hábiles.  
El muestreo de la visita de vigilan cia, se tomará de un modelo certificado conforme a la NOM 
vigente que corresponda.  
El muestreo de la visita de vigilancia para los certificados emitido por un OCP a un mismo 
interesado dentro de un intervalo de 15 días hábiles, podrán ser agrupados por fam ilia de 
productos (cuando aplique) para efectos del muestreo de la vigilancia de producto.  
De los resultados de la vigilancia correspondiente, el OCP dictaminará la suspensión o cancelación 
del certificado del producto. El Interesado deberá solicitar con a nticipación, la renovación de la 
certificación, en los términos que se establecen en el presente instrumento, la vigencia de la 
certificación será de dos años.  
12.2.4 Evaluación mediante el sistema de gestión de calidad (SGC) y pruebas periódicas al 
produc to 
Para obtener el certificado de conformidad del producto con evaluaciones al sistema de gestión de 
la calidad (SGC) y al producto, deberán presentar al OCP los documentos mencionados en el 
Apéndice A.  
Cuando el interesado no cuente con un SGC certificado  o tenga su certificación vencida, queda 
sujeto a la evaluación de dicho sistema por alguna de las siguientes opciones, basándose en los 
requisitos que se establecen en la norma mexicana NMX -CC-9001 -IMNC -2008 Sistemas de la 
calidad requisitos o la que la s ustituya:  
I.     por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado por una 
entidad de  acreditación nacional, o  
II.     por auditores externos calificados bajo los lineamientos del propio OCP aprobado por la 
CONAGUA, o  
III.    por auditores calificados del propio OCP acreditado y aprobado;  
Los auditores de SGC deben estar calificados conforme a la normatividad vigente;  
Al optar por esta opción, el solicitante, recibirá la visita de vigilancia por el OCP como máximo a los 
12 m eses más 20 días naturales ( vigilancia de manera documental, sistema de gestión de calidad y 
evidencia documental de conformidad del producto) y a los 18 meses más 20 días naturales 
(vigilancia será documental con muestreo de producto en mercado con prueb as en laboratorio), 
contados a partir de haber otorgado la certificación, durante la vigencia del certificado, la cual será 
programada con una antelación no menor a 15 días hábiles.  
En el muestreo de la visita de vigilancia, se tomarán muestras preferentem ente que no sean de las 
que se han sometido a pruebas en la certificación inicial.  
El muestreo de la visita de vigilancia para los certificados emitido por un OCP a un mismo 
interesado dentro de un intervalo de 15 días hábiles, podrán ser agrupados por fam ilia de 
productos (cuando aplique) para efectos del muestreo de la vigilancia de producto.  
La vigencia de los certificados NOM, quedará sujeta al cumplimiento con lo establecido en la NOM 
durante las vigilancias correspondientes a la vigencia del certificado, del sistema de gestión de la 
calidad de la línea de producción y a la evaluación del producto en caso de que se le hagan 
modificaciones. Para este último caso, el titular del certificado NOM d eberá manifestar bajo 
protesta de decir verdad al OCP, que no existen cambios significativos en el funcionamiento, 
diseño o proceso de fabricación de su producto.  
De los resultados de la verificación correspondiente, el OCP dictaminará la suspensión o 
canc elación del certificado del producto. El Interesado deberá solicitar con anticipación, la 
renovación de la certificación, en los términos que se establecen en el presente instrumento, la 
vigencia de la certificación será de dos años.  
12.3 Muestreo  
La CONAG UA o los organismos de certificación de producto, podrán evaluar la conformidad a 
petición de parte, para fines particulares, oficiales o por sistema, directamente en el almacén del 
interesado o donde se encuentre el producto terminado y para ello, se debe  tomar al azar una 
muestra de productos del mismo tipo o modelo o familia, de un lote o de la línea de producción, 
de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla:  
Producto  Inicial  Vigilancia  Renovación  
Inodoro electro -hidráulico y/o 
de tanque de fluxómetro  3 piezas  1 Pieza 
seleccionada  1 piezas.  Inodoro con válvulas de 
admisión y descarga  aleatoriamente de 
cada  
certificado o 
bloque de  
certificados dentro 
de un  
periodo de 15 días.  Inodoro sin válvulas de 
admisión y descarga  
Mingitorio con fluxómetro  
Mingitorio sin fluxómetro  
Fluxómetro para inodoro  
Fluxómetro para mingitorio  
Válvula de admisión  
Válvula de descarga  
Lavabos  1 pieza  1 pieza  
 
Sello obturador como pieza de 
reemplazo  2 piezas por cada 
tipo 
de sello obturador 
a 
reemplazar de la 
válvula  
de descarga de 
equipo  
original  6 piezas en total,  
seleccionadas  
aleatoriamente,  
considerando todos 
los 
modelos 
certificados.  2 piezas por cada 
tipo 
de sello obturador 
a 
reemplazar de la  
válvula  
de descarga de 
equipo  
original  
Tabla 18. - Clasificación de productos para el muestreo.  
a.     Todos los inodoros que utilicen válvulas de admisión y descarga para su funcionamiento 
deben ser comercializados con la misma válvula de admisión y descarga con el cual fueron 
probados, ya sea a través de un solo certificado de inodoro con válvulas, o inodoro y válvulas con 
certificados independientes de producto del mismo OCP o de diferentes OCP´s.  
b.    Todos los inodoros que utilicen fluxómetro para su funcionamiento con descargas igual o 
menores a 4.8 litros, deben ser comercializados con el mismo tipo de fluxómetro con que fueron 
probados. ya sea a través de un solo certificado de inodoro con el f luxómetro, o inodoro y 
fluxómetro con certificados independientes de producto del mismo OCP o de diferentes OCP´s.  
c.     Todos los Mingitorios que utilicen fluxómetro para su funcionamiento con descargas igual o 
menores a 1 litro deben ser comercializados  con el mismo tipo de fluxómetro con que fueron 
probados, ya sea a través de un solo certificado de mingitorio con el fluxómetro, o mingitorios y 
fluxómetro con certificados independientes de producto del mismo OCP o de diferentes OCP´s.  d.    Con respecto  a los sellos obturadores, cuando sean reemplazo del sello obturador de las 
válvulas de descarga de éstos, deberán indicar a qué tipo y modelo de válvula de descarga pueden 
reemplazar, y por cada modelo o tipo que indique se deberá de contar con evidencia técnica de su 
correcto funcionamiento de dicho reemplazo para ser certificado y comercializado.  
Las muestras deberán ser presentadas al laboratorio seleccionado por el solicitante o en su caso, 
por el titular del certificado que corresponda, a efecto de qu e se realicen las pruebas que 
establezca la NOM.  
Una vez que el laboratorio emite el informe de resultados, el interesado o el laboratorio lo 
remitirán al OCP correspondiente.  
En los casos de certificación inicial, si la primera muestra no llegará a cumpli r con las 
especificaciones de la NOM, cuando aplique, se tomará la segunda muestra testigo y sí ésta no 
llegará a cumplir, se dará por terminado el proceso de certificación;  
En los casos de vigilancia o renovación del certificado de producto, si la primera  muestra no llegará 
a cumplir con las especificaciones de la NOM, se tomará la segunda muestra testigo y sí ésta no 
llegará a cumplir, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley, la muestra 
para vigilancia o renovación debe integrar se por miembros de la familia, del modelo o tipo 
diferentes preferentemente a los que se probaron para la certificación inicial.  
Para productos de importación, ya sean prototipos o nuevos modelos a certificar que estén sujetas 
a la Ley de los Impuestos Gen erales de Importación y de Exportación, el OCP podrá extender carta 
justificación de importación de muestra, con fines de ensayo. La muestra deberá ser presentada al 
laboratorio seleccionado por el solicitante e informar de ello, al OCP.  
13. Vigilancia  
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana en el ámbito de sus 
respectivas competencias será realizada por:  
a.     La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional 
del Agua, en los centros de producción;  
b.    La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en los Puntos de Venta;  
c.     La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Administración General de Aduanas, 
en los puntos de ingreso al país.  
Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables.  
14. Bibliografía  
·      Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de julio de 1992.  
·      Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de enero de 1999.    
·      NOM -005-CONAGUA -1996  Fluxómetros - especificaciones y métodos de prueba, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1997.  
·      NOM -009-CONAGUA -2001  Inodoros para uso sanitario -especificac iones y métodos de prueba, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2001.  
·      NOM -010-CONAGUA -2000  Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque de inodoro -
especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 2 de 
septiembre de 2003.  
·      NMX -Z-13-1977 , Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Oficiales 
Mexicanas.  
·      A112.19.2 -2008/CSA B45.1 -08, Ceramic Plumbing Fixtures.  
