PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 1 de 9 PROYECTO  
PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 
ELÉCTRICO  
 
 
PE N °3/15 : 24 de Junio  de 2016  
 
CATEGORIA  : Materiales de baja tensión  
 
PRODUCTO  : Caja s de derivación  o distribución para uso 
en instalaciones eléctricas fijas de uso 
doméstico .  
 
NORMAS DE REFERENCIAS  : IEC 60670 -1:2015 Cajas y envolventes para 
accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y 
análogo. Parte 1: Requisitos generales . 
 
  IEC 6 0670 -22:2015 Cajas y envolventes 
para accesorios eléctricos en instalaciones 
eléctricas fijas para uso doméstico y 
análogo. Parte 22: Requisitos particulares 
para cajas y envolventes para conexión . 
 
    
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  DS Nº  298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
   
  RE N° 20 de fecha 29.04.2015 , del Ministerio 
de Energía.  
   
APROBADO POR  : RE N °                   de fecha      
 
 
CAPITULO I  
 
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento para la certificación de las cajas de 
derivación o distribución  para uso en  instalaciones eléctricas fijas de uso doméstico, de 
acuerdo con el  alcance y campo de aplicación de las normas  IEC 60670 -22:2015. 
 
 
CAPITULO II  
 
ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
TABLA A 
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Clasificación  IEC 60670 -22 7 Mayor   
2 Marcado  IEC 60670 -22 8 Menor 1) 
3 Dimensiones  IEC 60670 -22 9 Mayor   
4 Protección contra el 
choque eléctrico  IEC 60670 -22 10 Crítico   
5 Disposiciones para la 
puesta a tierra  IEC 60670 -22 11 Critico   PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 2 de 9 6 Construcción  IEC 60670 -22 12 Mayor   
7 Resistencia al 
envejecimiento, 
protección contra el 
ingreso de objetos 
sólidos y protección 
contra el ingreso 
perjudicial de agua  IEC 60670 -22 13 Mayor   
8 Resistencia de 
aislación y rigidez 
dieléctrica  IEC 60670 -22 14 Crítico   
9 Resistencia mecánica  IEC 60670 -22 15 Crítico   
10 Resistencia al calor  IEC 60670 -22 16 Crítico   
11 Línea de fuga, 
distancias en el aire y 
distancias a través del 
compuesto sellante  IEC 60670 -22 17 Crítico   
12 Resistencia del 
material aislante al 
calor y al fuego  IEC 60670 -22 18 Mayor  2) 
13 Resistencia a la 
formación de caminos 
conductores  IEC 60670 -22 19 Mayor   
14 Resistencia a la 
corrosión  IEC 60670 -22 20 Mayor   
 
Notas:   
 
1) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el 
Capítulo IV del presente Protocolo.  
 
2) Las cajas de derivación o distribución  que el fabricante clasifique como “Libre s de 
halógeno s, se deben ensayar según la Norma IEC 60754 -1. 
 
Los ensayos podrán realizarse en un laboratorio nacional autorizado por esta 
Superintendencia o podrán realizarse en un laboratorio extranjero que cuente con 
acreditación ILAC . 
 
 
CAPITULO III  
 
SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
 
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de cajas de derivación o envolventes que se distinguen por 
características técnicas y de diseño similares, de los materiales, componentes y  para un a 
mism a fábrica y país de fabricación . 
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representativos  
e. Y así sucesivamente.  
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 3 de 9 1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en  el extranjero)  
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos  los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en l as cláusulas 8, 10, 14 y 18 de la TABLA  A, del Capítulo 
II, del presente Protocolo.  
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla B.  
 
 
TABLA B  
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (*)  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más  13 0 1 Mensual  
   
 
 Notas TABLA B 
 
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*)Si no hay  producción durante algún período, se continuará con las inspecciones mensuales a 
partir de la  primera producción siguiente, a dicho periodo.  
 
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1 Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación d e cada partida del producto 
estarán dados por la Tabla C.  
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 4 de 9 TABLA C  
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a  3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
   
  Nota TABLA C  
 
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.
  
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el tot al de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antec edentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA  DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A , del  Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
2.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá  tener defectos.  
2.2 Verificación de muestras tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar  a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Ca pítulo III, del presente Protocolo.  
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 5 de 9 2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D.  
 
TABLA D  
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  
(unidades)  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (*)  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
  
Notas TABLA D  
 
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
- (*) Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  
  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada po r dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para el lo, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del r echazo inicial.  
 
2.3 Verificación de muestras tomadas en el Mercado  
Se deberá cada seis meses verificar en el mercado una muestra unitaria del 
producto certificado, efectuándole los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1  del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y aprobación anual del sistema del control de calidad 
del fabricante, según lo establecido para el Sistema 2 en el Artículo 5 del Decreto 
Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.  
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la TABLA A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 6 de 9 3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de  muestreo especificados a continuación, se basan en la norma NCh 
44.Of 2007, de acuerdo a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el O rganismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto  1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo i nicial.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
 
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 7 de 9 4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará una evaluación y aprobación semestral del sistema del control de 
calidad del fabricante, según lo establecido para el Sistema 5 en el Artículo 5 del 
Decreto Supremo Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía,  Fomento y 
Reconstrucción.  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán  
cumplir con lo señalado en el artículo 22° del Decreto Supremo N° 298, de 2005 y 
asegurarse que dicho reconocimiento, sea otorgado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles mediante resolución exenta y que el certificado se 
encuentre vigente.  
 
 
5.1 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E , la cual será sometida a los análisis y/o ensayos establecidos en el punto 
1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protoco lo. 
 
TABLA E  
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
  
 Nota TABLA E  
 
- La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada por dicha muestra, y si el fabricante o impo rtador 
requieren volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá acogerse a 
lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44. Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación en una 
segunda inspección extraerá una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, del 
Capítulo I II del presente Protocolo, según corresponda.  
En el Certificado de Aprobación o Seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.  
 
 
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 8 de 9 CAPÍTULO IV  
 
MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá cumplir a lo 
menos con lo siguiente:  
 
 Verificar que el producto cuente con lo siguiente:  
  
a) Identificación del fabricante  
b) Material del producto  
c) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto.  
d) País de fabricación del producto.  
e) Número de Certificado de aprobación del producto , si corresponde.  
f) Marcado de certificación, de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 31.10.2012  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JMG/ SBP/sbp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO PE N°3/15_2016  
 
Página 9 de 9 Anexo A 
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad c ivil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante