DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
SECRETARIA DE ENERGIA 
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-022-ENER/SE-2020, Eficiencia energética y requisitos de 
seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.- Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-022-ENER/SE-2020, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL 
AUTOCONTENIDOS. LÍMITES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO. 
ODÓN DEMÓFILO DE BUEN RODRÍGUEZ, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, Director 
General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de 
Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 33, fracción X, 34, 
fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de 
Procedimiento aAdministrativo;17, 18, fracciones V, XIV y XIX y 36, fracción IX de la Ley de Transición 
Energética; 38, fracciones II y IV, 39, fracción V, 40 fracciones I, XII y XVIII, 41 y 47 fracción IV y penúltimo 
párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 31 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, y 22, fracciones I, IV, IX, X, XXI y XXV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía; 2 apartado F, fracción II, 8, fracciones XIV, XV y XXX, 39 y 40 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía y en el artículo Único, fracciones I y II del Acuerdo por el que se delegan 
en el Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las facultades que se 
indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 2014; y 
CONSIDERANDO 
Que el presente proyecto de Norma Oficial Mexicana se sometió a consideración, y fue aprobado por el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos 
Energéticos, en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2020, así como por el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, en su Tercera Sesión Extraordinaria del 
18 de junio de 2020. Lo anterior, con el fin de llevar a cabo su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
y someterlo a consulta pública, de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y 33 párrafo primero de su Reglamento, a efecto de que los interesados, dentro de 
los sesenta días naturales contados, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, presenten sus comentarios ante el CCNNPURRE, ubicado en: Av. Revolución No. 1877, Colonia 
Loreto, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01090, correo electrónico: 
norma.morales@conuee.gob.mx o ante el CCONNSE, ubicado en: Pachuca 189, Colonia Condesa, Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06140, Ciudad de México, al correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, para que, 
en los términos de la ley de la materia, se consideren en el seno de los Comités que lo propusieron. 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio relacionada con el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-022-ENER/SE-2020, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para 
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado, estará a 
disposición del público para su consulta en el domicilio de los Comités antes señalados. 
Por lo expuesto y fundado, se expide para consulta pública el siguiente: 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-022-ENER/SE-2020, EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y REQUISITOS DE SEGURIDAD AL USUARIO PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN 
COMERCIAL AUTOCONTENIDOS. LÍMITES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO. 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Ciudad de México, a 18 de junio de 2020.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- Rúbrica.-  El 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) y 
Director General de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez .- Rúbrica. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Este proyecto de Norma Oficial Mexicana fue elaborado en el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con la colaboración de los 
siguientes organismos, instituciones y empresas: 
● Asesoría y Pruebas a Equipo Eléctrico y Electrónico S.A. de C.V.; 
● Asociación de Normalización y Certificación, A.C.; 
● Asociación Nacional de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración; 
● Criotec, S.A. de C.V.; 
● Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes, SEMARNAT; 
● Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica; 
● Imbera, S.A. de C.V.; 
● Maskiner México; 
● Metalfrio Solutions México, S.A. de C.V.; 
● Metaplus, S.A. de C.V.; 
● ONNERA México S.A. de C.V.; 
● Procuraduría Federal del Consumidor; 
● Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 
CONTENIDO 
1. Objetivo y Campo de aplicación 
2. Referencias 
3. Definiciones 
3.1 Abatimiento de temperatura (Pull-Down) 
3.2 Accesorio 
3.3 Aislamiento principal 
3.4 Aislamiento reforzado 
3.5 Aislamiento suplementario (aislamiento de protección) 
3.6 Aparato 
3.7 Aparato estacionario 
3.8 Aparato clase 0 
3.9 Aparato clase 0I 
3.10 Aparato clase I 
3.11 Aparato clase II 
3.12 Aparato clase III 
3.13 Autocontenidos 
3.14 Carga normal 
3.15 Circulación forzada de aire 
3.16 Congelador 
3.17 Conservador de bolsas con hielo 
3.18 Consumo de energía por litro 
3.19 Control de temperatura  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
3.20 Cordón de alimentación 
3.22 Corriente nominal o corriente asignada 
3.22 Corta circuito térmico 
3.23 Cuerpo 
3.24 Dispositivo de control térmico o dispositivo de protección térmica  
3.25 Doble aislamiento 
3.26 Enfriador 
3.27 Frecuencia nominal 
3.28 Funcionamiento normal 
3.29 Herramienta 
3.30 Intervalo de tensiones nominales o intervalo de tensiones asignadas 
3.31 Operación continua o normal 
3.32 Parte accesible 
3.33 Parte desmontable 
3.34 Parte no desmontable 
3.35 Parte viva 
3.36 Placa fría 
3.37 Polietileno de Tereftalato (PET) 
3.38 Potencia nominal de entrada o potencia asignada 
3.39 Refrigerante 
3.40 Refrigerante inflamable 
3.41 Sistema de refrigeración de aire forzado 
3.42 Sistema de refrigeración de placas frías 
3.43 Sistema de refrigeración híbrido 
3.44 Tensión extra baja de seguridad (SELV) 
3.45 Tensión nominal 
3.46 Vitrina 
3.47 Volumen refrigerado útil 
4. Clasificación 
5. Requisitos y métodos de prueba 
5.1 Eficiencia energética 
5.2 Abatimiento de temperatura (Pull-Down) 
5.3 Seguridad al usuario 
6. Muestreo 
7. Criterios de aceptación 
7.1 Eficiencia energética 
7.2 Abatimiento de temperatura (Pull-Down) 
7.3 Seguridad al usuario 
8. Etiquetado y marcado 
8.1 Etiquetado 
8.2 Marcado Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
9. Vigilancia 
10. Procedimiento de evaluación de la conformidad 
11. Concordancia con normas internacionales 
Apéndices 
Apéndice A (Normativo) Figuras 
Apéndice B (Normativo) Definición del sistema de medición 
Apéndice C (Normativo) Determinación del volumen refrigerado útil  
Apéndice D (Normativo) Colocación de los medidores de la velocidad del aire  
Apéndice E (Normativo) Carga y colocación de sensores de los aparatos de prueba  
Apéndice F (Normativo) Circuito para medición de corrientes de fuga  
Figuras 
FIGURA 1.  Ejemplo de etiqueta para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos 
FIGURA 2 . Dedo de prueba articulado 
FIGURA 3 . Aguja de prueba 
FIGURA 4 . Probeta de prueba 
FIGURA 5 . Diagrama para la medición de corriente de fuga a la temperatura de operación para 
equipos monofásicos Clase II 
FIGURA 6 . Aparatos distintos de Clase II monofásicos 
FIGURA 7 . Aparatos de Clase II trifásicos 
FIGURA 8 . Diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de 
aparatos distintos de Clase II trifásicos 
Tablas 
TABLA 1. Valores límite de consumo de energía por litro para aparatos de refrigeración comercial y 
de uso médico autocontenidos 
TABLA 2. Dimensiones y masa de los bloques 
TABLA 3. Intervalos de desempeño 
TABLA 4. Límite de tiempo para prueba de Abatimiento de Temperatura 
TABLA 5. Desviaciones permitidas en potencia 
TABLA 6. Incremento de temperatura permisible 
TABLA 7.  Valores límite para corriente de fuga 
TABLA 8. Tensión de prueba 
TABLA 9.  Resistencia de aislamiento 
TABLA 10.  Límites de temperatura 
TABLA 11.  Clasificación de las familias considerando el tipo de producto y la capacidad útil de 
refrigeración 
TABLA B.1.  Instrumentos de medición y grado de exactitud 
TABLA B.2.  Variaciones permisibles en los parámetros medidos 
12. Bibliografía 
13. Transitorios  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
1. Objetivo y Campo de aplicación 
Este proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los límites de consumo máximo de energía eléctrica 
por litro de volumen refrigerado útil y el método de prueba para verificar su cumplimiento, los requisitos de 
seguridad al usuario y los métodos de prueba para determinar su cumplimiento, así como los requisitos de 
etiquetado y marcado. Aplica a los siguientes aparatos de refrigeración comercial autocontenidos, Clase I 
alimentados con energía eléctrica, nuevos, usados y reconstruidos. 
Con capacidades mínimas según el tipo de aparato y de acuerdo con Tabla 1, que se comercialicen en los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Tipo de aparato Capacidad mínima (litros) 
● Enfriadores verticales con una o más puertas 25 
● Enfriadores horizontales 50 
● Congeladores horizontales, incluye equipo médico 50 
● Congeladores verticales, incluye equipo médico 50 
● Vitrinas cerradas 100 
● Conservadores de bolsas con hielo 100 
Se excluyen del campo de aplicación los siguientes productos: 
● Enfriadores con despachadores de bebidas: cerveza, agua, vino, etc. 
● Equipos remotos. 
● Enfriadores sin puerta o cortina de aire. 
● Enfriadores o conservadores de vino. 
● Enfriador/congeladores combinados o dos en uno. 
● Cuartos o Cámaras de enfriar o congelar. 
● Mesas frias y/o mesas de preparación de alimentos. 
Para los aparatos que queden fuera del alcance del presente proyecto de Norma y se encuentren dentro 
del campo de aplicación de la NOM-003-SCFI o la que la cancele, deberán cumplir con las especificaciones 
correspondientes de dicha NOM. 
2. Referencias 
Para la correcta aplicación de este proyecto de Norma Oficial Mexicana, deben consultarse y aplicarse las 
siguientes normas vigentes o las que en su caso las sustituyan: 
● NOM-008-SCFI-2002 , Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002. 
● NOM-024-SCFI-2013 , Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los 
productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de agosto de 2013. 
● NOM-106-SCFI-2017 , Características de diseño y condiciones de uso de la Contraseña Oficial., 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2017. 
● NOM-003-SCFI-2014, Productos eléctricos - Especificaciones de seguridad, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2015. 
3. Definiciones 
Para efectos de este proyecto de Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes definiciones. 
Cuando se usen los términos tensión y corriente debe entenderse que se trata de magnitudes eléctricas y de 
valores eficaces (raíz cuadrática media, rcm). 
Donde se utilice el término motor, incluye también a las unidades de accionamiento magnético. 
3.1 Abatimiento de temperatura (Pull-Down) 
Tiempo que un enfriador vertical u horizontal con circulación forzada de aire, tarda en enfriar la carga de 
prueba, partiendo de las condiciones del cuarto de prueba que se indican, hasta llegar a los valores de 
temperatura máxima y promedio que se especifican en la Tabla 3. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
3.2 Accesorio 
Herramienta o utensilio auxiliar de un aparato de refrigeración que no afecta su funcionamiento. 
3.3 Aislamiento principal 
Aislamiento que se aplica a las partes vivas destinado a proveer protección básica contra el choque 
eléctrico. 
3.4 Aislamiento reforzado 
Aislamiento único que se aplica a las partes vivas el cual proporciona un grado de protección contra el 
choque eléctrico equivalente al doble aislamiento  bajo las condiciones que se especifican en esta norma. 
NOTA - Esto no implica que el aislamiento sea homogéneo. El aislamiento puede comprender varias 
capas que no puedan probarse individualmente como aislamiento suplementario o aislamiento principal. 
3.5 Aislamiento suplementario (aislamiento de protección) 
Aislamiento independiente que se aplica además del aislamiento principal, con el fin de asegurar la 
protección contra el choque eléctrico en el caso de una falla del aislamiento principal. 
3.6 Aparato 
Refrigeradores comerciales autocontenidos que se indican en el Capítulo 1. 
3.6.1 Aparato de Refrigeración comercial. 
Aparato para uso comercial que enfría o congela o conserva por medio de un sistema refrigerante 
alimentado con energía eléctrica para la conservación de productos. 
3.6.2 Aparato de Refrigeración de uso médico. 
Aparato para uso médico que congela por medio de un sistema refrigerante alimentado con energía 
eléctrica para la conservación de biológicos y medicamentos. 
3.7 Aparato estacionario 
Aparato que se instala en un lugar fijo, que no tiene ruedas ni asideras para facilitar su movimiento. 
3.8 Aparato clase 0 
Aparato en el cual la protección contra el choque eléctrico recae en partes accesibles conductoras, si las 
hay, al conductor de protección en el alambrado fijo únicamente sobre aislamiento principal; esto implica que 
no hay medios para la conexión de la instalación recayendo la protección en el caso de una falla del 
aislamiento principal sobre el entorno. 
Nota: los aparatos clase 0 tienen un envolvente de material aislante que puede formar una parte o todo el 
aislamiento principal, o un envolvente de metal el cual está separado de las partes vivas mediante un 
aislamiento adecuado. Si un aparato con un envolvente de material aislante tiene prevista la puesta a tierra 
para las partes interiores, se considera aparato clase I o aparato clase 0I 
3.9 Aparato clase 0I 
Aparato que tiene por lo menos aislamiento principal en su totalidad y que está provisto de una terminal de 
puesta a tierra, pero con un cordón de alimentación sin conductor de puesta a tierra y una clavija sin contacto 
para puesta a tierra. 
3.10 Aparatos clase I 
Aparato en el cual la protección contra el choque eléctrico no recae sobre el aislamiento principal 
solamente si no que incluye una medida de seguridad adicional, mediante la cual las partes accesibles 
conductoras se conectan al conductor de protección (puesta a tierra) en el alambrado fijo de la instalación, de 
forma que las partes accesibles conductoras no puedan llegar a ser vivas en el caso de una falla del 
aislamiento principal. 
3.11 Aparatos clase II 
Aparato en el cual la protección contra el choque eléctrico no recae sobre el aislamiento principal 
solamente, sino en el cual se prevén medidas de seguridad adicionales, como un doble aislamiento o 
aislamiento reforzado, que no incluye medios de puesta a tierra y no depende de las condiciones de la 
instalación.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
NOTA 1 - Dicho aparato puede ser de uno de los tipos siguientes: 
Un aparato con un envolvente de material aislante duradero y sustancialmente continuo que envuelve 
todas las partes metálicas, a excepción de las partes pequeñas, como placas de características, tornillos y 
remaches, que se aíslan de las partes vivas mediante aislamiento equivalente, por lo menos, al aislamiento 
reforzado; dicho aparato se denomina un aparato clase II con cubierta aislante; 
Un aparato con un envolvente metálico sustancialmente continuo, en el cual el doble aislamiento o 
aislamiento reforzado se utiliza en su totalidad; se denomina un aparato clase II con cubierta metálica; 
Un aparato que es una combinación de aparato clase II con cubierta aislante y un aparato clase II con 
cubierta metálica. 
NOTA 2 - El envolvente de un aparato clase II con cubierta aislante puede formar parte del total del 
aislamiento suplementario o del aislamiento reforzado. 
NOTA 3 - Si un aparato que tiene doble aislamiento o aislamiento reforzado incorpora dispositivos de 
puesta a tierra, se considera aparato clase I o clase 0I. 
3.12 Aparatos clase III 
Aparato en el cual la protección contra el choque eléctrico recae sobre la de seguridad y en el cual no se 
generan tensiones superiores a éstas. 
NOTA - Puede requerirse alimentación a tensión extra-baja adicionalmente el aislamiento principal cuando 
se alimenta a tensión extra-baja de seguridad (SELV). 
3.13 Autocontenidos 
Aparatos que tienen integrado en su gabinete un circuito cerrado de refrigeración (incluye la unidad 
condensadora) ensamblado permanentemente desde fabrica. 
3.14 Carga normal 
Carga eléctrica que debe aplicarse a un aparato de refrigeración, de tal forma que el esfuerzo impuesto 
corresponda a aquel que ocurre bajo condiciones de uso normal, teniendo en cuenta cualquier indicación de 
operación a corto tiempo o todos sus accesorios eléctricos operando como en uso normal, sí los hay. 
3.15 Circulación forzada de aire 
Sistema de enfriamiento que requiere el paso forzado del aire interior del aparato a través del evaporador, 
mediante un ventilador. 
3.16 Congelador 
Aparato diseñado para mantener una temperatura menor o igual a -18 °C y se clasifica en: 
3.16.1 Congelador Horizontal 
Cuyo acceso se hace a través de una o más puertas en la parte superior. 
3.16.2 Congelador Vertical 
Cuyo acceso se hace a través de una o más puertas. 
3.16.3 Congelador de uso médico 
Aparato para uso médico enfriado por medio de un sistema refrigerante alimentado con energía eléctrica 
para la conservación de biológicos y medicamentos. Con temperaturas de congelación menor o igual a -18 °C. 
3.17 Conservador de bolsas con hielo 
Aparato diseñado para mantener una temperatura interior menor o igual -6 °C y se clasifica en: 
3.17.1 Conservador de bolsas con hielo horizontal 
Cuyo acceso se hace a través de una o más puertas en la parte superior. 
3.17.2 Conservador de bolsas con hielo vertical 
Cuyo acceso se hace a través de una o más puertas. 
3.18 Consumo de energía por litro 
Medida indirecta de la eficiencia de los aparatos objeto de esta norma y se determina dividiendo el 
consumo de energía en 24 h de un aparato en Wh, entre el volumen refrigerado útil del mismo en litros, en las 
condiciones especificadas en esta norma. Se expresa en Wh/L. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
3.19 Control de temperatura 
Dispositivo sensible a la temperatura, cuya temperatura de operación puede ser fija o ajustable y que en 
uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él dentro de ciertos límites, abriendo y 
cerrando un circuito eléctrico automáticamente. 
3.20 Cordón de alimentación 
Cordón flexible para propósitos de alimentación, el cual se integra al aparato por un medio de fijación. 
3.21 Corriente nominal o corriente asignada 
Corriente que se atribuye al aparato por el fabricante. 
NOTA - Si no se atribuye ninguna corriente al aparato, la corriente nominal o corriente asignada es: 
Para los aparatos de calentamiento, la corriente que se calcula a partir de la potencia nominal y de la 
tensión nominal; y 
Para los aparatos operados por motor y aparatos combinados, la corriente que se mide mientras el 
aparato se alimenta a la tensión nominal y se pone en operación en las condiciones de funcionamiento 
normal. 
3.22 Corta circuito térmico 
Dispositivo que durante funcionamiento anormal limita la temperatura de la parte a controlar por la 
apertura automática del circuito o por la reducción de la corriente, y que se construye de forma que su ajuste 
no pueda modificarse por el usuario. 
3.23 Cuerpo 
Incluye: Todas las partes metálicas accesibles, flechas de manija, perillas, asas y partes similares, así 
como todas las superficies accesibles de material aislante que para propósitos de prueba se cubren con 
láminas delgadas; no incluye las partes metálicas no accesibles. 
3.24 Dispositivo de control térmico o dispositivo de protección  térmica 
Componente sensor de temperatura distinto al que utiliza el control de temperatura del aparato que sirve 
de seguridad al usuario, cuya temperatura de funcionamiento es fija y que durante el funcionamiento normal o 
anormal funciona abriendo o cerrando un circuito cuando la temperatura de la parte controlada alcanzan un 
valor predeterminado. 
3.25 Doble aislamiento 
Sistema de aislamiento que incluye tanto un aislamiento principal, como un aislamiento suplementario. 
3.26 Enfriador 
Aparato para operar a temperatura media, que puede estar diseñado con sistema de refrigeración con 
circulación de aire forzado, placa fría o una combinación de ambos (híbrido), y se clasifican en: 
3.26.1 Enfriador horizontal 
Cuyo acceso se hace a través de una o más puertas en la parte superior. 
3.26.2 Enfriador vertical 
Cuyo acceso se hace a través de una o más puertas. 
3.27 Frecuencia nominal 
Frecuencia eléctrica especificada en el aparato por el fabricante. 
3.28 Funcionamiento normal 
Condiciones en las cuales el aparato se pone en funcionamiento como en uso normal, al encontrarse 
conectado a la fuente de alimentación. 
3.29 Herramienta 
Desarmador, moneda u otro objeto cualquiera que pueda utilizarse para manipular un tornillo o un 
dispositivo de fijación similar. 
3.29.1 Sin fuerza apreciable 
Fuerza con una magnitud de 10 N ± 1 N. 
3.30 Intervalo de tensiones nominales o intervalo de tensiones asignadas 
Intervalo de tensiones que se atribuye al aparato por el fabricante, que se expresa mediante sus límites 
inferior y superior.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
3.31 Operación continua o normal 
Operación bajo carga normal eléctrica o de acuerdo a las condiciones normales de trabajo durante un 
periodo ilimitado. 
3.32 Parte accesible  
Parte o superficie (conductora) metálica o no que puede tocarse con la aguja de prueba que se indica en 
la figura 3 del Apéndice A. 
3.33 Parte desmontable 
Parte que puede retirarse o abrirse sin ayuda de una herramienta, una parte que se retira de acuerdo con 
las instrucciones aunque sea necesaria una herramienta para retirarla. 
NOTA 1 - Si para propósitos de instalación, una parte tiene que retirarse, esta parte no se considera 
desmontable aún si las instrucciones establecen que tiene que retirarse. 
NOTA 2 - Los componentes que puedan retirarse sin la ayuda de una herramienta son considerados como 
partes desmontables 
3.34 Parte no desmontable 
Parte de un aparato la cual únicamente puede ser removida o abierta con la ayuda de una herramienta. 
3.35 Parte viva 
Conductor o parte conductora que se destina para energizarse durante funcionamiento normal, incluyendo 
el conductor neutro, pero por convención, no un conductor tipo PEN. 
NOTA 1 - Un conductor tipo PEN es un conductor de protección neutro puesto a tierra que combina las 
funciones tanto de un conductor de protección, como de un conductor neutro. 
3.35.1 Conductor  
Alambre o conjunto de alambres, no aislados entre sí destinados a conducir la corriente eléctrica. Puede 
ser desnudo, aislado o cubierto. 
3.35.2 Parte conductora 
Parte capaz de conducir una corriente eléctrica 
3.36 Placa fría 
Placa metálica de un aparato de refrigeración cuya superficie sirve como medio para enfriar. 
3.37 Polietileno de Tereftalato (PET)  
Polímero termoplástico lineal con alto grado de cristalinidad, se utiliza principalmente para la producción 
de textiles y gran variedad de envases. 
En lo subsecuente se denominará PET durante el desarrollo de la norma. 
3.38 Potencia nominal de entrada o potencia asignada 
Potencia que se atribuye al aparato por el fabricante. 
Si no se atribuye ninguna potencia al aparato, la potencia nominal para los aparatos de calentamiento y 
aparatos combinados es la potencia que se mide mientras el aparato se alimenta a la tensión nominal y se 
pone en operaciones en las condiciones de funcionamiento normal. 
3.39 Refrigerante 
Fluido usado para transferir calor en un sistema de refrigeración. Este fluido absorbe calor a baja 
temperatura y baja presión. El fluido cede calor a una temperatura mayor y a una presión mayor. Usualmente 
implica un cambio de estado del fluido. 
3.40 Refrigerante inflamable 
Refrigerante con una clasificación de inflamabilidad del grupo A2, A2L o A3 de acuerdo con ISO 5149-1. 
NOTA Para las mezclas de refrigerantes que tienen más de una clasificación de inflamabilidad, la 
clasificación más desfavorable se toma para los propósitos de esta definición. 
3.41 Sistema de refrigeración de aire forzado 
Sistema de convección forzada del aire a través del evaporador, por medio de uno o más ventiladores, 
para lograr el enfriamiento del producto. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
3.42 Sistema de refrigeración de placas frías 
Sistema que consta de una o más placas frías y usa como medio de transferencia de energía la 
convección natural del aire, para lograr el enfriamiento del producto. 
3.43 Sistema de refrigeración híbrido  
Sistema que combina el uso de placas frías y aire forzado, para lograr el enfriamiento del producto. 
3.44 Tensión extra baja de seguridad (SELV) 
Tensión nominal entre conductores y entre conductores y tierra que no excede de 42 V o en caso de 
circuitos trifásicos que no exceden de 24 V entre conductores y neutro, la tensión sin carga del circuito que no 
exceden de 50 V y 29 V, respectivamente. 
Cuando una tensión extra baja de seguridad se obtiene de una fuente principal con tensión más elevada, 
la obtención se hace a través de un transformador de seguridad o convertidor de devanados separados. 
Los límites de tensión están basados en la suposición de que el transformador de seguridad está 
alimentado a su tensión nominal. 
Nota: Los sistemas de iluminación led por debajo de 24 V se consideran de tensión extra baja de 
seguridad. 
3.45 Tensión nominal 
Valor de la tensión o intervalo de tensiones de la red eléctrica que el fabricante asigna al aparato para su 
alimentación y operación. 
3.46 Vitrina 
Aparato exhibidor diseñado para conservar una temperatura media o baja, cuyo acceso se hace a través 
de una o más puertas. 
a) Temperatura baja: se encuentra comprendida entre -5° y 0° C. 
b) Temperatura media: se encuentra comprendida entre -2° y 12° C. 
3.47 Volumen refrigerado útil 
Resultado de la sumatoria de los volúmenes determinados por la geometría interna del aparato expresado 
en litros, destinados para el acomodo y enfriamiento del producto y calculados de acuerdo con lo indicado en 
el Apéndice C. 
4. Clasificación 
Para efectos de este proyecto de Norma Oficial Mexicana, todos los aparatos de refrigeración comercial y 
de uso médico autocontenidos deben ser clase I de acuerdo con el inciso 3.10 y se clasifican como se indica 
en la Tabla 1. No se permiten los aparatos clase 0 y 0I por lo que debe adecuarse el aparato para cumplir con 
los requisitos de clase I. 
Para el caso de aparatos con sistema de refrigeración híbrido, el fabricante debe recomendar si el aparato 
se clasifica como circulación forzada de aire o de placas frías, dependiendo del intervalo de capacidad  de la 
Tabla 1. 
TABLA 1.- Valores límite de consumo de energía por litro para aparatos de refrigeración comercial y de uso 
médico autocontenidos  
TIPO DE APARATO LÍMITE DE CONSUMO. 
(Wh/L en 24 h) INTERVALO DE 
CAPACIDAD ( L ) LÍMITE DE CONSUMO 
DESPUÉS DEL 
INTERVALO (Wh/L en  24 
h) (1) 
ENFRIADOR VERTICAL  
Con circulación forzada de aire y puerta 
cristal C = 199,5 * (V) -0,4537 25 – 1 200 8,0 
Con circulación forzada de aire y puerta 
sólida C = 188,4 * (V) -0,4537 25 – 1 200 7,6 
Con placa fría C = 996,5 * (V) -0,8763 25 – 1 200 2,0 
ENFRIADOR HORIZONTAL  
Con circulación forzada de aire C = 3 926,3 * (V) -1,0162 50 – 500 7,2 
De placa fría C = 966,5 * (V) -0,8763 50 – 500 4,2  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
CONGELADOR VERTICAL  
Con puerta de cristal y circulación forzada 
de aire 
Con puerta sólida y circulación forzada  de 
aire C = 68,2 * (V) -0,1136 
C = 56,2 * (V) -0,1136 50 – 1 200 30,5 
25,1 
Con puerta de cristal y placa fría C = 219,2 * (V) -0,4189 50 – 1 500 10,3 
CONGELADOR HORIZONTAL  
Con puerta sólida, incluye los de uso 
médico C = 35,3 * (V) -0,2142 50– 700 8,7 
Con puerta de cristal, incluye los de uso 
médico C = 74,8 * (V) -0,2839 50 – 700 11,6 
VITRINA CERRADA  
De temperatura media C = 140,3 * (V) -0,2915 100 – 1 200 17,8 
De baja temperatura C = 97,8 * (V) -0,1228 100 – 1 200 40,9 
CONSERVADORES DE BOLSAS CON HIELO  
 C = 224,5 * (V) -0,5674 100 – 2 500 2,6 
 