·      A112.19.5 - 2005  Trim for  Water -Closet Bowls, Tanks, and Urinals.  
·      A112.19.19 -2006  Vitreous China Nonwater Urinals.  
·      A112.19.14 -2006  Six-liter water closets equipped with a dual flushing device.  
15. Concordancia con normas internacionales  
Esta Norma Oficial Mexicana n o concuerda con ninguna norma internacional, por no existir 
referencia alguna en el momento de su elaboración.  
TRANSITORIOS  
Primero. - La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores 
a su publicación en el Diario Ofi cial de la Federación, y sustituirá y cancelará a las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM -005-CONAGUA -1996, Fluxómetros - especificaciones y métodos de prueba, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1997, NOM -009-CONAGUA -2001, 
Inodoro s para uso sanitario -especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de agosto de 2001 y NOM -010-CONAGUA -2000, Válvula de admisión y 
válvula de descarga para tanque de inodoro -especificaciones y métodos de prueba,  publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2003. Y a partir de esa fecha, todos los 
productos comprendidos en el campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben ser 
certificados con base en la misma.  
Segundo. - Antes de  la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana, todos los productos 
certificados en el cumplimiento de las NOM -005-CONAGUA -1996, NOM -009-CONAGUA -2001 y 
NOM -010-CONAGUA -2000, por un organismo de certificación debidamente acreditado por la 
entidad mexic ana de acreditación y aprobado por la CONAGUA, podrán comercializarse hasta 
agotar el inventario del producto amparado por el certificado.  
Tercero. - No es necesario esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con las NOM -
005-CONAGUA -1996, NOM -009-CONAGUA -2001 y NOM -010-CONAGUA -2000 para obtener el 
certificado de cumplimiento con la NOM -002-CONAGUA -2015, sí así le interesa al fabricante, 
importador o comercializador.  Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil dieciséis. - El Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán .- Rúbrica.  
APÉNDICE A  
Normativo  
Documentos requeridos para la certificación de producto de acuerdo al apartado 12.2.2:  
I. Formato de solicitud, entregado por el Organismo de Cer tificación de Producto;  
II. Contrato de prestación de servicios de certificación;  
III. Informe de resultados del laboratorio de pruebas, de cada uno de los productos a certificarse 
(en original). Las pruebas podrán realizarse en uno o varios laboratorios d e pruebas, elegidos 
libremente por el Interesado;  
  
IV. Declaración, bajo protesta de decir verdad, por la que el solicitante manifieste que la muestra 
que presenta es nueva y representativa del producto que pretende certificar;  
V. Copia de la cédula de Re gistro Federal de Contribuyentes (RFC);  
VI. Copia del acta constitutiva de la empresa;  
VII. Información técnica del producto, características, rangos de trabajo, indicaciones de uso, tipo, 
grado de calidad, fotografía o imagen, etcétera que identifique al producto;  
VIII. Copia del documento que valide al representante legal de la empresa ante el OCP e 
identificación oficial;  
IX. En caso de producto de importación, la fracción arancelaria correspon diente;  
X. Instructivo en español, garantía.  
XI. Identificación oficial del tramitador y carta que autorice el trámite ante el OCP;  
Para el apartado 12.2.3, la información solicitada en 12.2.2, más la siguiente:  
Informe de evaluación del Sistema de Control  de Calidad, que compruebe el cumplimiento con la 
norma mexicana NMX -CC-9001 -IMNC -2008 o la que la sustituya.  
Para el apartado 12.2.4, la información solicitada en 12.2.2, más la siguiente:  
Certificado de Conformidad de Sistema de Gestión de la Calidad que  compruebe el cumplimiento 
con la norma mexicana NMX -CC-9001 -IMNC -2008 o la que la sustituya.  
APÉNDICE B  
Normativo  
Procedimiento para determinar el desempeño del inodoro sanitario bajo condiciones de carga.  
B.1  Alcance  a)   El desempeño del inodoro baj o condiciones de carga se identificará como Pasa o No Pasa, 
dependiendo si el inodoro logra desalojar exitosamente y completamente la carga de prueba, 350 
gramos, en una sola descarga en al menos en cuatro de cinco intentos.  
b)   Las pruebas en las cuales el inodoro se ahogue, se atasque, o si no logra recuperar un mínimo 
50 mm de sello hidráulico después de cada descarga serán consideradas como pruebas no 
superadas.  
