REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO 
CENTRO AMERICANO   RTCA 23.01.78:20 
ICS 23.120  
 
 
 
 
PRODUCTOS ELÉCTRICOS. ACONDICIONADORES DE 
AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER, CON FLUJO DE 
REFRIGERANTE VARIABLE DESCARGA LIBRE Y SIN 
DUCTOS DE AIRE. ESPECIFICACIONES DE EFICIENCIA 
ENE RGÉTICA . 
 
 
CORRESPONDENCIA:  Este Reglamento Técnico no tiene correspondencia con norma 
internacional alguna.  
  
 
 
 
Editado por:  
  
 Ministerio de Economía . MINECO  
 Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica . OSARTEC  
 Secretaría de Desarrollo Económico . SDE  
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio . MIFIC  
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio . MEIC  
 Ministerio de Comercio e Industrias . MICI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
2  INFORME  
 
Los respectivos organismos de Reglamentación Técnica de los Estados Parte, son los 
encargados de realizar el estudio y la adopción de los Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos con el apoyo de los Comités Técnicos Nacionales los cuales están 
conformados por representantes de los Sectores Académicos, C onsumidores, Empresa 
Privada y Gobierno.  
 
Este Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 23.01.78:20, fue adoptado por el 
Subgrupo de Medidas de Normalización del Grupo Técnico de Registro. La oficialización de 
este reglamento técnico conlleva la aprobación del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO).  
 
 
 
MIEMBRO PARTICIPANTES DEL COMITÉ  
 
Por Guatemala  
 
Ministerio de Energía y Minas  
 
Por El Salvador  
 
Consejo  Nacional  de Energía  
 
Por Honduras  
 
Secretaría de Energía  
 
Por Nicaragua  
 
Ministerio de Energía y Minas  
 
Por Costa Rica  
 
Ministerio de Ambiente y Energía  
 
Por Panamá  
 
Secretaría Nacional de Energía  
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
3  1. OBJETO  
 
Establecer la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE1) mínima, el método de 
ensayo, el procedimiento de evaluación de la conformidad y el etiquetado, que deben cumplir 
los acondicionadores de aire tipo dividido inverter  con flujo de refrigerante variable descarga 
libre y sin ductos de aire, que se fabriquen, importen o comercialicen en los Estados Parte.  
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
Aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido inverter , con flujo de refrigerante 
variable  descarga libre y sin ductos de aire , operados con energía eléctrica en capacidades 
nominales de enfriamiento hasta 19 050 Wt (65 000 BTU) que funcionan por compresión 
mecánica y que incluyen un serpentín evaporador enfriador de aire, un compresor de 
frecuencia con flujo de refrigerante variable y un serpentín condensador enfriado por aire , 
que se fabriquen, importen o comercialicen en los Estado s Parte.  
 
2.1 Excepciones  
 
Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos:  
 
a. Las bombas de calor y solo enfriamiento a base de agua.  
b. Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales.  
c. Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que  tienen un cond ucto condensador 
de escape.  
d. Las unidades tipo “Multi -split” con compresor de frecuencia y flujo de refrigerante 
variable2. 
e. Unidades Piso Techo  que excedan  el límite de 19 050 Wt (65 000 BTU).  
f. Menaje de casa . 
g. Las muestras  sin valor comercial, según procedimiento de cada Estado s Parte.   
 
NOTA 1 . Los literales f y g no aplica n a Honduras .  
 
 
3. DEFINICIONES  
 
Para los fines de este reglamento técnico, se entiende por:  
 
3.1 Acondicionadores de aire tipo dividido  inverter  con flujo de refrigerante 
variable : descarga  libre y sin ductos  de aire, constituido  por dos cuerpos  
(Minisplit).  Es un acondicionador de aire con compresor de frecuencia y/o flujo de 
refrigerante variable, constituido por  dos cuerpos,  uno al interior  del cuarto,  espacio 
o zona cerrada (espacio  acondicionado)  y otro al  exterior  conectados  por tuberías. 
Está constituido  por una fuente  primaria  de refrigeración  para enfriamiento  y/o 
deshumidificación  y puede  incluir  medios  para calefacción,  circulación  y limpieza  
                                                           
1 Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) . 
2 Conocidas por sus siglas en inglés VRF.  REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
4  del aire. 
 