Nota. Estos valores no se calculan y son constantes para todas las capacidades mayores a los intervalos 
de capacidad de la columna tres. 
5. Requisitos y métodos de prueba 
5.1 Eficiencia energética 
El consumo eléctrico de los aparatos objeto de este proyecto de Norma Oficial Mexicana y determinado 
con el método de prueba especificado en este inciso, no debe exceder del valor correspondiente que resulta 
de la aplicación de la ecuación indicada en la Tabla 1, donde: 
C = Consumo máximo permitido en Wh/L en 24 h. 
V = Volumen refrigerado útil en litros. 
El fabricante debe marcar en la etiqueta el consumo de energía en Wh/L en 24 h, este valor debe ser igual 
o menor al valor especificado en la Tabla 1, para el intervalo de capacidad correspondiente. 
5.1.1 Condiciones de prueba 
La prueba consiste en determinar el consumo de energía por litro en 24 h, referido al volumen refrigerado 
útil del aparato, con todos los accesorios con los que fue diseñado funcionando y en condiciones ambientales 
y temperaturas de la carga de prueba que se definen y en condiciones estables. 
5.1.1.1 Instrumentos de medición 
Los instrumentos que se utilizan para esta prueba y su exactitud, así como las variaciones permisibles en 
las mediciones deben ser los indicados en el Apéndice B. 
5.1.1.2 Determinación del volumen refrigerado útil 
La determinación del volumen refrigerado útil medido en litros, se debe hacer de acuerdo a lo especificado 
en el Apéndice C. 
5.1.1.3 Suministro eléctrico 
El suministro eléctrico debe ser a una tensión de 115 V ± 3 V o 230 V ± 3 V en c.a., a 60 Hz ± 0,8 %.  Para 
unidades con tensión dual se debe utilizar la tensión más baja. 
5.1.1.4 Preparación de los aparatos para la prueba 
Se debe operar el aparato hasta que el compresor cumpla tres ciclos de operación, mientras tanto se 
verifica que todos los componentes eléctricos y mecánicos funcionan correctamente. Verificar que el aparato 
esté nivelado. Esta etapa de la preparación puede realizarse dentro o fuera del cuarto de pruebas. 
Nota 1. Los equipos que cuenten con un ajuste de control de temperatura que opere en intervalos distintos 
a la Tabla 3 deben sustituir dicho control de temperatura para poder cubrir el intervalo especificado. 
Nota 2. Para equipos que incluyan funciones de control adicionales como deshielos deben desactivar esta 
función para efectos de la prueba, a menos que esto en sí, limite la operación del equipo. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
5.1.1.5 Condiciones del cuarto de pruebas 
Para realizar la prueba el aparato se debe colocar dentro de un cuarto cerrado que debe tener las 
siguientes condiciones ambientales como requisito para iniciar la prueba: 
a) La temperatura del cuarto debe ser de 32 °C ± 1,5 °C. La ubicación de los sensores de la temperatura 
del cuarto de pruebas debe ser de acuerdo con el inciso E.1 del Apéndice E. 
b) La humedad relativa del cuarto debe ser del 65 % ± 5 %. El sensor de la humedad relativa se puede 
colocar en cualquier parte del cuarto de pruebas, exceptuando la entrada y la salida del aire. 
c) La velocidad del aire no debe exceder los 0,25 m/s. La medición se debe hacer al inicio de la prueba en 
los lugares indicados en el Apéndice D, utilizando un anemómetro. 
Cualquier variación durante la prueba de la temperatura fuera de la tolerancia de ± 1,5 °C y de la humedad 
fuera de la tolerancia de ± 5 %, debe ser causa de repetición de la prueba. 
5.1.2 Carga de prueba 
5.1.2.1 La carga de prueba para enfriadores verticales y horizontales deben ser botellas de PET con 
capacidad nominal de 600 ml, conteniendo refresco sin pulpa, selladas herméticamente. Las botellas de PET 
de 600 ml que contengan los sensores de temperatura deben contener 600 ml ± 15 ml de una mezcla de 33% 
glicol y 67% de agua destilada y el sensor colocado en su centro geométrico. 
5.1.2.2 La carga de prueba para congeladores y vitrinas, deben ser bloques con la composición, 
dimensiones y masa que se especifica a continuación, colocados como se indica en el Apéndice E. 
Composición de los bloques: 
1.- 230,0 g de oximetilcelulosa 
2.- 764,2 g de agua 
3.- 5,0 g de cloruro de sodio 
4.- 0,8 g de 6 – cloro – m - cresol 
TABLA 2.- Dimensiones y masa de los bloques  
Dimensiones mm Masa g 
25 x 50 x 100 125,0 
50 x 100 x 100 500,0 
50 x 100 x 200 1 000,0 
25 x 100 x 200 (1) 500,0 
37,5 x 100 x 200 (1) 750,0 
 
Nota 1. Estos bloques pueden utilizarse para complementar la carga. 
Los bloques deben envolverse con una bolsa de polietileno y sellarse. 
Los bloques que tengan los sensores de temperatura deben ser de 50 mm x 100 mm x 100 mm. 
Antes de cargar el equipo, los bloques de prueba deben haber sido enfriados previamente a una 
temperatura similar a la esperada durante la prueba. 
Nota 2. Para aparatos conservadores de bolsas con hielo, se debe realizar la prueba sin carga. 
5.1.2.3 Carga del aparato 
La carga de los diferentes aparatos se debe realizar como se especifica en el Apéndice E. 
5.1.2.4 Colocación de sensores 
La colocación de los sensores en el cuarto de pruebas y en los diferentes aparatos se debe realizar como 
se especifica en el Apéndice E. Antes de iniciar la prueba las puertas del aparato deben ser selladas en la 
zona de la entrada de los sensores de temperatura. 
5.1.3 Duración de la prueba 
Una vez cargado el aparato y que las temperaturas medidas cumplan con los valores especificados en la 
Tabla 3, el aparato se debe operar en esas condiciones como mínimo 2 h, posteriormente se inicia la medición 
del consumo de energía por un periodo de 24 h. Las lecturas se deben tomar cada 5 min o menos. Cualquier 
cambio en los parámetros establecidos requiere volver a iniciar la prueba.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
5.1.3.1 Intervalos de desempeño 
Es importante observar que la temperatura de la botella de PET o paquete más frío, no debe ser inferior al 
límite de temperatura más bajo indicado para cada caso; la temperatura de la botella de PET o paquete más 
caliente no debe ser superior al límite de temperatura más alto indicado en cada caso, y la temperatura 
promedio registrada, que es un promedio aritmético, debe mantenerse igual o por abajo del valor indicado en 
la Tabla 3. 
TABLA 3.- Intervalos de desempeño 
 TEMPERATURA  DE LA CARGA DE PRUEBA  
[ ºC ] 
Aparato  Límite de 
temperatura 
más alta Temperatura  
promedio menor o 
igual a Límite de 
temperatura 
más baja 
Enfriador vertical y horizontal (circulación forzada 
de aire) 7,2 3,3 0 
Enfriador vertical y horizontal (placas frías) 10,0 5,0 - 1,0 
Vitrinas (temperatura media) 10,0 5,0 - 2,0 
Vitrinas (temperatura baja) 0 - 2,5 - 5,0 
Conservadores de bolsas con hielo - 6,0 N/A N/A 
Congeladores - 18,0 N/A N/A 
 
Nota. Los conservadores de bolsas con hielo se prueban sin carga de acuerdo con lo indicado en el 
Apéndice E.8.1, el valor de la tabla es el límite de temperaturas más alta medida del aire. 
La gráfica siguiente ejemplifica cómo deben mantenerse las temperaturas antes y durante la prueba. 
 