  
B.2  La carga de las pruebas está compuesta de:  
a)   Siete especímenes de prueba con un peso total mínimo de 350 gramos ± 10 gramos (50 +/ - 4 
gramos por espécimen).  
NOTA 12 - Los especímenes de prueba están compuestos de pasta de soya en forma de salchicha 
de aproximadamente 100 mm ± 13 mm de longitud y 25 m m ± 6 mm de diámetro.  
Composición de la Pasta de soya con una densidad de 1.15 gramos/mililitro ± 0.10 
gramos/mililitro:  
·      35.5 % de agua  
·      35.5 % de soya  
·      18 % arroz  
·      10 % sal común  
b)   Cuatro bolas de papel de baño suavemente arrugadas.  
       NOTA 13 - Cada bola de papel está compuesta de seis hojas simples de papel de baño.  
B.3  Condiciones generales  
a)   Cualquier tipo de barrera, contenedor, represa, ajuste o aditamento que se use en  el tanque y 
afecte el volumen de descarga no deberá ser manipulable y deberá estar fijo permanentemente al 
tanque. Cualquier aditamento que pueda ser manipulado o que se pueda remover de tal manera 
que pueda hacer que el inodoro descargue con un mayor vol umen que el volumen de descarga 
máxima especificado en este procedimiento, será considerado como no aceptado.  
b)   El inodoro deberá ser montado y nivelado de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
contenidas dentro del empaque.  
c)   El nivel de agua e n el tanque deberá ser ajustado al nivel especificado por el fabricante en las 
instrucciones de operación, cuando sea aplicable.  
d)   La presión estática del suministro de agua deberá ser ajustada a 140 kPa.  
e)   El agua deberá estar a temperatura ambiente . 
f)    Descargar el inodoro al menos tres veces antes de dar comienzo a la prueba.  g)   Reajustar el nivel de agua en el tanque si es necesario.  
B.4  Determinación del volumen de descarga  
a)   Medir y registrar el volumen de descarga de la pieza. Repetir la prueba en dos ocasiones 
adicionales y registrar los resultados y el promedio de las tres pruebas.  
b)   El inodoro con promedios de descarga que excedan por más de 10% de su volumen de 
descarga especificado se deben considerar reprobado debido a su exces o de volumen por 
descarga.  
c)   El inodoro con promedios de descarga que no excedan el 10% de su volumen especificado se 
deben ajustar a su volumen especificado antes de ser probadas para ver su desempeño con  
carga.  
d)   Las piezas con promedios de descar ga inferiores a su volumen especificado deberán ser 
probadas a este volumen y este volumen deberá ser reportado en el informe de pruebas.  
B.5  Prueba de desempeño  
a)   Los especímenes de prueba deberán ser fabricados de tal forma que sean más o menos 
cilíndricos y con un diámetro uniforme.  
b)   Un guía para dirigir la caída de los especímenes será colocada sobre la taza, esta guía tendrá 
una perforación en el centro de 50 mm de diámetro y deberá estar a 15 centímetros) al frente del 
centro de las perforacio nes para colocar el asiento del inodoro. La guía podrá ser hecha de plástico 
o cualquier otro material rígido el espesor del material no deberá ser mayor de 12 mm y su 
longitud lo suficiente para cubrir la superficie de la taza.  
c)   Siete especímenes de p rueba deberán ser dejados caer libremente y verticalmente a través del 
orificio de la guía en la taza.  
d)   Remover inmediatamente la guía de la superficie de la taza y arrojar aleatoriamente cuatro 
bolas de papel en el centro de la taza (bacín).  
e)   Espe rar 10 segundos ± 1 segundos.  
f)    Pulse el activador del inodoro y sosténgalo como máximo por 1 segundo.  
g)   Registrar la prueba como Pasa o No pasa, la prueba es "No pasa" si cualquier desperdicio 
permanece en el bacín o en la trampa, o si no se logra recuperar el sello hidráulico con un mínimo 
de 50 mm.  
h)   Se descarga la taza de nuevo para limpiar la taza y la trampa y recuperar el sello hidráulico.  
i)    Se repite la prueba hasta que la pieza logre 4 pruebas aprobadas (Pasa) o 2 pruebas 
reprobadas ( No pasa).  