3.2 Acreditación:  atestación de tercera parte relativa a un organismo para la evaluación de 
la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a 
cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad.  
 
3.3 Acuerdo de reconocimient o multilateral:  acuerdo entre más de dos partes, públicas 
o privadas, por la cual cada parte reconoce o acepta los resultados de la evaluación de 
la conformidad de las otras partes.  
 
3.4 Autoridad competente:  entidad de gobierno de los Estados Parte con capaci dad de 
emitir y vigilar la reglamentación técnica en materia de eficiencia energética . 
 
3.5 Capacidad de enfriamiento : capacidad que tiene el equipo para remover el calor de 
un espacio cerrado, en watts.  
 
3.6 Certificación de Producto:  emisión de una declaración de tercera parte, basada en una 
decisión tomada después de la revisión la que se ha demostrado el cumplimiento de los 
requisitos especificados en un reglamento t écnico.  
 
3.7 Certificado de Producto:  documento mediante el cual el org anismo de certificación 
de producto hace constar que un producto o una familia de productos determinados 
cumple con las especificaciones establecidas en un reglamento técnico.  
 
3.8 Condensador : es la parte  del equipo  ubicado del lado exterior,  que rechaza  calor  a 
una fuente  externa  al flujo  de aire interior.  
 
3.9 Evaluación de la conformidad:  demostración de que se cumplen los requisitos 
especificados, relativos al producto.  
 
3.10 Evaporador : es la parte  del equipo  ubicado en la parte interior,  que remueve  el calor  
del flujo  de aire interior.   
 
3.11 Equivalencia:  grado de relación entre diferentes resultados de la evaluación de la 
conformidad, suficiente para proporcionar el mismo nivel de aseguramiento de la 
conformidad con respecto a los mismos requisitos especificados .  
 
3.12 Laboratorio de ensayos:  laboratorio de pruebas acreditado para realizar ensayos 
conforme a una norma técnica o reglamento técnico.  
 
3.13 Muestreo:  proceso de obtención de una muestra representativa del producto objeto de 
evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento.  
 
3.14 Organismo de Certificación:  organismo de evaluación de la conformidad de tercera 
parte que opera esquemas de certificación.  
 
NOTA  1. Un organismo de certificación puede ser gubernamental o no gubernamental (con o sin REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
5  autorida d reglamentaria).  
 
3.15 Producto:  aquel producto considerado dent ro del campo de aplicación del r eglamento 
técnico aplicable.  
 
3.16 Refrigerante : fluido  de trabajo  que utiliza  el sistema  de refrigeración  del equipo  
acondicionador  de aire; este cambia  del estado  líquido  a vapor  en el proceso  de 
absorción  de calor  en el serpentín  evaporador  y de vapor  a líquido  en el serpentín  del 
condensador.  
 
3.17 Relación  de Eficiencia  Energética  Estacional  (REEE) : es la relación  del calor  
total eliminado del espacio acondicionado  durante  la temporada  anual de 
enfriamiento,  dividido  por el total de energía  eléctrica  consumida  por el 
acondicionador  de aire durante  la misma  temporada.  
 
3.18 Reconocimiento:  admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la 
conformidad, proporcionado por otra persona o por otro organismo . 
 
3.19 Verificación:  confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 
han cumplido los requisitos especificados . 
 
3.20 Vigilancia:  repetición sistemática de actividades de evaluación de la conformidad 
como base para mantener la validez de la certificación del producto.  
 
 
4. CLASIFICACI ÓN 
 
El acondicionador de aire incluido en el alcance de este reglamento técnico es el constituido 
por dos partes (Minisplit) . 
 
 
5. ESPECIFICACIONES  
 
5.1 Límite  de valor  de Relación  de Eficiencia  Energética  Estacional  (REEE)  
 
Los equipos de este r eglamento técnico deben cumplir con los siguientes valores mínimos 
de Relación de Eficiencia Energética  Estacional (REEE):  
 
TABLA  1.- Nivel es mínimo s de la Relación  de Eficiencia  Energética  Estacional  
(REEE),  en acondicionadores  de aire tipo dividido inverter  con flujo  de 
refrigerante  variable, descarga libre y sin ductos de aire  
Capacidad de enfriamiento Watts (BTU/h)  REEE Wt/We (BTU/hW)  
Hasta 4101 (13993 ,19) 
 4,68 (16)  
Mayor que 4101 (1 3993,19) hasta 5859 (19991, 73) 
 4,68 (16)  REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
6  Mayor que 5859 (19991, 73) hasta 10600 (36168, 70) 
 4,39 (15)  
Mayor que 10600 (36168, 70) hasta 19050 (6500 1,29) 
 4,10 (14)  
NOTA S:  
1. Factor de conversión 3,412141633  basado en sistema inglés .  
2. Ver equivalencia en unidades inglesas en el Anexo A. 
 
5.2 Determinación  de los valores  de REEE  
 
Para determinar los valores de REEE, de los acondicionadores de aire objeto  de este 
Reglamento T écnico Centroamericano ( RTCA ), se debe  utilizar cualquiera de los mé todos 
de prueba descritos en el numeral  7.1 Método de Prueba.  
 
 
6. MUESTREO  
 
La toma de muestra y el muestreo debe ser representativo según el esquema de certificación 
seleccionado por el ente de la evaluación de la conformidad.  
 
 
7. MÉTODOS DE ANÁLISIS  
 
7.1 Método de prueba  
 
Para determinar los valores de la  REEE de los equipos objeto de este reglamento  técnico, se 
podrá  utilizar  alguno de los siguiente s método s de ensayo en su versión vigente .  
 
‒ AHRI 210/240 -2017.  Performance Rating of Unitary Air -conditioning & Air -source 
Heat Pump Equipment.  
‒ ANSI/ASHRAE 37 -2009.  Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary 
Air-Conditioning and Heat Pump Equipment.  
‒ ANSI/ ASHRAE 116 -2010.  Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of 
Unitary Air Conditioners and Heat Pumps.  
‒ CSA C656 -2014.  Performance Standard For Split -System And Single -Package Air 
Conditioners And Heat Pumps.  
‒ NORMA Oficial Mexicana NOM 026 ENE R 2015, Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, 
descarga libre y sin ductos de aire.  
‒ ISO 16358 -1:2013 Air -cooled air conditioners and air -to-air heat pumps -- Testing and 
calculating methods for seasonal performance factors -- Part 1: Cooling seasonal 
performance factor.  
 
7.2 Criterios de aceptación  
 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
7  Para cumplir con este reglamento, los resultados obtenidos de las mediciones de laboratorio 
de pruebas de la muestra seleccionada, no deben ser inferiores a los valores establecidos en 
este reglamento.  
 
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.  
 
8.1  DISPOSICIONES GENERALES  
 
Los productos nacionales y los importados deberán contar con certificados de evaluación de 
la conformidad, previo a su importación o comercialización , según se indica en est e numeral . 
 
Para evaluar la conformidad del cumplimiento de este reglamento técnico, los productores 
nacionales y los importadores debe rán utilizar los servicios de un Organismo de Certificación 
de Producto  (OCP)  acreditado en la norma ISO/IEC 17065 (o equivalente nacional) en su 
versión vigente, por un organismo de acreditación co n reconocimiento internacional bajo los 
acuerdos de reconocimiento multilateral del Foro Internacional de Acreditación  (IAF por sus 
siglas en inglés).    
 
Para el caso de la evaluación de productos por lote ( ej.: esquema 1b  de la ISO/IEC 17067)  
o evaluación de ítems específicos, los productores nacionales y los importadores podrán 
utilizar los servicios de un Organismo de Inspección (OI) acreditado en la norma ISO/IEC 
17020 (o equivalente nacional) en su versió n vigente, por un organismo de acreditación con 
reconocimiento internacional bajo los acuerdos de reconocimiento multilateral de la  
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC por sus siglas en inglés ). 
 
8.2 LABORATORIOS DE ENSAYO  
 
Los informes de ensayo deben ser emitidos por un laboratorio de ensayo acreditado bajo la 
norma ISO/IEC 17025 (o su equivalente a nivel nacional)  en su versió n vigente, para los 
métodos de prueba definidos en el numeral 7. 1 u otros métodos de ensayo declarados 
equivalentes por la Autoridad Nacional Competente ( ANC ). 
 
8.3 PROCEDIMIENTO  PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
El procedimiento será establecido por las autoridades competentes de cada uno de los Estados 
Parte.  
 
 
9. EQUIVALENCIA CON OTRAS NORMAS O REGLAMENTOS TÉCNICOS  
 
La equivalencia con otras normas o reglamentos técnicos, le corresponde establecerla a las 
autoridades competentes de cada uno de los Estados Parte, pudiendo contar con el apoyo o 
participación de otros entes técnicos.  El alcance de esta equivalencia es nacional.  
 
 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
8  10. OTRAS OBLIGACIONES  
 
Los gastos que se originen por los servicios de certificación de producto y por la realización 
de ensayos para las actividades de evaluación de la conformidad, son a cargo del fabricante, 
importador o comercializador , según corresponda . 
 
Cuando se produzcan cambios en los reglamentos técnicos con los cuales se expresa la 
conformidad del producto, el fabricante, importador o comercializador deberá elaborar una 
nueva Dec laración de Cumplimiento.  
 
Será responsabilidad del fabricante, importador o comercializador, mantener una copia 
(documental y/o electrónica) del Certificado de Conformidad de Producto y la Declaración 
de Cumplimiento vigentes.  
 
 
11. ETIQUETADO  
 
Los aparatos objeto de este reglamento t écnico que se comercialicen en los Estado s Parte  
deben llevar una etiqueta  que proporcione información relacionada con su REE E, 
cumpliendo con los siguientes requisitos :  
 
11.1. Permanencia  
 
La etiqueta debe ir adherida al aparato o colocada por medio de engomado y no debe 
removerse hasta después de que éste haya sido adquirido por el usuario final.  
 
11.2. Ubicación  
 
La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del producto, visible al 
consumidor.  
 
Para el caso de los equipos divididos la etiqueta deberá estar ubicada en el condensador y en 
el evaporador.  
 
11.3. Información  
 
La etiqueta de eficiencia energética debe contener en forma legible e indeleble , como mínimo 
la información que se lista a continuación :  
 
11.3.1.   La leyenda : “EFICIENCIA  ENERGÉTICA ”, (MAYÚSCULA, CENTRADO Y 
NEGRITA) .  
11.3.2.  La leyenda : “Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) ”.  
11.3.3.  La leyenda : “Determinado como se establece en el RTCA 23.01.78:20 ”. 
11.3.4.  La leyenda : “ACONDICIONADORES DE  AIRE TIPO DIVIDIDO 
INVERTER ”, (MAYÚSCULA, CENTRADO Y NEGRITA) .  
11.3.5.  La leyenda “Marca: ” en negrita, seguida de la marca del acondicionador, en letra 
normal.  REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
9  11.3.6.  La leyenda “ modelo de sistema de la unidad  evaporadora ”. 
11.3.7.   La leyenda  “modelo de sistema de la unidad condensadora ”. 
11.3.8.   La leyenda “Tipo: ” en negrita, seguida del tipo del acondicionador , en letra normal . 
11.3.9.  La leyenda “Capacidad de enfriamiento: ”, en negrita, seguida  de la capacidad de 
enfriamiento del acondicionador, expresada en watts, entre paréntesis capacidad de 
enfriamiento del acondicionador expresada en BTU/h , en letra normal . 
11.3.10.  La leyenda “Potencia Eléctrica: ” en negrita, seguida del valor de la potencia 
eléctr ica del acondicionador de aire, expresada en  W, en letra normal . 
11.3.11.  La leyenda “Compare el consumo de energía de este equipo con otros del mismo 
tipo antes de comprar ”, centrado y en negrita . 
11.3.12.  La leyenda “Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)” , centrado  y 
en negrita .  
11.3.13.  La leyenda “REEE establecid o en este RTCA (Wt/We):”  en negrita , seguida de 
la REEE mínima conforme a lo establecido en la tabla 1  de este RTCA , en letra normal  (un 
entero y dos decimales aplicando la regla del redondeo progresivo).  
11.3.14.  La leyenda “(BTU/h W):” en letra normal, seguida de la REEE mínima conforme a 
lo establecido en la tabla 1 de este RTCA , en letra normal.   
11.3.15.  La leyenda “REEE de este equipo (Wt/We) :”, en negrita , seguida de la REEE 
determinada, en letra normal  (un entero y dos decimales aplicando la regla del redondeo 
progresivo).  
11.3.16.  La leyenda “(BTU/ hW):” en letra normal, seguida de la REEE mínima conforme a 
lo establecido en la tabla 1 de este RTCA , en letra normal.  
11.3.17.  La leyenda “Ahorro de Energía de este Equipo ” de manera horizontal , en negrita . 
11.3.18.  Una escala  horizonta l, indicando el por ciento de ahorro de energía, de 0% al 100% 
de 20% en 20%. 
 
Al costado inferior izquierdo de la escala, en  0%, debe  colocarse la leyenda: “Menor  
ahorro”  (en negrita) .  
Al costado inferior derecho de la escala, en  100%, debe  colocarse la leyenda: “Mayor 
ahorro”  (en negrita) .  
 
Se debe  colocar  una flecha  en color gris oscuro que indique  el porcentaje  de ahorro  de 
energía  que tiene  el producto , este porcentaje debe estar expresado por un entero y un 
decimal aplicando la regla del redondeo progresivo, en negrita, obtenido  con el 
siguiente  cálculo:  
 
((𝐑𝐄𝐄𝐄  de este  modelo  (Wt/We)
REEE  mínima  para  esta  capacidad  (Wt/We))−1)×100%  
 
Esta flecha  debe  colocarse  de tal manera  que coincidan  su punta  con el por ciento de 
ahorro de energía que se representa gráficamente.  
 
11.3.19.  La leyenda “IMPORTANTE ”, (EN MAYÚ SCULA, CENTRADO Y NEGRITA ). 
11.3.20.  La leyenda “El ahorro de energía real dependerá de los uso s y hábitos del usuario, 
así como de la localización del equipo ”, en letra normal.  REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
10  11.3.21.  La leyenda “La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido 
por el consumidor final ”, en letra normal.  
 
 
11.4. Dimensiones  
 
Las dimensiones  mínimas  incluido el  contorno  de la etiqueta  son las siguientes:   
- Alto:  14,0 cm ± 1 cm 
- Ancho:  10,0 cm ± 1 cm 
 
11.5. Distribución  de la información y colores  
 
11.5.1.  La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al  
modelo relacionado en el Anexo C. 
11.5.2.  La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma:  
- Texto y escala:  negro . 
- Fondo de la etiqueta:  amarillo . 
 
 
12. VIGILANCIA Y VERIFICACI ÓN 
 
La vigilancia y verificación de este Reglamento Técnico Centroamericano corresponde a las 
Autoridades Competentes de cada uno de los Estados Parte.   
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA  
 
- NOM 026 -ENER -2015, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 
dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga  libre y sin ductos de 
aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado. Internaci onal. 
- AHRI 210/240 -2017. Performance Rating of Unitary Air -conditioning & Air -source 
Heat Pump Equipment.  
- ANSI/ASHRAE 37 -2009. Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary 
Air-Conditioning and Heat Pump Equipment . 
- ANSI/ASHRAE 116 -2010.  Methods  of Testing for Rating Seasonal Efficiency of 
Unitary Air Conditioners and Heat Pumps . 
- CSA C656 -2014. Performance Standard for Split -System and Single -Package Air 
Conditioners and Heat Pumps . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
11   
ANEXO A 
(INFORMATIVO ) 
 