GRÁFICA DE TEMPERATURAS PARA LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
5.1.4 Consumo de energía 
La medición del consumo de energía se debe efectuar con un wáttmetro y su respectivo integrador de 
tiempo o con un watthorímetro, cualquiera de los instrumentos debe cumplir con el grado de exactitud 
especificado en el Apéndice B. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Al finalizar la prueba se debe anotar el consumo en Wh que ha registrado el aparato durante las 24 h, este 
valor debe ser dividido por el volumen refrigerado útil del aparato probado, para obtener el consumo por litro y 
compararlo con los valores de consumo (Wh/L) que establece esta norma. 
5.2 Abatimiento de temperatura (Pull-Down) 
Aplica sólo a enfriadores verticales y horizontales con circulación de aire forzado e híbridos. 
Los aparatos deben enfriar la carga de prueba especificada en el Apéndice E, a las temperaturas máxima 
y promedio indicadas en la Tabla 4, en un tiempo máximo conforme a la Tabla 4 y de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 
Tabla 4. Límite de tiempo para prueba de Abatimiento de Temperatura 
Tipo de Aparato Límite de tiempo  
Enfriador vertical con circulación forzada de aire 
y puerta de cristal 19 h 
Enfriador vertical con circulación forzada de aire 
y puerta sólida 17 h 
Enfriador horizontal con circulación forzada de 
aire 19 h 
 
5.2.1 Instrumentos de medición 
Los instrumentos que se utilizan para esta prueba y su exactitud, así como las variaciones permisibles en 
las mediciones deben ser los indicados en el Apéndice B. 
5.2.2 Suministro eléctrico 
El suministro eléctrico debe ser a una tensión de 115 V ± 3 V o 230 V ± 3 V en c.a., a 60 Hz ± 0,8 %. Para 
unidades con tensión dual se debe utilizar la tensión más baja. 
5.2.3 Preparación de los aparatos para la prueba 
Se debe verificar que todos los componentes eléctricos y mecánicos funcionan correctamente. Esta etapa 
de la preparación puede realizarse dentro o fuera del cuarto de pruebas. 
5.2.4 Condiciones del cuarto de pruebas 
Para realizar la prueba, el aparato se debe colocar dentro de un cuarto cerrado que debe tener las 
siguientes condiciones ambientales como requisito para iniciar la prueba: 
a) La temperatura del cuarto debe ser de 32 °C ± 1,5 °C. La ubicación de los sensores de la temperatura 
del cuarto de pruebas debe ser de acuerdo con el Apéndice E. 
b) La humedad relativa del cuarto debe ser del 65 % ± 5 %. El sensor de la humedad relativa se puede 
colocar en cualquier parte del cuarto de pruebas, exceptuando la entrada y la salida del aire.  
c) La velocidad del aire no debe exceder los 0,25 m/s, la medición se debe hacer al inicio de la prueba en 
los lugares indicados en el Apéndice C, utilizando un anemómetro. 
Cualquier variación durante la prueba de la temperatura fuera de la tolerancia de ± 1,5 °C y de la humedad 
fuera de la tolerancia de ± 5 %, debe ser causa de repetición de la prueba. 
5.2.5 Carga de prueba 
La carga de prueba para enfriadores verticales y horizontales deben ser botellas de PET con capacidad 
nominal de 600 ml, conteniendo refresco sin pulpa, selladas herméticamente. Las botellas de PET de 600 ml 
que contengan los sensores de temperatura deben contener 600 ml ± 15 ml de una mezcla de 33% glicol y 
67% de agua destilada y el sensor colocado en su centro geométrico. 
5.2.6 Carga del aparato 
La carga de los diferentes aparatos se debe realizar como se especifica en el Apéndice E. 
5.2.7 Colocación de sensores 
La colocación de los sensores en el cuarto de pruebas y en los diferentes aparatos se debe realizar como 
se especifica en el Apéndice E. Antes de iniciar la prueba las puertas del aparato deben ser selladas en la 
zona de la entrada de los sensores de temperatura.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
5.2.8 Método de la prueba 
Después de haber cargado el aparato se estabiliza la carga de prueba a una temperatura de 32 °C ±  1,5 
°C. Se ajusta su control de temperatura a la posición recomendada por el fabricante para que se cumplan las 
temperaturas de la carga de prueba especificadas en la Tabla 3. 
Una vez que las temperaturas medidas se encuentren estabilizadas a la temperatura de arranque (32 °C ± 
1,5 °C), se registran 2 h de estabilización antes de conectar a suministro eléctrico el equipo. A partir del 
encendido del aparato se inicia el conteo del tiempo de abatimiento de temperatura. 
Se determina el tiempo de abatimiento de temperatura (Pull Down) cuando el equipo logra abatir la carga 
de prueba a las temperaturas máxima y promedio que se especifican en la Tabla 3 y de acuerdo a los tiempos 
establecidos en la Tabla 4. 
Nota: Cuando el equipo no logra mantener todos los productos dentro de los límites establecidos, es 
posible realizar un ajuste del control de temperatura para obtener los valores de temperatura requeridos de la 
Tabla 3 y proceder a arrancar de nuevo, a condiciones iniciales. 
La gráfica siguiente ejemplifica cómo deben mantenerse las temperaturas antes y durante la prueba. 
 
Gráfica de Abatimiento de Temperatura (Pull Down) 
5.3 Seguridad al usuario 
5.3.1 Condiciones generales para las pruebas 
Las pruebas se llevan a cabo de acuerdo con este capítulo. 
5.3.1.1 Las pruebas descritas en este proyecto de Norma Oficial Mexicana son pruebas tipo. 
5.3.1.2 Tensión de prueba 
Para los aparatos que operan a 110 V ± 10 %, 115 V ± 10 % y 127 V ± 10 % la tensión de prueba debe ser 
115 V ± 3 V en c.a. a 60 Hz. 
Para los aparatos que operan a 220 V ± 10 %; la tensión de prueba debe ser 230 V ± 3 V en c.a. a 60 Hz. 
5.3.1.3 Las pruebas se efectúan en un solo aparato, que debe soportar todas las pruebas que apliquen. 
Nota 1. Debe evitarse la acumulación de esfuerzos que resulten de las pruebas sucesivas sobre los 
circuitos electrónicos. Puede ser necesario sustituir componentes o utilizar muestras adicionales. El número 
de muestras adicionales debe reducirse al mínimo evaluando los circuitos electrónicos correspondientes.  Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Nota 2. Cuando un aparato debe ser desarmado para efectuar una prueba, se debe asegurar que se ha 
vuelto a reensamblar tal como fue suministrado originalmente. En caso de duda, las pruebas posteriores 
pueden efectuarse sobre otra muestra.  
5.3.1.4 Las pruebas se efectúan en el orden de los capítulos. 
5.3.1.5 Las pruebas se efectúan con el aparato o cualquier parte móvil del mismo, situada en la posición 
más desfavorable que pueda tener lugar en uso normal. 
5.3.1.6 Los aparatos provistos de dispositivos de control, de interrupción o conmutación se prueban con 
dichos dispositivos ajustados en su posición más desfavorable, si el ajuste puede modificarse por el usuario. 
Nota 1. Cuando el medio de ajuste del dispositivo de control es accesible sin la ayuda de una herramienta, 
lo aquí establecido se aplica tanto cuando el ajuste puede modificarse manualmente como con ayuda de una 
herramienta. Cuando el medio de ajuste no es accesible sin la ayuda de una herramienta y el ajuste no se 
destina para modificarse por el usuario, este punto no aplica. 
Nota 2. Se considera que un adecuado sellado, impide la alteración del ajuste por el usuario. 
5.3.1.7 Las pruebas se realizan en un lugar libre de corrientes de aire y a una temperatura ambiente  de 20 
°C ± 5 °C. 
Los aparatos para corriente alterna que no están marcados con la frecuencia nominal o que están 
marcados con un intervalo de frecuencias nominales de 50 Hz a 60 Hz, se prueban a 60 Hz. 
Cuando esta norma así lo requiera en los capítulos correspondientes se reemplaza el término de tensión 
nominal por tensión de prueba. 
5.3.1.8 Los aparatos que tienen más de una tensión nominal se prueban a la tensión más desfavorable en 
términos de consumo eléctrico. 
5.3.1.9 Cuando el fabricante del aparato dispone de elementos calefactores o accesorios alternativos para 
el aparato, éste se prueba con los elementos o accesorios que dan los resultados más desfavorables en 
términos de consumo eléctrico. 
5.3.1.10 Las pruebas se efectúan sobre el aparato tal como se entrega. Sin embargo, un aparato que se 
diseña como un todo, pero que se suministra con un número de accesorios adicionales, se prueba después de 
haberse ensamblado, de acuerdo con las instrucciones provistas con el aparato. 
5.3.1.11 Los aparatos deben probarse con el cordón de alimentación que se suministra por el fabricante. 
5.3.1.12 Cuando los aparatos de clase I tienen partes metálicas accesibles que no se conectan a tierra y 
no se separan de las partes vivas por una parte metálica intermedia que se conecta a tierra, se comprueba 
que dichas partes cumplen con los requisitos adecuados especificados para partes de clase II. 
Cuando los aparatos de clase I tienen partes no metálicas accesibles se comprueba que dichas partes 
cumplen con los requisitos especificados para partes de clase II, salvo que estas partes estén separadas de 
las partes vivas por una parte metálica intermedia puesta a tierra. 
5.3.1.13 Cuando los aparatos tienen partes funcionando a tensión extra baja de seguridad, debe 
comprobarse que dichas partes cumplan con los requisitos adecuados especificados para partes de clase III. 
5.3.1.14 Cuando se prueban circuitos electrónicos, la tensión de alimentación debe estar exenta de 
perturbaciones provenientes de fuentes exteriores que puedan influir en los resultados de las pruebas. 
5.3.1.15 Para los aparatos que incorporen el uso de gas refrigerante inflamable debe considerarse un 
máximo de carga de 150 g por circuito de refrigeración por separado. 
5.3.1.16 Se debe de identificar en color rojo los puntos de unión o sellado de los tubos destinados para 
realizar el servicio. 
5.3.1.17 Los aparatos que utilicen refrigerantes inflamables deben de estar marcados con el símbolo de 
acuerdo con el Apéndice G, el símbolo debe tener una altura de al menos 15mm, el marcado debe de 
colocarse visible al usuario, cerca de la etiqueta de marcado, de la unidad condensadora y en el interior del 
aparato. 
5.3.1.18 Para los aparatos que utilicen refrigerantes inflamables, las instrucciones deben de incluir 
información referente al servicio del aparato. 
5.3.1.19 Los aparatos que utilicen refrigerantes inflamables y que utilicen uno o más elementos 
calefactores para el proceso de deshielo deberán incluir un corta circuito térmico.   DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
5.3.2 Protección contra choque eléctrico. 
Los aparatos deben construirse y encerrarse de forma que exista una protección suficiente, contra los 
contactos accidentales con una parte viva. Esto se verifica mediante inspección visual y las pruebas de los 
incisos 5.3.2.1 a 5.3.2.3, según sea aplicable, y teniendo en cuenta los incisos 5.3.2.4 y 5.3.2.5. 
5.3.2.1 El requisito de 5.3.2 aplica a todas las posiciones del aparato cuando esté funcionando como en 
uso normal y después de retirar las partes desmontables. 
Nota. Este requisito excluye el uso de fusibles con rosca y fusibles miniatura tipo tapón con rosca, que son 
accesibles sin la ayuda de una herramienta. 
Las lámparas localizadas detrás de una cubierta desmontable no se retiran, siempre que el aparato pueda 
aislarse de la alimentación por medio de una clavija o de un interruptor multipolos. Sin embargo, durante la 
inserción o remoción de lámparas que estén localizadas detrás de una cubierta desmontable, debe quedar 
asegurada la protección contra el contacto con partes vivas de la cubierta de la lámpara. 
El dedo de prueba articulado de la figura 2 (ver Apéndice A), en posición recta, se aplica con una fuerza no 
mayor de 10 N en todas las partes y superficies del aparato, sin inclinarlo. El dedo se aplica, a través de las 
aberturas, en toda la profundidad permitida, girando e inclinando antes, durante y después de la inserción a 
través de la abertura en todas las posiciones. Cuando la abertura impide la entrada del dedo, se aplica en 
posición recta con una fuerza de 20 N. Cuando la abertura permite la entrada del dedo, se repite la prueba 
con el dedo en posición angulada. 
No debe ser posible tocar, con el dedo de prueba, las partes vivas o las partes vivas protegidas sólo por 
barniz, esmalte, papel ordinario, algodón, película de óxido, o compuesto de relleno excepto resinas auto-
endurecidas. 
5.3.2.2 La aguja de prueba mostrada en la figura 3 (ver Apéndice A) se aplica con una fuerza no mayor de 
10 N a través de las aberturas en aparatos de clase II, excepto las que dan acceso a cubiertas de lámparas o 
partes vivas en los receptáculos. 
Nota. Las bases hembra de conectores eléctricos no se consideran como receptáculos 
Para aparatos clase I, se debe aplicar la aguja de prueba a través de las aberturas en envolventes 
metálicas sin conexión a tierra que dispongan de un recubrimiento no conductor, tal como barniz o esmalte. 
No debe ser posible tocar las partes vivas con la aguja de prueba. 
5.3.2.3 En lugar del dedo de prueba y de la aguja de prueba, para los aparatos distintos a los de clase II, 
se aplica la probeta de prueba mostrada en la figura 4 (ver Apéndice A), con una fuerza no mayor de 10 N a 
las partes vivas de los elementos calefactores incandescentes visibles, en el que todos los polos pueden 
desconectarse por una única maniobra de conmutación. Es asimismo aplicada a las partes que soportan tales 
elementos, siempre que sea evidente desde el exterior del aparato, sin quitar las tapas u elementos similares, 
que dichas partes están en contacto con el elemento. 
No debe ser posible tocar estas partes vivas. 
Nota. Para aparatos provistos con un cordón de alimentación y que no llevan un dispositivo de interrupción 
en su circuito de alimentación, retirar la clavija del receptáculo se considera como una única acción de corte. 
Una parte accesible no se considera viva cuando la parte se alimenta con una tensión extra baja de 
seguridad. 
5.3.2.4 Los ejes de las perillas, asas, palancas y partes similares, no deben ser partes vivas a menos que 
el eje no sea accesible cuando se retira dicha parte. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual y aplicando el dedo de prueba como se especifica en 
5.3.2.1 a 5.3.2.3, después de retirar dicha parte, inclusive con la ayuda de una herramienta. 
5.3.2.5 Para partes distintas de las de clase III, las asas, perillas y palancas, que se sostienen o se usan 
durante el uso normal no deben volverse partes vivas en caso de una falla de aislamiento. Cuando dichas 
asas, perillas y palancas son metálicas y es probable que sus ejes o fijaciones se vuelvan partes vivas en el 
caso de una falla del aislamiento, se deben cubrir adecuadamente por medio de un material aislante o sus 
partes accesibles deben separarse de sus flechas o fijaciones por medio de un aislamiento suplementario. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual y de ser necesario por las pruebas establecidas en 
5.3.2.1 a 5.3.2.3. 
5.3.2.6 Los aparatos destinados a conectarse a la alimentación por medio de una clavija, deben 
construirse de forma que en uso normal no exista riesgo de choque eléctrico debido a los capacitores 
cargados al tocar las espigas de la clavija. 
Nota. Los capacitores con capacidad asignada menor o igual que 0,1 µF no se consideran susceptibles de 
producir descargas eléctricas. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
El cumplimiento se verifica por la prueba siguiente: 
Se alimenta el aparato a la tensión nominal de prueba. Se ponen en posición de “apagado” todos los 
interruptores y se desconecta el aparato de la alimentación al momento de la tensión pico. Un segundo 
después de desconectarlo, se mide la tensión entre las espigas de la clavija con un instrumento que no afecte 
considerablemente el valor a medir. 
La tensión no debe ser superior a 34 V. 
5.3.2.7 Los aparatos de clase II y las partes de clase II deben construirse y encerrarse de forma que haya 
una protección suficiente contra los contactos accidentales con el aislamiento principal y con las partes 
metálicas separadas de las partes vivas por un aislamiento principal solamente. 
Solamente debe ser posible tocar las partes que se separan de las partes vivas por un doble aislamiento o 
por un aislamiento reforzado. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual y aplicando el dedo de prueba mostrado en la figura 2, tal 
como se indica en 5.3.2.1. 
Nota 1. Este requisito se aplica para todas las posiciones del aparato cuando funciona como en uso 
normal, y después de haber retirado las partes desmontables. 
Nota 2. Los aparatos empotrables y los aparatos instalados en un lugar fijo se prueban después de su 
instalación. 
5.3.3 Arranque de aparatos operados por motor 
Para la aplicación de las pruebas indicadas en los incisos 5.3.3.1, 5.3.3.2 y 5.3.3.3, los motores deben 
arrancar en todas las condiciones de carga normal que existan durante su uso. Los interruptores de arranque 
automático o centrífugo deben operar adecuadamente y sin falso contacto. 
5.3.3.1 Arranque de motores 
El cumplimiento se verifica mediante al arranque del aparato durante 3 veces, a una tensión igual a 0,85 
veces la tensión de prueba; el aparato debe estar a la temperatura del cuarto en que se empezó la prueba. 
El motor se arranca cada vez bajo las condiciones que ocurren al inicio de la operación normal o, para 
aparatos automáticos, al inicio del ciclo normal de operación, permitiendo al motor llegar al reposo (velocidad 
cero) entre arranques sucesivos. 
Para aparatos provistos con motores diferentes a los que tienen interruptores de arranque centrífugo, esta 
prueba se repite a una tensión igual a 1,06 veces la tensión de prueba. 
En todos los casos, el aparato debe arrancar sin provocar las condiciones de los incisos 5.3.3.2 y 5.3.3.3. 
5.3.3.2 Corriente de arranque 
La corriente de arranque no debe provocar la fusión de un elemento fusible de acción rápida, cuando: 
- La corriente nominal o corriente asignada del elemento fusible esté de acuerdo con lo marcado en el 
aparato. 
- Igual a la corriente nominal o corriente asignada del aparato con un mínimo de 10 A para aparatos 
que tienen una tensión que excede 130 V y de 15 A para aparatos que tienen una tensión nominal 
igual o menor a 130 V, si la corriente nominal  o corriente asignada del elemento fusible apropiado no 
está indicada en el aparato. 
El cumplimiento se verifica por la prueba siguiente: 
El aparato se conecta en serie con un elemento fusible del tipo y capacidad correspondiente. 
El aparato debe ser cargado de tal forma, que las condiciones para el arranque sean las más 
desfavorables encontradas en uso normal. 
Los elementos calefactores incorporados en el aparato, son operados pero no son conectados a una 
fuente de alimentación separada. 
El aparato es entonces arrancado durante 10 veces a una tensión de 0,9 veces la tensión de prueba y 10 
veces a una tensión igual a 1,1 de la tensión de prueba. El intervalo entre los arranques de operación debe 
ser lo suficientemente largo para prevenir sobre calentamiento indebido, y no menor a 5 min. 
Durante la prueba, el elemento fusible no debe fundirse, ni tampoco debe operar ningún protector de 
sobrecarga.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
5.3.3.3 Protectores de sobrecarga 
Los protectores de sobrecarga no deben operar durante condiciones normales de arranque. 
El cumplimiento se verifica durante la prueba indicada en el inciso 5.3.3.2. 
5.3.4 Potencia de entrada y corriente 
5.3.4.1 Cuando un aparato se marca con su potencia nominal, la potencia que se requiere a la 
temperatura normal de funcionamiento no debe diferir de su potencia nominal más de lo indicado en la  Tabla 
5. 
TABLA 5.- Desviaciones permitidas en potencia  
Tipo Potencia nominal de entrada o 
potencia asignada en watt Desviación 
Aparato operado por motor De 0 hasta e incluso 33,3 
Más de 33,3 hasta e incluso 150 
Más de 150 hasta e incluso 300 
Más de 300 ± 10 W 
± 30 % 
± 45 W 
± 15 % 
El cumplimiento se verifica por medición cuando la potencia se estabiliza bajo las siguientes condiciones: 
- Todos los circuitos que pueden operar simultáneamente están en operación; 
- El aparato se alimenta a tensión nominal; 
- El aparato funciona en condiciones de funcionamiento normal. 
La potencia eléctrica de entrada se calcula como el valor promedio durante el ciclo de funcionamiento. 
Nota 1. Para aparatos marcados con uno o más intervalos de tensiones nominales, la prueba se efectúa 
tanto en el límite superior como en el inferior de los intervalos, a menos que el marcado de la potencia nominal 
se refiera al valor medio del intervalo de tensiones correspondiente, en cuyo caso la prueba se efectúa a una 
tensión igual al valor medio de dicho intervalo. 
Nota 2. Para aparatos marcados con un intervalo de tensiones nominales o intervalo de tensiones 
asignadas, con límites que difieran en más del 10 % del valor medio del intervalo, las desviaciones permisibles 
se aplican a ambos límites del intervalo. 
5.3.4.2 Cuando un aparato se marca con una corriente nominal o corriente asignada, la corriente a la 
temperatura normal de funcionamiento no debe diferir de la corriente nominal o corriente asignada más de 10 
%. 
El cumplimiento se verifica por medición cuando la corriente se estabiliza bajo las condiciones siguientes: 
- Todos los circuitos que pueden operar simultáneamente están en operación; 
- El aparato se alimenta a tensión nominal; 
- El aparato funciona en condiciones de funcionamiento normal. 
Cuando la corriente varía durante el ciclo de funcionamiento, la corriente se determina como el valor medio 
de la corriente que tiene lugar durante un periodo representativo. 
Nota 1. Para aparatos marcados con uno o más intervalos de tensiones nominales, la prueba se efectúa 
tanto en el límite superior como en el inferior de los intervalos, a menos que el marcado de la corriente 
nominal o corriente asignada se refiera al valor medio del intervalo de tensiones correspondiente, en cuyo 
caso la prueba se efectúa a una tensión igual al valor medio de dicho intervalo. 
Nota 2. Para aparatos marcados con un intervalo de tensiones nominales o intervalo de tensiones 
asignadas con límites que difieran en más del 10 % del valor medio del intervalo, las desviaciones permisibles 
se aplican a ambos límites del intervalo. 
5.3.5 Calentamiento 
5.3.5.1 Los aparatos en su operación normal y su entorno no deben exceder las temperaturas establecidas 
en la Tabla 6. 
El cumplimiento se verifica determinando el incremento de temperatura de las diversas partes en las 
condiciones especificadas en 5.3.5.2 a 5.3.5.7. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
5.3.5.2 Los aparatos que normalmente se utilizan sobre el suelo o sobre una mesa, se colocan sobre el 
suelo lo más cerca posible de las paredes. 
Para los enrolladores de cordón distintos de los enrolladores automáticos que están previstos para 
acomodar parcialmente el cordón de alimentación mientras el aparato está en funcionamiento, se desenrollan 
50 cm del cordón. El incremento de temperatura de la parte del cordón no desenrollado se determina en el 
punto más desfavorable. 
5.3.5.3 Los incrementos de temperatura distintos a los que corresponden a los devanados, se determinan 
por termopares de hilo fino colocados de forma que tengan un efecto mínimo en la temperatura de la parte 
bajo prueba. 
Nota. Los termopares que tengan hilos de un diámetro que no exceda de 0,3 mm, se consideran como 
termopares de hilo fino. 
En la medida de lo posible, colocar el aparato de forma que los termopares detecten las temperaturas más 
altas. 
El incremento de temperatura del aislamiento eléctrico, distinto al de los devanados, se determina sobre la 
superficie del aislamiento, en los puntos donde una falla puede causar: 
- Un cortocircuito, 
- Establecer un contacto entre partes vivas y partes metálicas accesibles, 
- Puentear el aislamiento; 
Nota 1. Cuando es necesario desmontar el aparato para colocar termopares, se debe asegurar que el 
aparato se ha reensamblado correctamente. En caso de duda, la potencia se mide de nuevo. 
Nota 2. El punto de separación de los conductores aislados de un cable multipolar y el punto donde los 
cables aislados entran en los portalámparas, son ejemplos de puntos donde colocan los termopares. 
Los incrementos de temperatura de los devanados se determinan por el método de variación de 
resistencia, a menos que los devanados no sean uniformes o sea difícil efectuar las conexiones necesarias, 
en cuyo caso el incremento de temperatura se determina por termopares. 
Nota. El incremento de temperatura de un devanado se calcula por la fórmula: 
 
Donde: 
ΔT es el incremento de temperatura del devanado. 
R1 es la resistencia al inicio de la prueba. 
R2 es la resistencia al final de la prueba. 
k es igual que 234,5 para devanados de cobre y 225 para devanados de aluminio. 
T1 es la temperatura ambiente al inicio de la prueba. 
T2 es la temperatura ambiente al final de la prueba. 
Al inicio de la prueba, los devanados deben estar a temperatura ambiente. Se recomienda que la 
resistencia de los devanados al final de la prueba se determine tomando mediciones de resistencia tan pronto 
como sea posible después de desconectar, y posteriormente a intervalos cortos de manera que se pueda 
graficar una curva de variación resistencia-tiempo para determinar la resistencia en el momento de la 
desconexión. 
5.3.5.4 Los aparatos operados por motor se hacen funcionar en las condiciones de funcionamiento normal, 
bajo la tensión más desfavorable entre 0,94 y 1,06 veces la tensión nominal de prueba. 
5.3.5.5 El aparato se pone en funcionamiento durante un tiempo correspondiente a las condiciones más 
desfavorables de uso normal. 
Nota. La duración de la prueba puede comprender varios ciclos de funcionamiento. 
5.3.5.6 Los incrementos de temperatura deben vigilarse continuamente y no deben superar los valores que 
aparecen en la Tabla 6. 
Los dispositivos de protección no deben actuar y el material de relleno no debe salirse.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
TABLA 6.- Incremento de temperatura permisible  
Partes Incremento de temperatura 
(K) 
Devanados (1):  
- Clase A 
- Clase E 
- Clase B 
- Clase F 
- Clase H 
- Clase 200 
- Clase 220 
- Clase 250 75 (65) 
90 (80) 
95 (85) 
115 
140 
160 
180 
210 
Espigas de las bases de los conectores:  
- para condiciones muy calientes 
- para condiciones calientes 
- para condiciones frías 130 
95 
40 
Terminales, incluyendo terminales de puesta a tierra, para los 
conductores de aparatos estacionarios, a menos que sean suministrados 
con un cable de alimentación de energía 60 
Ambiente de interruptores, termostatos y limitadores de temperatura (2):  
- sin marcado T 
- con marcado T 30 
T -25 
Aislamiento de hule o cloruro de polivinilo de alambrados internos y 
externos, incluyendo cables de alimentación: 
con marcado T  
T - 25 
Para cubiertas de cables usadas como aislamiento suplementario 35 
 
Contactos corredizos de carretes de cables  65 
Hule u otros distintos a los sintéticos utilizados en empaques u otras 
partes, cuyo deterioro podría afectar la seguridad:  
- cuando se usa como aislamiento suplementario o como aislamiento 
reforzado 
- en otros casos 40 
50 
Portalámparas E 26 y E 27  
- tipo metálico o cerámico 
- tipo aislado, distinto del cerámico 
- con marcado T 160 
120 
T - 25 
Portalámparas E 14, B 15 y B 22:  
- tipo metálico o cerámico 
- tipo aislado, distinto del cerámico 
- con marcado T  130 
90 
T - 25 
Envolventes externas de aparatos operados por motor, excepto jaladeras 
sostenidas con la mano en uso normal 60 
Partes en contacto con aceite que tiene un punto de ignición de t ° C T - 50 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Cualquier punto donde el aislamiento de los conductores pueda entrar en 
contacto con partes de una caja de terminales o compartimento utilizado 
para la conexión de un aparato estacionario no provisto con cables de 
alimentación:  
- cuando la hoja de instrucciones requiere el uso de cables de 
alimentación con marcado T T - 25 
Material utilizado como aislamiento distinto del especificado para los 
conductores y devanados:  
- tejido impregnado o barnizado, papel o cartón prensado 
- laminados aglomerados con: 70 
* resinas melaminas-formaldehídos o fenol disolvente 
* resinas de urea-formaldehído 85 (175) 
65 (150) 
- tablillas de circuito impreso impregnadas con resina epóxica 
- materiales moldeados de: 120 
* fenol-formaldehído con carga celulósica 
* fenol-formaldehído con carga mineral 
* melamina-formaldehído 
* urea-formaldehído 85 (175) 
100 (200) 
75 (160) 
65 (150) 
- poliéster con refuerzo de fibra de vidrio 
- hule silicón 
- politetrafluoroetileno 
- mica pura y material cerámico fuertemente sintetizado, cuando 
dichos materiales son utilizados como aislamiento reforzado o 
aislamiento suplementario 110 
145 
265 
400 
Jaladeras, manecillas, asas y partes similares las cuales son 
continuamente empuñadas en uso normal (por ejemplo, soldadoras):  
- de metal 
- de porcelana o material vitrificado 
- de material moldeado, hule o madera 30 
40 
50 
Jaladeras, manecillas, asas y partes similares las cuales en uso normal 
son empuñadas solamente durante cortos periodos de tiempo (por 
ejemplo de interruptores):  
- de metal 
- de porcelana o material vitrificado 
- de material moldeado, hule o madera 35 
45 
60 
 
Nota 1. Para permitir el hecho de que la temperatura de los devanados de los motores universales, esté 
habitualmente por abajo de la temperatura en los puntos donde se colocan los termopares, los números sin 
paréntesis se aplican cuando se utiliza el método de resistencia y aquellos entre paréntesis se aplican cuando 
se utilizan termopares. Para los devanados de las bobinas y motores de corriente alterna, los números entre 
paréntesis aplican en ambos casos. 
Para motores construidos de tal forma que se impide la circulación de aire entre el interior y el exterior de 
la carcasa, pero no lo suficientemente cerrados para ser considerados herméticos los límites de incremento de 
temperatura pueden ser aumentados en 5 K. 
Esta prueba no aplica a relevadores, solenoides y aquellos dispositivos con devanado de operación 
momentáneo. 
Nota 2. T significa la máxima temperatura ambiente a la cual el componente o su palanca de interrupción 
puede operar.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
El ambiente es la temperatura del aire en el punto más caliente a una distancia de 5 mm de la superficie 
del componente en cuestión. 
Para efectos de esta prueba, los interruptores y termostatos marcados con características nominales 
individuales pueden ser considerados exentos de indicaciones para la temperatura de funcionamiento 
máxima, si así es requerido por el fabricante del aparato. 
Nota 3. El valor indicado entre paréntesis se aplica si el material es usado para mangos, jaladeras, 
manecillas, asas, perillas, sujetadores y similares que están en contacto con metal caliente. 
Los valores de la Tabla 6 están basados en una temperatura ambiente sin que exceda de 25 °C, pero 
ocasionalmente alcanza 35 °C. 
Sin embargo, los valores específicos de los incrementos de temperatura están basados sobre 25 °C. 
5.3.6 Corriente de fuga a la temperatura de operación 
5.3.6.1 A la temperatura de funcionamiento, la corriente de fuga de los aparatos no debe exceder los 
límites establecidos en la Tabla 7. 
El cumplimiento se verifica con la prueba indicada en 5.3.6.2. 
El aparato se pone en funcionamiento en las condiciones de funcionamiento normal, durante el tiempo 
especificado en 5.3.5.5. 
Los aparatos accionados por motor se alimentan a 1,06 veces la tensión de prueba. 
Los aparatos trifásicos que también pueden conectarse a una alimentación monofásica, se prueban como 
aparatos monofásicos, con los tres circuitos conectados en paralelo. 
5.3.6.2 La corriente de fuga se mide por medio del circuito descrito en el Apéndice F, entre un polo 
cualquiera de la alimentación y las partes metálicas accesibles conectadas a una hoja metálica con una 
superficie que no sobrepase los 20 cm x 10 cm la cual esté en contacto con las superficies accesibles de 
materiales aislante. 
Nota. El vóltmetro mostrado en el Apéndice debe ser capaz de medir el valor eficaz (rcm) de la tensión. 
Para los aparatos monofásicos, el circuito de medición se representa en las figuras siguientes: 
- Aparatos de clase II, figura 5 (ver Apéndice A); 
- Aparatos distintos de clase II, figura 6 (ver Apéndice A). 
La corriente de fuga se mide con el conmutador en cada una de las posiciones a y b. 
Para los aparatos trifásicos, el circuito de medición se representa en las figuras siguientes: 
- Aparatos de clase II, figura 7 (ver Apéndice A); 
- Aparatos distintos de clase II, figura 8 (ver Apéndice A). 
Para los aparatos trifásicos, la corriente de fuga se mide con los interruptores a, b y c en posición de 
cerrado. Las mediciones entonces se repiten, estando abiertos cada uno de los interruptores a, b y c por turno 
y cerrados los otros dos. Para los aparatos destinados a conectarse sólo en conexión estrella, el conductor 
neutro no se conecta. 
Después que el aparato funciona durante un tiempo tal como se especifica en 5.3.5.5, la corriente de fuga 
no debe sobrepasar los valores siguientes: 
TABLA 7.- Valores límite para corriente de fuga  
- Para los aparatos de clase II 0,25 mA 
- Para los aparatos de clase III 0,75 mA 
- Para los aparatos estacionarios operados por motor de clase I 1,50 mA 
 
Cuando el aparato incorpora capacitores y se provee de un interruptor unipolar, las mediciones se repiten, 
con el interruptor en posición “apagado”. 
Cuando el aparato incorpora un dispositivo de control térmico que funciona durante la prueba del capítulo 
5.3.5, la corriente de fuga se mide inmediatamente antes de que el dispositivo de control abra el circuito. 
Nota 1. La prueba con el interruptor en la posición de “apagado” se realiza para verificar que los 
capacitores conectados a un interruptor unipolar no dan lugar a una corriente de fuga excesiva.  Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Nota 2. Se recomienda alimentar al aparato por medio de un transformador de aislamiento; de otra forma 
el aparato debe aislarse de tierra.  
Nota 3. La hoja metálica debe cubrir la mayor área posible de la superficie bajo prueba, sin exceder las 
dimensiones especificadas. Si su superficie es menor que la superficie bajo prueba, la hoja metálica debe 
desplazarse de tal forma que todas las partes de la superficie se prueben. 
La disipación del calor del aparato no debe verse afectada por la hoja metálica. 
5.3.7 Resistencia a la humedad  
Los aparatos deben resistir las condiciones de humedad susceptibles de producirse en uso normal. 
El cumplimiento se verifica de acuerdo por la prueba siguiente. 
Los aparatos se mantienen durante 24 h en condiciones ambientales normales. 
Las entradas de conductores, si existen, se dejan abiertas. Si están previstas de entradas con tapones 
desmontables, una de ellas se abre. Las partes desmontables se retiran y se someten, si es necesario, al 
tratamiento de humedad con la parte principal del aparato. 
La muestra en prueba se debe estabilizar por lo menos 4 h a la temperatura de la cámara de humedad de 
30 ºC ± 2 ºC, antes de realizar el tratamiento de humedad. 
La prueba de humedad se realiza durante 48 h en una cámara de humedad que contiene aire a una 
humedad relativa de 93 % ± 3 % y a la temperatura de 30 ºC ± 2 ºC. 
Nota 1. Puede obtenerse una humedad relativa de 93 % ± 3 % colocando en la cámara de humedad, una 
solución saturada de Na 2 SO4 o de KNO 3 en agua, teniendo el recipiente una superficie de contacto con el 
aire suficientemente grande. 
Nota 2. Las condiciones especificadas pueden obtenerse asegurando una circulación constante del aire 
en el interior de una cámara aislada térmicamente. 
El aparato debe cumplir las pruebas del capítulo 5.3.6 (corriente de fuga, rigidez dieléctrica y resistencia 
de aislamiento) en la cámara de humedad, o en el cuarto donde se lleva al aparato a la temperatura prescrita 
después de ensamblar las partes que puedan retirarse. 
5.3.8 Corriente de fuga, Rigidez dieléctrica y Resistencia de aislamiento. 
Las condiciones de prueba deben ser las mencionadas en el inciso 5.3.1.7. 
5.3.8.1 La corriente de fuga del aparato no debe exceder los límites establecidos en la Tabla 7 y la rigidez 
dieléctrica debe de cumplir con lo especificado en el inciso 5.3.8.4. 
El cumplimiento se verifica por medio de las pruebas indicadas en los incisos 5.3.8.2 y 5.3.8.3. 
Para aquellos aparatos que incluyan circuitos electrónicos, éstos se desconectan de las terminales de 
tierra antes de efectuar las pruebas. 
Las pruebas se efectúan sobre el aparato a la temperatura ambiente del cuarto de prueba y sin conectarlo 
a la alimentación. 
5.3.8.2 Una tensión de prueba de corriente alterna se aplica entre partes vivas y partes metálicas 
accesibles que son conectadas a una hoja metálica con unas dimensiones que no sobrepasan 20 cm x 10 cm 
en contacto con superficies accesibles de materiales aislantes. 
La tensión de prueba es: 
- 1,06 veces la tensión nominal para aparatos monofásicos, 
- 1,06 veces la tensión nominal, dividida por
 , para los aparatos trifásicos. 
La corriente de fuga se mide en los 5 s posteriores a la aplicación de la tensión de prueba. 
La corriente de fuga no debe sobrepasar los valores indicados en el inciso 5.3.6.2. 
Se deben colocar todos los interruptores en posición de encendido. 
5.3.8.3 Rigidez dieléctrica 
Inmediatamente después de la prueba indicada en el inciso 5.3.8.2, el aislamiento se somete, durante 1 
min a una tensión sinusoidal, de frecuencia de 60 Hz. Los valores de la tensión de prueba para los distintos 
tipos de aislamiento se indican en la siguiente tabla. 
TABLA 8.- Tensión de prueba  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
Puntos de aplicación de la tensión de prueba Tensión de prueba (V) 
Aparatos 
Clase III Aparatos 
Clase II Aparatos 
Clase I 
1. Entre partes vivas y partes del cuerpo que están 
separadas de las partes vivas por:    
- Solamente aislamiento principal 
- Aislamiento reforzado 500 
------ ----- 
3 750 1 250 
3 750 
2. Para partes con doble aislamiento, entre partes 
metálicas separadas de partes vivas por un aislamiento 
principal solamente y    
- Partes vivas 
- El cuerpo ----- 
----- 1 250 
2 500 1 250 
2 500 
3. Entre laminillas metálicas en contacto con mangos, 
perillas, sujetadores y similares y sus ejes, si éstos 
pueden llegar a las partes vivas en el caso de una falla 
del aislamiento ----- 2 500 2 500 
4. Se aplica una tensión de prueba entre partes 
metálicas accesibles y el cordón de alimentación que se 
recubre de una hoja metálica donde se encuentra un 
buje para la entrada del cordón, una protección del 
cordón o un método de anclaje para el cordón ----- 2 500 1 250 
Nota 1. Se debe asegurar de que la hoja metálica con unas dimensiones que no sobrepasan 20 cm x 10 
cm se coloque de forma que no ocurran descargas disruptivas en las orillas del aislamiento. 
Nota 2. La hoja de metal debe ser presionada contra el aislamiento por medio de un costal de arena, tal 
que proporcione una presión de aproximadamente 5 kPa. 
Las partes accesibles de material aislante se recubren con una hoja metálica. 
Inicialmente, se aplica no más de la mitad de la tensión especificada, siendo entonces aumentada 
gradualmente hasta el valor total. 
En el curso de la prueba no debe ocurrir rompimiento del aislamiento. 
5.3.8.4 Resistencia de aislamiento. 
La resistencia de aislamiento no debe ser menor que el valor mostrado en la siguiente tabla: 
TABLA 9.- Resistencia de aislamiento 
Aislamiento para ser probado Resistencia de aislamiento (MÙ) 
Entre partes vivas y el cuerpo  
- Para aislamiento principal 
- Para aislamiento reforzado 2 
7 
Entre partes vivas y partes metálicas de aparatos 
clase II que están separados de las partes vivas por 
aislamiento principal solamente 2 
Entre partes metálicas de aparatos clase II que 
están separados de las partes vivas por un 
aislamiento principal y el cuerpo 5 
 
La resistencia de aislamiento se mide con una tensión de corriente directa, aplicándose 500 V; la medición 
se hace un minuto después de haberse aplicado la tensión. 
5.3.9 Condiciones anormales de operación 
5.3.9.1 Para efectos de este inciso, una prueba a rotor bloqueado se efectúa trabando las partes móviles si 
el aparato: 
- tiene partes móviles susceptibles de ser trabadas; 
- tiene motores con par a rotor bloqueado menor que el par a plena carga; 
- tiene capacitores. 
Cuando un aparato tiene más de un motor, la prueba se hace a cada motor por separado. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Al final del periodo especificado de prueba o en el instante de operación de fusibles, desconectadores 
térmicos, dispositivos de protección del motor y dispositivos similares, la temperatura de los devanados no 
debe exceder los valores mostrados en la Tabla 10. 
TABLA 10.- Límites de temperatura  
Tipo de aparato Límites de temperatura en °C 
Clase 
A Clase 
E Clase 
B Clase 
F Clase 
H Clase 
200 Clase 
220 Clase 
250 
Aparatos provistos con un control de 
tiempo y motores que incluyan 
capacitor. 200 215 225 240 260 280 300 330 
Otros aparatos: 
Si están protegidos por impedancia 150 165 175 190 210 230 250 280 
Si están protegidos por dispositivos de 
protección los cuales operan durante la 
primera hora, valor máximo 200 215 225 240 260 280 300 330 
Si los dispositivos de protección operan 
después de la primera hora, valor 
máximo 175 190 200 215 235 255 275 305 
 
5.3.9.2 Límites de temperatura en aparatos operados por motor 
Los aparatos que incorporan motores que tengan capacitores en el circuito de un devanado auxiliar se 
operan con el rotor bloqueado, con los capacitores en cortocircuito o en circuito abierto, uno a la vez, 
cualquiera que sea lo más desfavorable. 
Esta prueba se hace con el rotor bloqueado porque ciertos motores con capacitores pueden o no arrancar, 
por lo que se podrían obtener resultados variables. 
Para cada una de las pruebas, el aparato, arrancado en frío, se opera a la tensión nominal o al límite 
superior del intervalo de tensiones nominales o intervalo de tensiones asignadas, durante un periodo de 30 s. 
5.3.10 Estabilidad y riesgos mecánicos. 
5.3.10.1 Los aparatos destinados a utilizarse sobre una superficie tal como el piso o una mesa, deben 
tener una estabilidad adecuada. 
El cumplimiento se verifica por medio de la siguiente prueba, adaptando a los aparatos provistos de un 
receptáculo con el conector adecuado y su cordón flexible. 
Colocar el aparato en cualquier posición normal de uso sobre un plano inclinado a un ángulo de 5° con 
respecto al plano horizontal, descansando el cordón de alimentación sobre el plano inclinado en la posición 
más desfavorable. No obstante, si el aparato es tal que en caso de que estuviera inclinado en un ángulo de 5° 
al descansar sobre un plano horizontal, una parte del mismo que no está en contacto normalmente con la 
superficie de apoyo puede tocar el plano horizontal, el aparato se coloca en un soporte horizontal y se inclina 
en la dirección más desfavorable en un ángulo de 5°. 
Nota 1. El aparato no se conecta a la alimentación. 
Nota 2. La prueba en el soporte horizontal puede ser necesaria para los aparatos provistos de rodillos, 
ruedas o patas. 
Nota 3. Los rodillos y las ruedas se bloquean para evitar que el aparato se deslice. 
Los aparatos provistos de puertas se prueban con las puertas abiertas o cerradas, eligiendo la condición 
más desfavorable. 
El aparato no debe volcarse. 
5.3.10.2 Riesgos mecánicos 
Las partes en movimiento de aparatos operados por motor deben, en la medida que sea compatible con 
su uso y funcionamiento, estar arregladas o encerradas de tal manera que proporcionen, en uso normal, una 
protección adecuada de las personas contra los accidentes. 
Las cubiertas de protección, guardas y otros dispositivos de seguridad similares, deben tener una 
resistencia mecánica adecuada que evite que estos dispositivos puedan ser retirados manualmente sin la 
ayuda de una herramienta, a menos que por necesidades de uso normales éstas tengan que retirarse.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
Los desconectadores térmicos de restablecimiento automático y relevadores de sobrecorriente no deben 
ser incorporados, si su cierre inesperado causa daño. 
El cumplimiento se verifica por inspección y por una prueba con un dedo de prueba rígido sin fuerza 
apreciable, se muestra en la figura 2 (Apéndice A), pero que tenga una placa tope con un diámetro de 50 mm, 
en vez de la placa no circular prescrita. 
No debe ser posible tocar partes en movimiento. 
5.3.11 Construcción 
5.3.11.1 Para los aparatos con compartimentos a los cuales se tiene acceso sin ayuda de una herramienta 
y que son susceptibles de limpiarse en uso normal, las conexiones eléctricas deben estar dispuestas de forma 
tal que no puedan someterse a tracciones durante su limpieza. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual y por prueba manual. 
5.3.11.2 Los aparatos deben construirse de forma tal que partes como el aislamiento, el cableado interno, 
devanados, escobillas, anillos deslizantes y elementos similares, no estén expuestos al aceite, grasa o 
sustancias similares, a menos que la sustancia tenga propiedades aislantes adecuadas de manera que no se 
comprometa el cumplimiento con esta norma. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.3 Cuando se activa un dispositivo de control térmico sin restablecimiento automático no debe ser 
posible que éste restablezca la tensión a través de un interruptor integrado al aparato. 
Nota 1. Los controladores de la tensión-mantenida automáticamente se restablecen si éstos se vuelven 
desenergizados. 
Los botones de restablecimiento de los dispositivos de control sin restablecimiento automático deben 
localizarse o protegerse de tal forma que su restablecimiento accidental sea improbable. De ocurrir si esto 
puede constituir un peligro. 
Nota 2. Por ejemplo, este requisito impide la colocación de botones de restablecimiento detrás del 
aparato, lo cual puede causar que éstos restablezcan la operación al recargar el aparato contra la pared 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.4 Las asas, perillas, agarraderas, palancas y partes similares deben fijarse de forma tal que no se 
aflojen en uso normal cuando dicho aflojamiento pueda constituir un riesgo. Cuando estas partes se utilizan 
para indicar la posición de interruptores y conmutadores o componentes similares, no debe ser posible fijarlas 
en posición errónea si esto puede constituir un riesgo. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual, prueba manual y tratando de remover la parte por la 
aplicación de una fuerza axial como sigue: 
- 15 N, cuando no es probable la aplicación de una fuerza axial en uso normal; 
- 30 N, cuando es probable la aplicación de una fuerza axial. 
Se aplica la fuerza durante 1 min. 
Nota. Los materiales de sellado o similares, distintos de las resinas de autoendurecimiento, no se 
consideran adecuados para impedir el aflojamiento. 
5.3.11.5 Los aparatos no deben tener bordes cortantes o afilados salvo los que sean necesarios para el 
funcionamiento del aparato, que puedan crear un peligro para el usuario en su uso normal o durante el 
mantenimiento a realizar por el usuario. 
Las terminaciones en punta o tornillos autorroscantes u otros dispositivos de cierre deben colocarse de 
manera que sea improbable que sean tocados por el usuario durante el uso normal o durante el 
mantenimiento a realizar por el usuario. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.6 Los ganchos y dispositivos similares de almacenamiento para los cordones flexibles deben ser 
lisos y bien redondeados 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.7 A menos que no se especifique en el instructivo de operación del aparato, una distancia mínima 
de separación con respecto a las paredes, los espaciadores que se destinan a impedir que el aparato se 
sobrecaliente por las paredes deben fijarse de forma tal que no sea posible desmontarlos desde el exterior del 
aparato a mano sin la ayuda de una herramienta. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
El cumplimiento se verifica por inspección visual y por prueba manual. 
5.3.11.8 Las partes conductoras de corriente y otras partes metálicas, cuya corrosión puede constituir un 
riesgo, deben ser resistentes a la corrosión en condiciones normales de uso. 
Nota. El acero inoxidable y las aleaciones similares resistentes a la corrosión, así como el acero con 
recubrimiento metálico protector, se consideran satisfactorios para los efectos de este requisito. 
El cumplimiento se verifica comprobando que después de las pruebas de 5.3.7, las partes 
correspondientes no muestran señales de corrosión. 
5.3.11.9 Se debe evitar eficazmente el contacto directo entre partes vivas desnudas y el aislamiento 
térmico, a menos que dicho material no sea ni corrosivo, ni higroscópico, ni combustible. 
Nota. La lana o fibra de vidrio es un ejemplo de aislamiento térmico que es satisfactorio para los efectos 
de este requisito. La lana de escorias no impregnada es un ejemplo de aislamiento térmico corrosivo. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.10  Los materiales tales como madera, algodón, seda, papel común y fibras similares e 
higroscópicos similares no deben utilizarse como aislamiento, a menos que estén impregnados. 
Nota 1. Se considera que el material aislante está impregnado cuando los intersticios entre la fibra del 
material están prácticamente llenos de un aislamiento adecuado. 
Nota 2. La fibra de cerámica mineral y óxido de magnesio que se utiliza para el aislamiento eléctrico de los 
elementos de calentamiento no se consideran como materiales higroscópicos. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.11  Los aparatos no deben contener asbestos. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.12  Los líquidos conductivos que son o pueden llegar a ser accesibles en uso normal, no deben 
estar en contacto directo con las partes vivas. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.13  Los capacitores no deben conectarse entre los contactos de un protector térmico. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.14 Los portalámparas deben utilizarse únicamente para la conexión de lámparas. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.15  Los aparatos que pueden regularse para diferentes tensiones deben construirse de forma que 
no sea probable que se produzca un cambio accidental de la regulación. 
El cumplimiento se verifica por la prueba manual. 
5.3.11.16  Los pasos previstos para los cables deben ser suaves y no deben tener aristas cortantes. 
Los cables deben protegerse de forma que no entren en contacto con rebabas, aletas de enfriamiento o 
bordes similares, susceptibles de dañar el aislamiento. 
Los orificios en partes metálicas a través de los cuales pasan cables aislados deben tener superficies 
suaves y bien redondeadas o estar provistos de bujes. 
Debe evitarse eficazmente que los cables entren en contacto con las partes movibles. 
El cumplimiento se verifica por inspección visual. 
5.3.11.17  Los aparatos deben ser construidos de tal forma que funcionen en todas las posiciones que se 
esperan en uso normal, lo cual se verifica haciendo funcionar el aparato con una inclinación de cinco grados. 
5.3.11.18 Los aparatos deberán tener una resistencia mecánica y estar construidos para resistir el manejo 
que se puede esperar en uso normal. 
Cuando el aparato incluya en su construcción paneles de vidrio exteriores accesibles, estos deberán ser lo 
suficientemente resistentes contra golpes que puedan generarse de manera accidental, el cumplimiento se 
verifica mediante la prueba siguiente: 
El panel de vidrio debe probarse en el aparato terminado de acuerdo con su diseño y operación normal, 
marcar el centro geométrico del panel de vidrio exterior accesible, y aplicar tres impactos con el Martillo de 
Resorte generando una energía de impacto de 1 J ± 0,05 J, de forma continua, sosteniéndolo manualmente 
en posición perpendicular a la superficie a ser evaluada.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
Al final de la prueba, se comprueba mediante inspección visual que no existan daños en la superficie tales 
como rompimiento, fisuras o cuarteaduras. 
6. Muestreo 
Estará sujeto a lo dispuesto en el Capítulo 10 del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana. 
7. Criterios de aceptación 
7.1 Eficiencia energética 
En consideración a la dispersión de resultados que se presentan en pruebas iguales efectuadas en un 
mismo aparato o en pruebas iguales efectuadas en diferentes aparatos del mismo modelo y/o a la exactitud 
de los instrumentos de medición, se debe aceptar una variación de + 5 % del consumo de energía marcado en 
la etiqueta, sin exceder el establecido en la Tabla 1 del Capítulo 4. 
7.2 Abatimiento de temperatura (Pull-Down) 
En ningún caso, los aparatos probados pueden rebasar el valor indicado en el inciso 5.2. 
7.3 Seguridad al usuario 
Los aparatos objeto de este proyecto de Norma Oficial Mexicana deben cumplir con las pruebas del inciso 
5.3 en su totalidad, en caso contrario, los aparatos no se pueden comercializar en los Estados Unidos 
Mexicanos. 
8. Etiquetado y marcado 
8.1 Etiquetado 
Los aparatos objeto de este proyecto de Norma Oficial Mexicana que se comercialicen en los Estados 
Unidos Mexicanos deben llevar una etiqueta que proporcione información relacionada con su consumo de 
energía y la indicación de que el aparato cumple con los requisitos de seguridad al usuario. 
8.1.1 Permanencia 
La etiqueta debe ir adherida o sujeta por medio de un cordón al aparato, en este último caso la etiqueta 
debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no 
debe removerse del aparato hasta después de que éste haya sido adquirido por el usuario final. 
8.1.2 Ubicación 
La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del producto, visible al consumidor. 
8.1.3 Información 
La etiqueta debe contener información que se lista a continuación, impresa en forma legible e indeleble: 
8.1.3.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGÉTICA”. 
8.1.3.2 La leyenda “Consumo de energía determinado como se establece en la NOM-022-ENER/SCFI-
2020”. 
8.1.3.3 La leyenda “Marca(s)” seguida de la marca del aparato o el logotipo de la marca. 
8.1.3.4 La leyenda “Modelo(s)” seguida del modelo del aparato. 
8.1.3.5 La leyenda “Tipo” seguida del tipo del aparato, conforme a las Tabla 1 del Capítulo 4. 
8.1.3.6 La leyenda “Capacidad” seguida de la capacidad refrigerada útil en litros del aparato hasta un 
decimal aplicando la regla de truncamiento, conforme a la Tabla 1 del Capítulo 4. 
8.1.3.7 La leyenda “Consumo establecido en la norma en (Wh/L) en 24 h” seguida del valor de consumo 
hasta un decimal aplicando la regla de redondeo progresivo, de acuerdo a su tipo y capacidad, conforme a la 
Tabla 1 del Capítulo 4. 
8.1.3.8 La leyenda “Consumo del aparato en (Wh/L) en 24 h” seguida del valor de consumo del aparato 
hasta un decimal aplicando la regla de redondeo progresivo. El valor de consumo del aparato debe ser 
definido por el fabricante. 
8.1.3.9 La leyenda “AHORRO DE ENERGÍA” de manera horizontal centrada. 
8.1.3.10 Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por ciento de 
ahorro de energía de 0 % al 50 %. 
Debajo de la barra, en 0 % debe colocarse la leyenda “Menor Ahorro” y debajo de la barra en 50 % debe 
colocarse la leyenda “Mayor Ahorro”. 
Nota En caso de que el equipo pase de 50 % en el ahorro, se usará el valor reportado como valor de la 
etiqueta. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
8.1.3.11 Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro de 
energía que tiene el producto hasta un decimal aplicando la regla de truncamiento, obtenido con el siguiente 
cálculo: 
 
8.1.3.12 La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del 
aparato”. 
8.1.3.13 La leyenda “IMPORTANTE” y debajo de ésta, las leyendas “este aparato cumple con los 
requisitos de seguridad al usuario” y “La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido 
por el consumidor final”. 
8.1.4 Dimensiones 
Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes: 
Alto 14 cm ± 1 cm 
Ancho 10 cm ± 1 cm 
Nota. Deben medirse en el contorno de la etiqueta 
8.1.5 Distribución de la información y colores 
8.1.5.1 La información debe distribuirse como se muestra en el ejemplo de etiqueta que contiene la  figura 
1. 
8.1.5.2 Toda la información descrita en el inciso 8.1.3, así como las líneas y contorno debe ser de color 
negro. 
El contorno de la etiqueta debe ser con una línea más gruesa que el resto de las líneas que aparecen en 
ésta. 
El fondo de la etiqueta debe ser de color amarillo. 
FIGURA 1.- Ejemplo de etiqueta para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos 
  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
8.2 Marcado 
8.2.1 Los aparatos de refrigeración comercial autocontenidos que se fabriquen, importen y comercialicen 
en los Estados Unidos Mexicanos, deben llevar marcado en forma permanente el tipo y cantidad de 
refrigerante y agente espumante con que fueron fabricados. 
8.2.2 Los aparatos deben ser marcados con: 
- Tensión(es) nominal(es) o intervalo de tensiones nominales o intervalo de tensiones asignadas en 
volt. 
- Simbología para la naturaleza de la alimentación, a menos que esté marcada la frecuencia nominal. 
- Frecuencia nominal o intervalo nominal de frecuencia en hertz. 
- Potencia nominal en watt o corriente nominal o corriente asignada en amper. 
- Nombre del fabricante o del vendedor responsable, marca registrada o marca de identificación. 
- Modelo del fabricante o identificación del tipo de producto. 
- Símbolo para la clase II; solamente aplicable para aparatos clase II. 
- Los aparatos estacionarios para alimentación múltiple deben marcarse con la advertencia siguiente: 
"Antes de tener acceso a los dispositivos terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser 
interrumpidos". 
Esta advertencia debe ser visible antes de alcanzar cualquier parte viva que puede ser tocada durante un 
servicio de rutina. 
Los aparatos para conectarse en estrella-delta (Y-Δ) deben ser claramente marcados con las dos 
tensiones nominales. 
La potencia o la corriente nominal o corriente asignada que debe ser marcada sobre el aparato, es la 
potencia o corriente total máxima que puede presentarse en el circuito al mismo tiempo. 
Si un aparato tiene componentes alternativos que puedan seleccionarse con un dispositivo de control, la 
potencia nominal es aquella que corresponda a la carga más alta posible. 
Se permiten marcas adicionales siempre y cuando no provoquen confusión. 
Si el motor de un aparato está marcado por separado, el marcado del aparato y del motor deben ser tales 
que no haya duda con respecto a las características nominales y a la identidad del fabricante del aparato. 
Para aparatos marcados con más de una tensión nominal o intervalo de tensiones nominales o intervalo 
de tensiones asignadas, debe marcarse la potencia nominal para cada una de estas tensiones o intervalos. 
Los límites superior e inferior de la potencia nominal deben ser marcados en el aparato, de tal forma que la 
correspondencia entre la potencia y la tensión se distingan claramente, a menos que la diferencia entre los 
límites de un intervalo nominal de tensiones no exceda el 10 % del valor medio de ese intervalo, en cuyo caso 
el marcado para potencia nominal puede referirse al valor medio de ese intervalo. 
8.2.3 Cuando se usen símbolos de unidades de medida deben corresponder a los establecidos en la 
NOM-008-SCFI-2002 (véase 2, Referencias), por ejemplo los siguientes: 
V volt 
A ampere 
Hz hertz 
W watt 
F farad 
L o l litro 
g gramo 
N/cm2 newton por cm 2 
bar bar 
Pa pascal 
h hora 
min minuto 
s segundo Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
8.2.4 Los aparatos que deben ser conectados a más de dos conductores de alimentación, y los aparatos 
para alimentación múltiple, deben estar provistos con un diagrama de conexiones fijado al aparato, a menos 
que sea evidente el modo correcto de las conexiones. 
La forma de conexión se considera que es evidente, si para aparatos trifásicos, las terminales para los 
conductores de alimentación están designados por flechas apuntando hacia las terminales, el conductor para 
tierra no es un conductor de alimentación. En aparatos para conexión en estrella-delta (Y-Δ) el diagrama de 
alambrado debe mostrar cómo deben conectarse los devanados. 
El marcado en palabras es un medio aceptable para indicar la forma correcta de las conexiones. 
8.2.5 Las diferentes posiciones de interruptores de aparatos estacionarios y las diferentes posiciones de 
dispositivos de regulación, deben indicarse con números, letras u otros medios visuales. 
Si se usan números para indicar las diferentes posiciones, la posición de abierto debe indicarse por el 
número cero y la posición correspondiente para una carga, potencia, una velocidad, un efecto de enfriamiento, 
etc., más elevados debe designarse por un número mayor. 
El número cero no debe usarse para cualquier otra indicación a menos que sea colocado y asociado con 
otros números. Por ejemplo, puede ser usado en una tecla para programación digital. 
8.2.6 Los termostatos, dispositivos de regulación y dispositivos similares destinados para ser ajustados 
durante la instalación o en uso normal, deben estar provistos con una indicación de dirección de ajuste para 
incrementar o disminuir el valor de la característica que está siendo ajustada. 
Una indicación de + y - se considera suficiente. 
8.2.7 Si es necesario tomar precauciones especiales cuando se instale o use el aparato, los detalles de 
éstas deben estar dadas en una hoja de instrucciones que acompañen al aparato. Si un aparato estacionario 
no está provisto con un cable no desmontable y una clavija, o con otros medios para la desconexión de la 
alimentación, teniendo una separación de contactos de por lo menos 3 mm en todos los polos, la hoja de 
instrucciones debe establecer que tales medios para desconexión deben ser incorporados para la instalación. 
Si los conductores de alimentación de un aparato pueden llegar a tener contacto con una tablilla de 
terminales o un compartimiento para el alambrado fijo, y estas partes tienen bajo condiciones de uso normal, 
una temperatura tal que el aislamiento del conductor se someta a una incremento de temperatura mayor a la 
especificada en el inciso 5.3.5.6 (incremento de temperatura permisible), la hoja de instrucciones debe 
también establecer que el aparato debe conectarse con conductores que tengan una temperatura apropiada. 
Para aparatos cuyos sujetacables tienen método de unión mediante el cual el cable flexible no puede ser 
reemplazado sin romper o destruir el aparato, la hoja de instrucciones debe contener una indicación que 
proporcione la información siguiente: 
“El cable de alimentación de este aparato no debe ser reemplazado; si el cable o cordón es dañado el 
aparato debe ser desechado”. 
8.2.8 Las hojas de instrucciones y otros textos requeridos por esta norma, deben estar escritos en 
español. 
Cuando se usen símbolos, deben ser los indicados por esta norma. 
El cumplimiento con lo indicado en los incisos del 8.2.2 al 8.2.9 se verifica por inspección. 
8.2.9 El marcado debe ser durable y fácilmente legible. 
El marcado especificado en los incisos del 8.2.2 al 8.2.4 debe estar sobre una parte principal del aparato. 
El marcado sobre aparatos fijos debe distinguirse claramente desde el exterior, después de que el aparato 
haya sido fijado como en un uso normal, pero si es necesario, después de remover una cubierta. 
El marcado de otros aparatos debe distinguirse claramente desde el exterior, si es necesario, después de 
remover una cubierta. 
El marcado solamente puede estar por debajo de una cubierta, si éste está cerca de las terminales para 
conductores externos. 
El cumplimiento se verifica por inspección y frotando las marcas manualmente durante 15 s con un paño 
empapado con gasolina blanca. La gasolina blanca a utilizar para esta verificación debe ser hexano de 
solvente alifático. 
Después de todas las pruebas, el marcado debe ser fácilmente legible, no debe ser posible retirar las 
placas marcadas, y no deben haberse desprendido.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
Si el cumplimiento con esta norma depende de la operación de un fusible térmico reemplazable, el número 
de referencia u otros medios para la identificación del mismo, deben ser marcados sobre el fusible o en un 
lugar tal que sea claramente visible, cuando el aparato sea desmantelado en el lugar necesario para 
reemplazar dicho fusible. 
NOTA. El producto objeto de esta Norma Oficial Mexicana debe cumplir con la información comercial 
establecida en la NOM-024-SCFI-2013. 
9. Vigilancia 
La vigilancia del presente proyecto de Norma estará a cargo de la Secretaría de Energía por conducto de 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal 
del Consumidor, cada una conforme a sus respectivas atribuciones. 
El incumplimiento con el presente proyecto de Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables. 
10. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
La evaluación de la conformidad de los aparatos de refrigeración comercial autocontenidos con las 
especificaciones del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, se realizará por personas acreditadas y 
aprobadas. 
De conformidad con los artículos 68 primer párrafo, 70 fracción I y 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, se establece el presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. 
10.1. Objetivo 
Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad (PEC) se establece para facilitar y orientar a los 
organismos de certificación, laboratorios de prueba, fabricantes, importadores, comercializadores, en la 
aplicación de este proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado como norma definitiva. 
10.2. Referencias  
Para la correcta aplicación de este PEC es necesario consultar los siguientes documentos vigentes: 
● Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 
● Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN). 
10.3. Definiciones  
Para los efectos de este PEC, se entenderá por: 
10.3.1 Ampliación o reducción del certificado de la conformidad de producto 
Cualquier modificación al certificado de producto durante su vigencia en modelo, marca, país de origen de 
fabricación, bodega y especificaciones, siempre y cuando se cumplan con los criterios de agrupación de 
familia indicado en el inciso 10.5.2. No se permite la ampliación de titularidad. 
10.3.2 Autoridad competente  
La Secretaría de Energía (Sener) por conducto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (Conuee); Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 
conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias. 
10.3.3 Cancelación del certificado de la conformidad del producto 
Acto por medio del cual el organismo de certificación de producto invalida de forma definitiva el certificado 
de la conformidad de producto. 
10.3.4 Certificado de la conformidad de producto 
Documento mediante el cual el organismo de certificación de producto, hace constar que un producto o 
una familia de productos determinados cumple con las especificaciones establecidas en el PROY-NOM. Para 
el caso de un certificado expedido con una vigencia en tiempo, el organismo de certificación de producto debe 
comprobar que durante la vigencia del certificado el producto cumple con lo dispuesto por la norma, en caso 
contrario, se debe cancelar la vigencia de dicho certificado. 
10.3.5 Especificaciones técnicas 
La información técnica de los productos que describe que éstos cumplen con los criterios de agrupación 
de familia de producto y que ayudan a demostrar cumplimiento con las especificaciones establecidas en el 
PROY-NOM. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
10.3.6 Evaluación de la conformidad  
La determinación del grado de cumplimiento con el PROY-NOM. 
10.3.7 Familia de productos 
Un grupo de productos del mismo tipo en el que las variantes son de carácter estético o de apariencia, 
pero conservan las características de diseño que aseguran el cumplimiento con el PROY-NOM y que cumplan 
con lo establecido en el inciso 10.5.3. 
10.3.8 Informe de certificación del sistema de calidad  
El que otorga un organismo de certificación de producto a efecto de hacer constar, que el sistema de 
aseguramiento de calidad del producto que se pretende certificar, contempla procedimientos para asegurar el 
cumplimiento con el PROY-NOM. 
10.3.9 Informe de pruebas  
El documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en los términos de la LFMN y su 
Reglamento, mediante el cual se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a la muestra 
seleccionada. La vigencia del informe de pruebas es de noventa días a partir de su fecha de emisión. 
10.3.10 Laboratorio de pruebas  
La persona física o moral, acreditada y aprobada conforme lo establece la LFMN y su Reglamento, para 
realizar pruebas de acuerdo con el PROY-NOM. 
10.3.11 Organismo de certificación de producto  
La persona moral, acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto 
realizar funciones de certificación a los productos referidos en el PROY-NOM. 
10.3.12 Organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad  
La persona moral, acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento, que tenga por objeto 
realizar funciones de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad. 
10.3.13 Producto  
Los aparatos de refrigeración comercial y de uso médico autocontenidos que se indican en el campo de 
aplicación del PROY-NOM. 
10.3.14 Renovación del certificado de la conformidad del producto  
Emisión de un nuevo certificado de conformidad, normalmente por un periodo igual al que se le otorgó en 
la certificación inicial, previo seguimiento al cumplimiento con los requisitos establecidos en el PROY-NOM. 
10.3.15 Seguimiento  
La comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo con el PROY-NOM, así 
como el sistema de aseguramiento de la calidad, a los que se les otorgó un certificado de la conformidad con 
el objeto de constatar que continúan cumpliendo con el PROY-NOM y del que depende la vigencia de dicha 
certificación. 
10.3.16 Suspensión del certificado de la conformidad del producto 
Acto mediante el cual el organismo de certificación de producto interrumpe la validez, de manera temporal, 
parcial o total, del certificado de la conformidad del producto. 
10.4 Disposiciones generales 
10.4.1 El presente PEC es aplicable a los productos de fabricación nacional o de importación que se 
comercialicen en el territorio nacional. 
10.4.2 La evaluación de la conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de 
certificación de producto, acreditados y aprobados conforme a lo dispuesto en la LFMN y su Reglamento. 
10.4.3 La Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la 
Secretaría de Economía, serán las autoridades competentes para resolver cualquier controversia en la 
interpretación del presente PEC. 
10.5 Procedimiento  
10.5.1 El fabricante, importador o comercializador (el interesado), debe solicitar la evaluación de la 
conformidad con el PROY-NOM al organismo de certificación de producto, cuando lo requiera para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés y el organismo de certificación 
de producto entregará al interesado la solicitud de servicios de certificación, el contrato de prestación de 
servicios y la información necesaria para llevar a cabo el proceso de certificación de producto.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
10.5.2 Una vez que el interesado ha analizado la información proporcionada por el organismo de 
certificación de producto, presentará la solicitud con la información respectiva, así como el contrato de 
prestación de servicios de certificación que celebra con dicho organismo. 
10.5.3 El interesado debe elegir un laboratorio de pruebas acreditado, con objeto de someter a pruebas de 
laboratorio una muestra. Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del organismo de certificación de 
producto. El organismo de certificación de producto, debe dar respuesta a las solicitudes de certificación, 
renovación, cambios en el alcance de la certificación (tales como modelo, marca, etc.). 
10.5.4 Para obtener el certificado de la conformidad de producto, el interesado puede optar por la 
modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto (por modelo o por familia), o por la 
modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción (por modelo 
o por familia) y, para tal efecto, debe presentar como mínimo la siguiente documentación al organismo de 
certificación de producto, por cada modelo que representa a la familia: 
10.5.4.1 Para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas al producto (modalidad 1): 
● Original del (los) informe(s) de pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado y 
aprobado; 
● Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso; 
● Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifestará que el 
producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia que se pretende 
certificar, de acuerdo con 10.3.5 y 10.5.3.2. 
● Fotografías o representación gráfica del producto. 
● Etiqueta de eficiencia energética conforme al inciso 8.1 
● Etiqueta de marcado conforme al inciso 8.2 
● Diagrama eléctrico 
● Instructivo o manual de uso en idioma español 
10.5.4.2 Para la modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción (modalidad 2): 
● Los descritos en inciso 10.5.4.1. 
● Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la línea de producción, 
expedido por un organismo de certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad. 
● Informe de certificación del sistema de calidad que indique que se cuenta con procedimiento de 
verificación al proceso de producción. 
Tratándose de empresas con más de dos plantas de producción, deberán presentar, el certificado del 
sistema de aseguramiento de calidad de cada planta. Los certificados PROY-NOM expedidos bajo esta 
modalidad sólo serán válidos para los productos de las plantas que tengan sistema de aseguramiento de la 
calidad certificado. El certificado PROY-NOM sólo amparará a los productos de las plantas que cuenten con el 
sistema de aseguramiento de la calidad certificado. 
10.5.5 Muestreo 
Se requiere aplicar el siguiente plan de muestreo a cada modelo o familia de aparato de refrigeración 
comercial conforme a lo establecido en la Tabla 11. 
10.5.5.1 Para efectos de muestreo de los aparatos de refrigeración comercial autocontenidos y/o de uso 
médico, se debe seleccionar de manera aleatoria, una sola muestra de un aparato con opción a una muestra 
testigo. 
Las pruebas de eficiencia energética, prueba de abatimiento de temperatura (en su caso) y pruebas de 
seguridad al usuario, se realizan a un mismo aparato. 
10.5.5.2 Pueden considerarse dos o más productos como familia, si cumplen con los requisitos 
mencionados a continuación: Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
TABLA 11. Clasificación de las familias considerando el tipo de producto y la capacidad útil de refrigeración.  
Familia Producto  Capacidad  útil de refrigeración  
en litros (L) 
 ENFRIADOR  VERTICAL  
1 Con circulación forzada de aire y 
puerta de cristal de 25 a 1 200 * 
2 Con circulación forzada de aire y 
puerta sólida de 25 a 1 200 * 
3 Con placa fría de 25 a 1 200 * 
 ENFRIADOR  HORIZONTAL  
4 Con circulación forzada de aire de 50 a 500 * 
5 De placa fría de 50 a 500 * 
 CONGELADOR  VERTICAL  
6 Con puerta de cristal y circulación 
forzada de aire, incluye los de uso 
médico de 50 a 1 200 * 
7 Con puerta sólida y circulación 
forzada de aire, incluye los de uso 
médico de 50 a 1 200 * 
8 Con puerta de cristal y placa fría, 
incluye los de uso médico de 50 a 1 500 * 
 CONGELA DOR HORIZONTAL  
9 Con puerta sólida, incluye los de uso 
médico de 50 a 700 * 
   