B.6  Resultado  
El inodoro deberá aprobar al menos cuatro de cinco pruebas.  APÉNDICE C  
Normativo  
Procedimiento de prueba para determinar el volumen de descarga máximo de agua por ajuste del  
herraje por parte del usuario final.  
C.1. Alcance  
a)    Todos los inodoros con tanque de descarga por gravedad, deberán cumplir con los 
requerimientos de este Apéndice que describe el ajuste máximo del herraje y el volumen de agua 
descargado por el inodoro.  
b)    Todos los inodoros con tanque de descarga po r gravedad con sello obturador deberán cumplir 
con los requerimientos de este Apéndice, que habla sobre el volumen de agua descargado por el 
inodoro  
que se obtiene cuando el sello obturador original es reemplazado por un sello obturador de venta 
en el mer cado de reposiciones.  
C.2. Inodoro con tanque de descarga por gravedad  
a)    Objetivo de la prueba.  
Es determinar el volumen de agua que puede ser descargado por el inodoro cuando se realizan 
ajustes por parte del usuario final a los componentes del herraj e. El volumen máximo de descarga 
de agua que puede ser desalojado por el inodoro cuando se ajusta el equipo original de herraje 
por el usuario final a su máxima capacidad de consumo de agua no deberá ser mayor a 6 litros por 
descarga.  
b)    Condiciones gen erales  
La prueba se llevará a cabo según lo indicado en el inciso 5.5.2 Consumo de agua de esta norma, 
tomando en cuenta las siguientes modificaciones:  
i.    Cualquier tipo de barrera, contenedor, represa, ajuste o aditamento que se use en el tanque y 
afec te el volumen de descarga no deberá ser manipulable y deberá estar fijo permanentemente al 
tanque. Cualquier aditamento que pueda ser manipulado o que se pueda remover de tal manera 
que pueda hacer que el inodoro descargue con un mayor volumen que el volum en de descarga 
máxima especificado en este procedimiento, será considerado como no aceptado.  
ii.    El inodoro deberá ser montado y nivelado, todas las partes ajustables del herraje (cualquier 
aditamento de ajuste por el usuario que pueda aumentar el volum en de descarga) deberá ser 
ajustado a la posición de máximo consumo de agua, teniendo cuidado de no dañar o alterar sus 
componentes.  
iii.   El nivel de agua en el tanque deberá ser fijado a 6 mm ± 2 mm por debajo de la parte superior 
del tubo del rebosader o. Cuando el tanque tenga un recipiente y no cuente con un tubo de 
rebosadero, el recipiente deberá ser llenado a un nivel de 6 mm ± 2 mm por debajo del rim del 
recipiente o hasta el nivel que marque el fabricante, se escogerá lo que sea mayor.  iv.   La pr esión estática del suministro de agua deberá ser ajustado a 550 kPa.  
v.    El inodoro deberá ser descargado pulsando el activador y sosteniéndolo como máximo por 1 s, 
y el agua descargada deberá ser depositada en un recipiente.  
vi.   Una vez terminado el c iclo de descarga completo, el volumen total descargado será medido y 
registrado.  
vii.  Este procedimiento será repetido hasta que se obtengan 5 registros de descargas.  
viii.  La presión estática del suministro de agua será ajustada a 25 kPa o a la presión mínima 
recomendada por el fabricante como lo cita en su literatura y empaque, y se repetirán los pasos 
del v. al vii.  
ix.   Los 5 registros de descargas individuales, así como el promedio de las cinco descargas para 
cada presión estática de suministro debe rán ser informadas.  
c)    Resultado  
El promedio del volumen de descarga de las cinco corridas a las dos presiones estáticas de 
suministro de agua no deberá ser mayor a 6 litros por descarga, en caso contrario se rechaza el 
inodoro.  
C.3. Inodoro con tanque de gravedad con sello obturador obtenido del mercado de reposición.  
a)    Objetivo de la prueba  
Es determinar el volumen máximo de agua descargada cuando se reemplaza el sello obturador del 
equipo original por sello obtenido en el mercado de rep osiciones.  
El volumen máximo de agua que puede ser descargada por el inodoro cuando el equipo original 
(sello obturador o cualquier otro tipo de sello) es reemplazado y ajustado el herraje a su volumen 
de agua máximo de operación no debe ser mayor a 6 litr os por descarga.  
b)    Condiciones generales  
La prueba se llevará a cabo según lo indicado en el inciso 7.4 Consumo de agua de esta norma, 
tomando en cuenta las siguientes modificaciones.  
i.      Cualquier tipo de barrera, contenedor, represa, ajuste o adi tamento que se use en el tanque y 
afecte el volumen de descarga no deberá ser manipulable y deberá estar fijo permanentemente al 
tanque. Cualquier aditamento que pueda ser manipulado o que se pueda remover de tal manera 
que pueda hacer que el inodoro desca rgue con un mayor volumen que el volumen de descarga 
máxima especificado en este procedimiento, será considerado como no aceptado.  
ii.     El inodoro deberá ser montado y nivelado, todas las partes ajustables del herraje (cualquier 
aditamento de ajuste por  el usuario que pueda aumentar el volumen de descarga) deberá ser 
ajustado a la posición de máximo consumo de agua, teniendo cuidado de no dañar o alterar sus 
componentes.  
iii.    Desmontar el sello obturador del equipo original y reemplazarlo por uno del mercado de 
reposición del mismo tipo, diámetro y compatible con el inodoro.         Nota 14 - Cuando no se pueda embonar en la válvula de descarga un sello obturador, o en el 
caso de que el inodoro utilice un sello que no se encuentra en el mercado de repos ición, el 
signatario autorizado del laboratorio de prueba deberá tener la capacidad de decidir sobre qué 
tipo de sello del mercado de reposición se deberá utilizar para llevar a cabo la prueba, lo cual 
deberá ser documentado en el informe de ensayo.  
iv.    El nivel de agua en el tanque deberá ser fijado a 6 +/ - 2 mm por debajo de la parte superior 
del tubo del rebosadero. Cuando el tanque tenga un recipiente y no cuente con un tubo de 
rebosadero, el recipiente deberá ser llenado a un nivel de 6 mm ± 2 mm po r debajo del rim del 
recipiente o hasta el nivel que marque el fabricante, se escogerá lo que sea mayor.  
v.     La presión estática del suministro de agua deberá ser ajustado a 550 kPa.  
vi.    El inodoro deberá ser descargado pulsando el activador y sosten iéndolo como máximo por 1 
s, y el agua descargada deberá ser depositada en un recipiente.  
vii.   Una vez terminado el ciclo de descarga completo, el volumen total descargado será medido y 
registrado.  
viii.   Este procedimiento será repetido hasta que se ob tengan 5 registros de descargas.  
ix.    La presión estática del suministro de agua será ajustada a 25 kPa o a la presión mínima 
recomendada por el fabricante como lo cita en su literatura y empaque, y se repetirán los pasos 
del vi. al viii.  
x.     Los 5 registros de descargas individuales, así como el promedio de las cinco descargas para 
cada presión estática de suministro deberán ser informadas.  
c)    Resultado  
El promedio del volumen de descarga de las cinco corridas a las dos presiones estáticas de 
suministro de agua no deberá ser mayor a 6 litros por descarga.  
C.4. Resultado Final  
El inodoro deberá aprobar las pruebas: "C.2 Inodoro con tanque de descarga por gravedad" y "C.3 
Inodoro con tanque de gravedad con sello obturador obtenido del mercado de reposición".  
APÉNDICE D  
Informativo  
Especificaciones y métodos de prueba según tipo de aparato o accesorio.  
INODOROS  
5.2    Especificaciones dimensionales  
5.3    Método de ensayo para determinar el desempeño estructural  
 5.5    Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
MINGITORIOS  
6.2    Especificaciones dimensionales  
6.3    Método de ensayo para determinar el desempeño estructural  
6.5    Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
6.6    Mingitorios sin agua (mingitorios secos)  
LAVABOS  
7.2    Especificaciones dimensionales  
7.3    Método de ensayo para determinar el desempeño estructural  
VÁLVULAS DE ADMISIÓN, DE DESCARGA Y SELLOS OBTURADORES  
8.4    Especificaciones dimensionales y mecánicas  
8.5    Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
8.6    Resistencia a la Corrosión  
FLUXÓMETROS  
9.3    Método de ensayo para determinar el desempeño mecánico  
9.4    Método de ensayo para determinar el desempeño hidráulico  
9.5    Resistencia a la corrosión  
ETIQUETADO, MARCADO Y GARANTÍA  
Apéndice B Procedimiento para determinar el desempeño del inodoro sanitario bajo 
condiciones de carga.  
Apéndice C Procedimiento pa ra determinar el volumen de descarga máximo de agua por ajuste 
del herraje por parte del usuario final.