FACTORES DE CONVERSIÓ N 
 
Las unidades en el sistema inglés que se pueden utilizar para la aplicació n de los métodos de 
prueba del r eglamento técnico son:  
 
- La unidad de flujo térmico (capacidad del acondicionador) BTU/h:  
 
1 BTU /h=0,293071  𝑊 
 
1 𝑊=3,4121  𝐵𝑇𝑈 /ℎ 
 
- La R elación de Eficiencia E nergética Estacional (REEE ) en el sistema inglés tiene como 
unidades BTU/hW y tiene la siguiente relación:  
 
1 𝐵𝑇𝑈 /ℎ𝑊=0,293071  𝑊𝑡/𝑊𝑒 
 
1 𝑊𝑡/𝑊𝑒 =3,4121  𝐵𝑇𝑈 /ℎ𝑊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
12   
ANEXO B 
(INFORMATIVO ) 
 
FORMATO DE LA DECLARACIÓN DE CU MPLIMIENTO  
 
(NOMBRE DEL EMISOR ) 
 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: ( NOMBRE, TIPO O 
MODELO, No. DE LOTE, DE MUESTRA O DE SERIE, SEGÚN SEA EL CASO, 
PROCEDENCIA ), incluido en la fracción arancelaria ( clasificación arancelaría a 10 
dígitos ) al que se refiere esta declaración, cumple con el reglamento técnico: ( Colocar el 
número y nombre de reglamento técnico en cuestión vigente ). 
 
LUGAR Y FECHA:  
 
___________________________________________  
 
 
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:  
 
___________________________________________  
 
 
CÓDIGO, NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO, 
ASÍ COMO DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO EMISOR  
 
____________________________________________  
 
 
SELLO DE LA COMPAÑÍA  
 
Dirección para notificaciones: ( en el país en donde se comercializará el producto ) 
 
…………………………………………………………………………………  
 
Para uso exclusivo de la Autoridad Competente  
No. Consecutivo  Firma  Fecha de v igencia  
Nombre del funcionario autorizado  Sello de la Autoridad 
Competente  
  REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO                              RTCA 23.01.78:20  
 
13  ANEXO C 
(NORMATIVO )3 
 
Modelo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo dividido inverter  
 
   
 
 
 
 
Ancho 10,0 cm ± 1 cm 
 
 
-FIN DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO - 
 
                                                           
3) 
Los datos  o valores reflejados en este modelo de etiqueta son para fines ilustrativos.   
La referencia a los numerales  del RTCA  indicados en el modelo de etiqueta,  no deben colocarse en la etiqueta utilizada en el comercio.  
Marca: XX Numeral 11.3.5 Tipo:
Unidad evaporadora XX Numeral 11.3.6
Unidad condensadora XX Numeral 11.3.7
Potencia Eléctrica: 
REEE establecido en este RTCA: (Wt/We) Numeral 11.3.13
(BTU/hW) Numeral 11.3.14 (16)
REEE de este equipo: (Wt/We) Numeral 11.3.15
(BTU/hW) Numeral 11.3.16 (25)
Numeral 11.3.18EFICIENCIA ENERGÉTICA  Numeral 11.3.1
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER 
Numeral 11.3.4
Minisplit-inverter Numeral 11.3.8
Capacidad de 
Enfriamiento:Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) Numeral 11.3.2
Determinado como se establece en el RTCA 23.01.78:20 Numeral 11.3.3
XXX W ( XXX BTU/h)  Numeral 11.3.9
XX  Numeral 11.3.10
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)
Ahorro de Energía de este Equipo  Numeral 11.3.17
* El ahorro de energía real dependerá de los usos y hábitos del usuario, así como de la 
localización del equipo.  Numeral 11.3.20IMPORTANTE Numeral 11.3.19
* La etiqueta no deberá retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el 
consumidor final. Numeral 11.3.21Compare el consumo de energía de este equipo con otros del mismo tipo antes de comprar                Numeral 
11.3.11
 Numeral 11.3.12
4,68
56,25%7,33
Menor ahorro Mayor ahorro0% 20% 40% 60% 80% 100%Alto:  14,0 cm ± 1 cm