10 Con puerta de cristal, incluye los de 
uso médico  de 50 a 700 * 
 VITRINA  CERRADA  
11 De temperatura media de 100 a 1 200 * 
12 De baja temperatura de 100 a 1 200 * 
13 CONSERVADORES  DE BOLSAS  
CON HIELO 100 a 2 500 * 
 
Adicionalmente el solicitante deberá considerar en la elección de la muestra representativa, por cada 
familia que se enviará a pruebas de laboratorio; lo siguiente: 
I. Se debe enviar a pruebas de laboratorio preferentemente un equipo que cuente con el compresor de 
mayor capacidad y/o con mayores componentes en su circuito eléctrico. 
II. Las pruebas deberán de realizarse a un mismo producto y en el siguiente orden: Abatimiento de 
temperatura (cuando aplique), Eficiencia Energética y Seguridad de Producto. 
Para pruebas de laboratorio la muestra a evaluar por cada familia a certificar, estará integrada por un 
mismo producto, con las características arriba descritas. 
* pueden integrarse capacidades mayores a las indicadas en el rango. 
10.5.6 Vigencia de los certificados de cumplimiento del producto. 
10.5.6.1 Un año a partir de la fecha de su emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante pruebas periódicas al producto. 
10.5.6.2 Tres años a partir de la fecha de emisión, para los certificados de la conformidad con seguimiento 
mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción. 
10.5.7 Seguimiento 
10.5.7.1 El organismo de certificación de producto debe realizar el seguimiento del cumplimiento con el 
PROY-NOM, de los productos certificados, como mínimo una vez al año, tanto de manera documental como 
por revisión y muestreo del producto certificado. El seguimiento se debe realizar en una muestra tomada como 
se especifica en el inciso 10.5.5, en la fábrica, bodegas o en lugares de comercialización del producto en el 
territorio nacional una vez al año.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
10.5.7.1.1  En la modalidad de certificación con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto, el 
seguimiento se debe realizar en una muestra seleccionada por el Organismo de Certificación para Producto, 
de un modelo que integre la familia, tomada como se especifica en el inciso 10.5.5, en la fábrica o bodegas o 
en lugares de comercialización del producto en el territorio nacional una vez al año. 
10.5.7.1.2  En la modalidad de certificación mediante revisión del sistema de gestión de la calidad de la 
línea de producción, el seguimiento se debe realizar anualmente en el lugar donde se manufactura el 
producto. El organismo de certificación de producto debe verificar el sistema de control de la calidad de las 
líneas de producción en las que se fabrican los productos y debe determinar, por medio de pruebas realizadas 
en la fábrica, siempre y cuando el laboratorio cuente con la acreditación y aprobación correspondiente, que los 
productos certificados siguen en cumplimiento con el PROY-NOM. Se deben revisar también los resultados de 
la última auditoría de seguimiento aplicado por el organismo de certificación de sistemas de gestión de la 
calidad, acreditado. 
Para la certificación inicial, se debe de realizar una visita previa para verificación del sistema de calidad de 
la línea de producción. El muestreo puede ser realizado en esta visita. 
10.5.7.1.3  La muestra para seguimiento debe integrarse por miembros de la familia diferentes a los que se 
probaron para la certificación. 
10.5.7.1.4  De los resultados del seguimiento correspondiente, el Organismo de Certificación de Producto 
dictamina la suspensión, cancelación o renovación del certificado de cumplimiento del producto. 
10.5.7.1.5  En caso que el Organismo de Certificación de Producto determine la suspensión o cancelación 
del certificado, ya sea por el incumplimiento del producto con el PROY-NOM o cuando el seguimiento no 
pueda llevarse a cabo por causa imputable a la empresa a verificar, el Organismo de Certificación de Producto 
debe dar aviso al titular del certificado. 
10.6 Suspensión y cancelación del certificado de la conformidad de producto 
Sin perjuicio de las condiciones contractuales de la prestación del servicio de certificación, el organismo de 
certificación de producto debe aplicar los criterios siguientes para suspender o cancelar un certificado. 
10.6.1 Se procederá a la suspensión del certificado: 
a) Por incumplimiento con los requisitos de información al público establecidos por el PROY-NOM. 
b) Cuando el seguimiento no pueda llevarse a cabo por causas imputables al titular del certificado. 
c) Cuando el titular del certificado no presente al organismo de certificación el informe de pruebas 
derivado del seguimiento, antes de 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión del 
informe de pruebas y dentro de la vigencia del certificado. 
d) Por cambios o modificaciones a las especificaciones o diseño de los productos certificados que no 
hayan sido evaluados por causas imputables al titular del certificado. 
e) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la LFMN y 102 de su 
Reglamento. 
El organismo de certificación de producto debe informar al titular del certificado sobre la suspensión, 
otorgando un plazo de 30 días naturales para hacer aclaraciones pertinentes o subsanar las deficiencias del 
producto o del proceso de certificación. Pasado el plazo otorgado y en caso de que no se hayan subsanado 
los incumplimientos, el organismo de certificación de producto procederá a la cancelación inmediata del 
certificado de la conformidad del producto. 
10.6.2 Se procederá a la cancelación inmediata del certificado: 
a) En caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de 
producción. 
b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación. 
c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones 
contraídas en la certificación, al momento en que se solicita la cancelación. 
d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado. 
e) Por incumplimiento con especificaciones del PROY-NOM, que no sean aspectos de marcado e 
información. 
f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido. 
g) Cuando la dependencia lo determine con base en el artículo 112, fracción V de la LFMN y 102 de su 
Reglamento. 
h) Se hayan efectuado modificaciones sustantivas al producto. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado. 
j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o 
se modifiquen o dejen de existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de 
parte. 
En todos los casos de cancelación se procede a dar aviso a las autoridades correspondientes, informando 
los motivos de ésta. El organismo de certificación de producto mantendrá el expediente de los productos con 
certificados cancelados por incumplimiento con el PROY-NOM. 
10.7 Renovación 
Para obtener la renovación de un certificado de la conformidad del producto en cualquier modalidad que 
resulte aplicable, se procederá a lo siguiente. 
10.7.1 Deberán presentarse los documentos siguientes: 
a) Solicitud de renovación. 
b) Actualización de la información técnica debido a modificaciones en el producto en caso de haber 
ocurrido. 
10.7.2 La renovación estará sujeta a lo siguiente: 
a) Haber cumplido en forma satisfactoria con los seguimientos y pruebas establecidas en el inciso 
10.5.5 
b) Que se mantienen las condiciones de la modalidad de certificación, bajo la cual se emitió el 
certificado de cumplimiento inicial. 
Una vez renovado el certificado de la conformidad del producto, se estará sujeto a los seguimientos 
correspondientes a cada modalidad de certificación, así como las disposiciones aplicables del presente 
procedimiento para la evaluación de la conformidad. 
10.8 Ampliación o reducción del certificado de la conformidad del producto 
Una vez otorgado el certificado de la conformidad del producto se puede ampliar, reducir o modificar su 
alcance, a petición del titular del certificado, siempre y cuando se demuestre que se cumple con los requisitos 
del PROY-NOM, mediante análisis documental y, de ser el caso, pruebas tipo. 
Para el caso del presente PROY-NOM queda prohibida la ampliación de la titularidad del certificado de la 
conformidad del producto. 
El titular de la certificación puede ampliar, modificar o reducir en los certificados, modelos, marcas, 
especificaciones técnicas o domicilios, entre otros, siempre y cuando se cumpla con los criterios generales en 
materia de certificación y correspondan a la misma familia de productos. 
Los certificados emitidos como consecuencia de una ampliación quedarán condicionados tanto a la 
vigencia y seguimiento de los certificados de la conformidad del producto iniciales. 
Los certificados emitidos podrán contener la totalidad de modelos y marcas del certificado base, o bien 
una parcialidad de éstos. 
Para ampliar, modificar o reducir el alcance del certificado de la conformidad del producto, deben 
presentarse los documentos siguientes: 
a) Información técnica que justifique los cambios solicitados y que demuestre el cumplimiento con las 
especificaciones establecidas en el presente PROY-NOM, con los requisitos de agrupación de familia 
y con la modalidad de certificación correspondiente. 
b) En caso de que el producto certificado sufra alguna modificación, el titular del certificado deberá 
notificarlo al organismo de certificación correspondiente, para que se compruebe que se siga 
cumpliendo con el PROY-NOM. 
10.9. Diversos  
10.9.1 La lista de los laboratorios de prueba y los organismos de certificación pueden consultarse en la 
Entidad Mexicana de Acreditación y en www.gob.mx/Conuee, la dependencia o dependencias competentes, 
además de que dicha relación aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, pudiéndose consultar 
también en la página de Internet de la Secretaría de Economía. 
10.9.2 Los gastos que se originen por los servicios de certificación y pruebas de laboratorio, por actos de 
evaluación de la conformidad, son a cargo del usuario conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN. 
11. Concordancia con normas internacionales 
Con relación a la eficiencia energética, al momento de elaboración de este proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, no se encontró concordancia con ninguna norma internacional.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
 
Figura 4. Probeta de prueba 
 
 
 
 
 
Figura 5. Diagrama para la medición de corriente de fuga a la temperatura de operación para equipos 
monofásicos Clase II 
 
  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
Figura 6. Aparatos distintos de Clase II monofásicos 
 
 
Figura 7. Aparatos de Clase II trifásicos 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
Figura 8. Diagrama para la medición de la corriente de fuga a la temperatura de operación de aparatos 
distintos de Clase II trifásicos 
 
 
APÉNDICE B 
(Normativo) 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 
TABLA B.1.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y GRADO DE EXACTITUD 
PARÁMETROS  E INSTRUMENTOS  EXACTITUD  
Energía 
1) Martillo de Resorte ±0,05 J 
Humedad 
2) Higrómetro 
3) Psicrómetro  ±3 % 
Longitud 
4) Flexómetro 
5) Escalímetro ±1 mm 
Magnitudes eléctricas  
6) Wáttmetro 
7) Vóltmetro 
8) Watthorímetro ± 2 % 
±0,5 % 
2 % 
Peso 
9) Báscula 
10) Balanza ±5 g 
Temperatura  
11) Termopares, sensores de resistencia eléctrica y/o termistores ±0,7 ºC 
Tiempo 
12) Reloj eléctrico síncrono de arranque automático o un integrador 
de tiempo semejante. ±1 s 
Velocidad 
13) Anemómetro ±0,01 m/s  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
TABLA B.2.- VARIACIONES PERMISIBLES EN LOS PARÁMETROS MEDIDOS 
PARÁMETROS (1) VARIACIÓN  
(%) 
Consumo de energía (Wh/L) + 5 % (2) 
Humedad ±5 % 
Longitud ±2 mm 
Peso ±10 g 
Temperatura en la cámara de prueba ±1,5 ºC 
Tensión eléctrica ±3 V 
Tiempo en 24 h ±60 s 
Velocidad del aire en la cámara de prueba < 0,25 m/s 
 
Notas de la TABLA B.2 
1.- Variación máxima de los valores individuales respecto al valor especificado en esta norma. 
2.- Sin exceder el máximo permisible especificado por la norma. 
 
APÉNDICE C 
(Normativo) 
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN REFRIGERADO ÚTIL 
C.1 Enfriadores y congeladores verticales y horizontales 
C.1.1 El parámetro que define la capacidad del aparato de refrigeración en términos del volumen útil 
refrigerado, se describe a continuación: 
La suma de los volúmenes determinados por el área de los diferentes tipos de parrillas o superficies donde 
se coloque producto, multiplicado por la altura correspondiente hasta el nivel de carga marcado por el 
fabricante o el tope, que puede ser la siguiente parrilla de diferente área, la parte superior del difusor, lámpara, 
plafón, desviadores de aire o cualquier componente que limite el acomodo de producto. 
C.1.2 En el caso de equipos con gabinete interior termoformado con parrillas soportadas por ranuras del 
mismo, se debe considerar para el cálculo del área de la parrilla, las distancias libres entre paredes para el 
acomodo del producto. 
C.1.3 Si algún componente del interior del gabinete ocupa volumen útil (p. ej. difusor, desviador de aire, 
plafón), éste debe ser restado del cálculo total, de acuerdo al párrafo anterior. En los casos en que este 
obstáculo impida el acomodo de un PET o un paquete de prueba de 100 mm x 100 mm x 50 mm (p. ej. 
interruptor, drenaje, termostato), este volumen no debe ser restado al volumen total. 
Las siguientes figuras ejemplifican este cálculo. 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
 
 
 
 
 
C.2 Vitrinas 
C.2.1 El parámetro que define la capacidad del aparato de refrigeración en términos del volumen útil 
refrigerado, se describe a continuación: 
La suma total de los volúmenes determinados de cada área de parrillas, entrepaños o superficies donde 
se coloque producto (ejemplos: piso del aparato, cajón de unidad condensadora), multiplicado por la altura 
correspondiente tomada al centro geométrico de la parrilla o entrepaño, en línea vertical hasta el nivel de 
carga marcado por el fabricante o cualquier tope, que puede ser la siguiente parrilla, entrepaño, cristal, 
evaporador, lámpara, plafón, desviadores de aire o cualquier componente que limite el acomodo de producto. 
C.2.2 Si algún componente del interior del gabinete ocupa volumen útil (p. ej. sistema de drenaje, tubería 
de refrigeración, ductos eléctricos), éste debe ser restado del cálculo total, de acuerdo al párrafo anterior. En 
los casos en que este obstáculo impida el acomodo de un paquete de 100 mm x 100 mm x 50 mm (p. ej. 
interruptor, termostato), este volumen no debe ser restado al volumen total. Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
Conservadores de bolsas con hielo 
La capacidad del aparato en función del volumen refrigerado útil se determina multiplicando el área interna 
inferior del aparato por la altura de piso a techo del mismo. 
 
 
APÉNDICE D 
(Normativo) 
 
COLOCACIÓN DE LOS MEDIDORES DE LA VELOCIDAD DEL AIRE 
La medición y registro de la velocidad del aire se realizará con un anemómetro y se colocará en los 
aparatos objeto de esta norma, como se muestra en la figura siguiente: 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
APÉNDICE E 
(Normativo) 
CARGA Y COLOCACIÓN DE SENSORES DE LOS APARATOS DE PRUEBA 
E.1 Cuarto de pruebas 
Los sensores de la temperatura ambiente en el cuarto de pruebas se deben colocar como sigue: 
a) A la mitad de la altura y a 0,31 m del frente, del aparato 
b) A la mitad de la altura y a 0,31 m del lado izquierdo, del aparato 
c) A la mitad de la altura y a 0,31 m del lado derecho, del aparato 
E.2 Enfriadores verticales 
E.2.1 En el caso de enfriadores verticales, los criterios de carga del aparato son: 
- Debe llenarse a su máxima capacidad. 
- Con todas las parrillas para las que fue diseñado. 
- No utilizar parrillas de despacho por gravedad para la prueba. 
E.2.2 Las parrillas deben ser distribuidas uniformemente dentro del enfriador, respetando las distancias 
mínimas indicadas en esta norma. En caso de requerirse parrillas adicionales, se deben solicitar al fabricante. 
E.2.3 La colocación de las parrillas dentro del gabinete del enfriador debe empezarse desde la parte 
inferior, de acuerdo a lo especificado en el inciso anterior. 
E.2.4 La carga del aparato se debe hacer botella por botella, colocándolas en forma vertical, hasta llenar el 
enfriador al máximo de su capacidad. 
E.2.5 Las botellas de PET deben ser colocadas de manera que formen filas sin traslape y centradas en 
área de la parrilla. La suma del espacio libre por cada lado de la parrilla, no debe permitir el acomodo de otra 
botella como se ejemplifica en el arreglo válido de la siguiente figura, 
VISTA SUPERIOR 
 
 
E.2.6 En el caso de que la parrilla superior no permita el acomodo vertical de las botellas de PET, se 
podrán colocar de manera horizontal. Este acomodo se hará colocando botellas de PET hacia el frente de la 
parrilla y si el espacio de la parrilla permite una segunda fila detrás de esta, se debe colocar. Ver figura en 
este punto. 
  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
E.2.7 El espacio libre que debe existir entre las botellas y las parrillas debe ser medido desde la parte 
superior de la botella y la parte más baja de la siguiente parrilla. La sumatoria de las distancias libres entre 
botellas y parrillas de cada nivel, debe ser menor que la altura de una botella que está siendo utilizada. En 
caso contrario, se debe hacer un segundo intento de carga de producto. Ver figura 2. 
 
 
E.2.8 El único espacio libre permitido en el enfriador es el que se encuentra entre las paredes de éste y las 
botellas, la parrilla debe llenarse sin exceder los bordes o topes en la parte trasera y frontal de la misma. 
E.2.9 En los casos donde la distancia entre fondo y primera parrilla sea mayor que 0,05 m (ver figura), se 
debe retirar la parrilla, colocarla en el piso del gabinete y reacomodar el resto de las parrillas conforme con los 
criterios de E.2.8. 
Notas 
1.- En caso de que la parrilla no se pueda colocar directamente en el fondo, el producto se colocará 
directamente sobre el fondo. 
2.- Para la colocación de la carga se tomará en cuenta la recomendación del fabricante siempre que no 
exceda la distancia ya especificada. 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
E.2.10 El número de sensores que debe tener cada nivel de parrillas y la colocación de los mismos, para 
enfriadores verticales de una, dos y tres puertas, se indican en las figuras siguientes. 
 
E.3 Enfriadores horizontales con circulación forzada de aire  
E.3.1 La carga del aparato se debe hacer botella por botella o six, colocándolas en forma vertical como se 
indica en la siguiente figura, las botellas deben colocarse pegadas a las parrillas y llenar el enfriador al 
máximo de su capacidad considerando el nivel de carga, si lo especifica el fabricante. El único espacio 
permitido en el enfriador es el que se encuentra entre la pared de éste y las botellas, siendo este espacio 
menor al diámetro de una botella.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
E.3.2 Los sensores deben ser colocados en la parte superior como se ejemplifica en la figura siguiente: 
 
 
E.4 Enfriadores horizontales de placa fría 
E.4.1 La carga del aparato se debe hacer botella por botella o six colocándolas en forma vertical como se 
indica en la siguiente figura, no debe superarse la altura de las placas frías y las botellas deben estar en 
contacto con éstas, el único espacio permitido entre botellas es aquel que sea menor al diámetro de una 
botella, como se ejemplifica en la figura siguiente: 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
E.4.2 Los sensores deben ser colocados en botellas de las columnas adyacentes a aquellas que están en 
contacto con las placas frías y solamente en la parte superior, como se ejemplifica en las figuras anteriores y 
siguientes: 
 
 
E.5 Congeladores Verticales 
E.5.1 La carga de prueba consiste en bloques de prueba con dimensiones y composición de acuerdo con 
lo indicado en 6.1.2.2 
E.5.2 Todas las parrillas del aparato se deben colocar uniformemente espaciadas en toda la altura libre, 
hasta el nivel de carga indicado por el fabricante. 
E.5.3 El acomodo de los bloques en cada parrilla se debe hacer de manera que se formen hileras de 200 
mm de ancho con altura aproximada de la mitad de la distancia de separación entre parrillas, y una 
separación entre hileras y paredes del gabinete, de 25 mm (ver figura). 
E.5.4 Los bloques con sensor deben ser colocados uno en cada esquina y uno en el centro geométrico de 
la fila superior, totalizando 5 sensores. Este arreglo se repite para cada una de las parrillas. 
E.5.5 Si el equipo cuenta con canastillas para colocación de producto, éste debe probarse cargando las 
canastillas hasta su máxima capacidad y colocando los sensores con los mismos criterios mencionados 
anteriormente. 
Las siguientes figuras ejemplifican algunos de los tipos de congeladores y de la colocación de los 
sensores de prueba.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
CONGELADORES VERTICALES 
 
E.6 Congeladores Horizontales  
E.6.1 El llenado debe iniciarse colocando la carga de prueba nivel por nivel, hasta llegar al nivel de carga 
señalado con una marca impresa en el aparato. Se permite colocar la carga, como máximo, a 0,015 m abajo 
del nivel de carga. 
E.6.2 El espacio entre columnas de paquetes, entre divisiones internas y con la pared del congelador debe 
ser de 0,025 m ± 0,005 m. 
E.6.3 Los aparatos que estén previstos para usar canastillas deben probarse con éstas en su posición 
normal de uso. Se permite un espacio entre el fondo del aparato y la parte inferior de la canastilla de hasta 
0,05 m. 
E.6.4 Los sensores deben colocarse en cada una de las esquinas y centro geométrico del nivel superior de 
los paquetes de prueba, como lo indica la siguiente figura: 
 Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
 
 
VISTA LATERAL 
E.7 Vitrinas 
E.7.1 Los bloques de prueba deben abarcar toda el área disponible de cada uno de los entrepaños con 
que cuenta la vitrina, así como en las superficies internas destinadas al compartimiento de la unidad de 
refrigeración. 
E.7.2 La columna de bloques de prueba debe estar separada 0,025 m ± 0,005 m de la pared del gabinete 
y de igual manera para la separación de cada columna de bloques de prueba. Se deben colocar cinco bloques 
con sensor en la fila superior cercanos al nivel de carga de cada entrepaño y uno de los sensores debe ser 
colocado en el centro geométrico del entrepaño de la vitrina, como se ejemplifica en la figura; si la vitrina 
incluye cualquier tipo de estructura en su centro, el sensor puede ser colocado a la derecha, a la izquierda, al 
frente o atrás de tal estructura separado 0,025 m. 
E.7.3 El nivel de carga mencionado en párrafos anteriores será designado por cada fabricante según el 
diseño y/o capacidad de su equipo. 
UBICACIÓN DE SENSORES EN VITRINAS 
 
 
E.8 Conservadores de bolsas con hielo 
E.8.1 Los conservadores de bolsas con hielo se deben probar sin carga y la colocación del sensor de 
temperatura debe hacerse en el centro geométrico del interior del aparato, midiendo la temperatura del aire, 
como se indica en la siguiente figura.  DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 
 
 
APÉNDICE F 
(Normativo) 
CIRCUITO PARA MEDICIÓN DE CORRIENTES DE FUGA 
 
Circuito para medir corriente de fuga 
APÉNDICE G 
(Normativo) 
SIMBOLO PARA APARATOS CON REFRIGERANTE INFLAMABLE 
 
Advertencia; Riesgo de fuego/Materiales Inflamables Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL   
12. Bibliografía 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio 
de 1992. 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1999. 
NOM-022-ENER/SCFI-2014 , Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario para aparatos de 
refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de noviembre de 2014. 
NMX-Z-013-SCFI-2015 , Guía para la estructuración y redacción de Normas. 
NMX-J-521/1-ANCE-2012 , Aparatos electrodomésticos y similares–Seguridad parte 1: Requisitos 
generales. 
ASHRAE 1994 , Handbook refrigeration system and applications. 
ARI Air Conditioning and Refrigeration Institute , Ed. Prentice/Hall International, Englewood Cliffs,  N.J. 
1979. 
ISO 5149-1 , Sistemas de refrigeración seguridad y requerimientos ambientales. Parte 1 definiciones, 
clasificación y criterio de selección. 
UL 471, Estándar para seguridad, congeladores y refrigeradores comerciales. 
IEC 60335-1 , Aparatos electrodomésticos y aparatos eléctricos similares. Seguridad parte 1, 
requerimientos generales. 
IEC 60335-2-89 , Electrodomésticos y aparatos eléctricos similares, seguridad parte 2-89. 
ANSI Z97.1 , Seguridad de materiales de vidrio usados en la construcción. Seguridad, especificaciones de 
desempeño y métodos de prueba. 
13. Transitorios 
Primero.  El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, como Norma Oficial Mexicana definitiva, entrará en vigor 90 días naturales después de dicha 
publicación y a partir de esta fecha, todos los aparatos de refrigeración autocontenidos comprendidos dentro 
del campo de aplicación deberán ser certificados con base a la misma . 
Segundo.  Una vez que entre en vigor el presente proyecto de Norma Oficial Mexicana,  cancelará y 
sustituirá a la NOM-022-ENER/SCFI-2014, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario para 
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2014. 
Tercero.  Los aparatos de refrigeración comercial autocontenidos, certificados en el cumplimiento de la 
NOM-022-ENER/SCFI-2014 antes de la entrada en vigor de este proyecto de Norma Oficial Mexicana, por un 
organismo de certificación debidamente acreditado y aprobado, podrán ser comercializados hasta el término 
de su vigencia estipulada en el certificado. 
Cuarto. En caso de que sea de interés del comercializador, podrá obtenerse un certificado de 
cumplimiento con el PROY-NOM-022-ENER/SE-2020, una vez que entre en vigor como Norma Oficial 
Mexicana definitiva; sin necesidad de esperar el vencimiento del certificado de cumplimiento con la NOM-022-
ENER/SCFI-2014. 
Quinto. Los laboratorios de pruebas y los organismos de certificación para producto podrán iniciar los 
trámites de acreditación y aprobación del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva. La aprobación que al efecto emita 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía surtirá efectos hasta la entrada en vigor del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana como Norma Oficial Mexicana definitiva. 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
Ciudad de México, a 18 de junio de 2020.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Odón Demófilo de Buen Rodríguez .- Rúbrica.-  El 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) y 
Director General de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez .- Rúbrica.