PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 1 de 10 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE GAS  
 
 
PROTOCOLO  :  PC Nº 28/4:2017  
 
FECHA  :  27 de Jul io del 2017  
 
CATEGORÍA  : DISPOSITIVOS, ACCESORIOS, 
MATERIALES DE INSTALACION . 
 
PRODUCTO  : MANGUERA S DE ELASTÓMERO S, 
TIPOS D Y SD , PARA  CALEFONES 
QUE UTILIZAN GLP O GN , CON 
CONECTORES METÁLICOS.   
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 1762 :1998  – Mangueras a 
base de de elastómero s y sus 
conjuntos con accesorios de unión,  
para gas licuado de petróleo (GLP) y 
gas natural . 
 
  UNE -EN 560:1995 – Racores para 
mangueras utilizados  en equipos de 
soldeo , corte y procesos afines.  
 
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0431 , de fecha 23.08. 2010 , 
del Ministerio de Energía.   
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el proced imiento de certificación para “Manguera s de 
elastómero s, tipos D y SD, para calefones que utilizan GLP o GN, con conectores 
metálicos ”, de acuerdo a  lo siguiente:   
 
- Presiones de trabajo de 0 a 10 bar 
- Color negro  
- Largo : 
 Mínimo: 20 cm. 
 Máximo: 30 cm.  
  
 
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 2 de 10 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
TABLA A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Tipos de Mangueras  UNE EN 1762:1998  4 Mayor   
2 Materiales  y construcción  UNE EN 1762:1998  5 Crítico   
3 Dimensiones manguera  UNE EN 1762:1998  6   
3.1 Tipo D  UNE EN 1762:1998  6.1, Tabla 1  Mayor   
3.2 Tipo SD UNE EN 1762:1998  6.1, Tabla 2  Mayor   
4 Propiedades Físicas  UNE EN 1762:1998  7   
4.1.1  Resistencia a la tracción  UNE EN 1762:1998  7.1 Crítico   
4.1.2  Resistencia al alargamiento 
en la rotura  UNE EN 1762:1998  7.1 Crítico   
4.1.3 Resistencia a la abrasión  UNE EN 1762:1998  7.1 Crítico   
4.1.4 Envejecimiento  UNE EN 1762:1998  7.1 Crítico   
4.1.5 Aumento de masa  UNE EN 1762:1998  7.1 Mayor   
4.2.1.  Presión de prueba, min.  UNE EN 1762:1998  7.2 Crítico   
4.2.2  Variación de la longitud a la 
presión de prueba, máx.  UNE EN 1762:1998  7.2 Mayor   
4.2.3  Variación de la torsión a la 
presión de prueba, máx.  UNE EN 1762:1998  7.2 Mayor   
4.2.4  Resistencia al vació, a -0,8 
bar durante 10 minutos.  UNE EN 1762:1998  7.2 Crítico  (1) 
4.2.5  Resistencia al ozono  UNE EN 1762:1998  7.2 Critico   
4.2.6  Flexibilidad a baja 
temperaturas  UNE EN 1762:1998  7.2 Mayor   
4.2.7  Ensayo de inflamabilidad  UNE EN 1762:1998  7.2 Crítico   
4.2.8  Ensayo de curvatura  UNE EN 1762:1998  7.2 Crítico  (2) 
4.2.9  Resistencia al n -pentano  UNE EN 16436 -
1:2014+A1:2016  Anexo A.3  Crítico   
5 Conector metálico     (3) 
5.1 Generalidades  UNE EN 560:1995  3 Mayor   
5.2 Materiales  UNE EN 560:1995  4 Crítico   
5.3 Dimensionales  UNE EN 560:1995  5 Crítico  (4) 
5.4 Junta plana  PC N° 66/1, de 
fecha 08/01/2007   Mayor  (5) 
6 Conjunto de manguera -
conector  metálico      
6.1 Presión de prueba, min.  UNE EN 1762:1998  7.2 Crítico   
6.2 Presión de ruptura , mín.  UNE  EN 1762:1998  7.2 Crítico   
6.3 Adhesión de componentes, 
mín. UNE EN 1762:1998  7.2 Crítico   
6.4 Resistencia eléctrica, máx.  UNE EN 1762:1998  7.2 Mayor   
7 Marcas      
7.1 Manguera  UNE EN 1762:1998   Mayor  (6), (8) 
7.2 Conector  UNE EN 560:1995   Mayor  (7), (8) 
 
Notas TABLA A:  
(1) Solo Tipo SD . 
(2) Solo Tipo D . 
(3) Todas las piezas que componen el conector metálico deben resistir la acción de la humedad, sin sufrir deterioro o 
alteración que afecten, para lo cual deberán someterse al ensayo indicado en la norma ASTM 2247, por un tiempo 
de 180 horas.  
(4) Una de las boquilla s hembra  de la manguera  deberá ser Hilo Izquierdo , 3/8”, y debe poder conectarse a una 
conexión macho , 3/8”, y ambas deben cumplir con la norma  ISO 228 -1. La boquilla deberá ser fija.  
(5) Adicionalmente al certificado otorgado por un organismo de certificación en base al Protocolo PC N° 66/1, de 
fecha 08/01/2007 , el fabricante del producto podrá presentar un certificado de conformidad otorgado por un 
organismos acreditado por un miembro de la IAF, cuyo alcance sea la norma UNE EN 549:1996, o la norma que 
la reemplace.  
(6) Con excepción de la letra b), de la cláusula 10, de la norma UNE EN 1762.   
(7) Debe marcarse claramente el sentido de cierre de la tuerca volante hacia la izquierda, mediante una f lecha que 
indique el sentido correcto del apriete.  
(8) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional dispuesto en el Capítulo IV del presente 
Protocolo.  
(9) Por cada ensayo destructivo, deberá tomarse una unidad del producto, adicionalmente al t amaño de la muestra 
establecida para cada Sistema de Certificación en el presente protocolo, o la cantidad que establezca la norma 
respectiva.  PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 3 de 10 
  CAPITULO III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN . 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS . 
 
1.1 Aprobación de Tipo . 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos  5 (cinco) unidades , o las 
que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en los puntos 2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 
4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,  6.3 y 7,  indicad os en la TABLA  A, del Capítulo 
II, del presente protocolo . Sin perjuicio, y más allá  de la inspección visual y 
documental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir 
al momento de plantearse las solicitudes de seguimiento las respectivas 
declara ciones por parte del importador o fabricante hacia la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo 
conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo A (Este 
documento será custod iado por el Organismo de Certificación) (1) . No obstante los 
Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : 
(1) De no ser presentado el d ocumento descrito en el  Anexo A , el Organismo de Certificación no podrá aceptar la 
solicitud de certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por 
la TABLA  B.  
 
TABLA B 
 
Tamaño de la producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2)  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151 a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o má s meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 4 de 10 
  1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile .  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos 
los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del 
presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la TABLA  C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo  a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificació n extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total de la partida de fabricación 
o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 
1.2.1.2 ó 1.2.2.2, s egún corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO . 
 
2.1 Aprobación de tipo . 
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 5 de 10 
  2.1.1  Número de unidades.  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos, 5 unidades o las que 
sean necesarias para realizar los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación . 
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de acept ación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la 
producción  sigue siendo conforme con  el tipo aprobado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante lo anterior los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de cer tificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  anexo A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh  44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalad os 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del p roducto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no s uperior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 6 de 10 
  2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio.  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad . 
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días 
desde la fecha de su realización .  
 
3 ENSAYO POR LOTE S. 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo a la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel  de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo  del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, 
deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of200 7, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 7 de 10 
  Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior  a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE . 
 
4.1 Aprobación de tipo . 
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades.  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos, 5 unidades o las que 
sean necesarias para realizar los ensayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad . 
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo 
establecido para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL . 
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punt o 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  E. 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 8 de 10 
  TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota  TABLA E : La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
5.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la 
norma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para 
ello, el Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 5.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, 
se indicará que fue  aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras 
cosas: las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del  informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO NACIONAL . 
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación d eberá v erificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
a) Si el conjunto cuenta con conectores de distintos tipos, este deberá contar con 
una advertencia de seguridad en cada uno de los extremos.  
 
La advertencia de seguridad debe ser del tipo banderilla, Clase III -C, de acuerdo 
a la norma chilena NCh 2198:Of .93, tomando en consideración lo siguiente:  
 
i. Características de la advertencia de seguridad tipo banderilla:  
 
 -  Color de fondo   : Blanco  
 -  Color de letra   : Rojo 
 -  Tamaño de la letra  : 9 
 -  Tipo de letra   : Arial 
 -  Tamaño    : Largo = 10 cm; Ancho = 4 cm  
 
ii. Texto mínimo de la advertencia de seguridad tipo banderilla:  
 
- Tipo de rosca (identificarla).  
- Uso exclusivo para calefones que  utilizan GLP y GN.  
- Cierre a la Izquierda o Derecha, según corresponda.  
- Largo 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 9 de 10 
  b) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia .  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anterior es, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
JMG /jmg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 2 8/4:2017  
 
Página 10 de 10 
  ANEXO A  
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  Y LOS 
DOCUMENTOS SEÑALADOS.  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro : 
 
Que los productos que componen la producción o partida presentada para certificación 
mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo aprobado y 
que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las correspondientes 
sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a que 
se haga efectiva toda responsabilidad c ivil y penal establecida en la legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante