中华人民共和国国家标准
 
小便器水效限定值及水效等级
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
XXXX-XX-XX发布  ICS 91.140.70 
Q31 
 
 
 中华人民共和国国家标准
小便器水效限定值及水效等级
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
for urinals 
 
（报批稿） 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 28377-XXXX 
代替 GB 28377-2012 
小便器水效限定值及水效等级  
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
XXXX-XX-XX实施 
GB 28377-XXXX 
前言 
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 
本标准代替GB 28377-2012，与GB 28377-2012相比，主要技术变化如下： 
——修订了标准的范围； 
——修订了部分术语和定义； 
——修订了基本要求； 
——增加了冲洗功能要求； 
——修订了小便器水效等级指标； 
——增加了小便器平均用水量的计算公式。 
本标准由中国国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。 
本标准由中国国家标准化管理委员会归口。 
本标准起草单位： 九牧厨卫股份有限公司、 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心、 广州蒙娜 
丽莎卫浴股份有限公司、 广东乐华家居有限责任公司、 中国标准化研究院、 广东欧陆卫浴有限公司、 安
徽省产品质量监督检验研究院、 恒洁卫浴集团有限公司、 广东康纳卫浴科技有限公司、 佛山市家家卫浴 
有限公司、 广东安彼科技有限公司、 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、 和成 （中国） 有限公司、 广东 
创潮流瑜格科技有限公司、 浙江省家具与五金研究所、 佛山市质量计量监督检测中心、 中国质量认证中 
心、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司、合肥产品质量监督检验研究院。 
本标准主要起草人： 方华明、 骆立刚、 于洁、 白雪、 林晓伟、 张帆、 朱雪丹、 蔡榕、 朱双四、 谢晓 
军、 丁伟刚、 谢岳荣、 陈放青、 蔡雨冬、 刘川、 陈淑定、 雷霆、 苏瑶广、 邱陶辉、 王兵、 林建峰、 韩远 
洋、刘源、朱一军、黄金飞、杨志雄、朱堃、苏林、王开放。 
本标准代替了GB 28377-2012。 
本标准于2013年4月首次发布，本次为第一次修订。 
  GB 28377-XXXX 
小便器水效限定值及水效等级  
1  范围 
本标准规定了小便器的水效等级、技术要求和试验方法。 
本标准适用于安 装在 建 筑 设 施内 的 冷 水 供 水管 路上 ，供 水 静压力不大 于0. 6MPa条件 下 使 用的 各类 小 
便器（ 不含无 水小便器）的水效 评价 。 
2  规范性引用文件 
下 列文件对 于本 文件 的 应 用 是必不可少 的。 凡是注日期 的 引 用 文件 ， 仅 所 注日期 的 版 本适用于本 文 
件 。 凡是不注日期 的 引 用 文件 ， 其最新版 本（ 包括 所有的修改单）适用于本 文件 。 
GB/T 919 5   建 筑 卫 生 陶 瓷 分 类 及术语 
3  术语和定义 
GB/T 919 5  界 定的 以 及下 列 术语和定义适用于本 文件 。 
3.1 
小便器平均用水量 average water consumption of urinals 
依据 标准规定的试验方法和计算公式 进行实 测和计算 得 出的小便器的用水量。 
3.2 
小便器水效限定值   minimum allowable values of water efficiency for urinals 
在 标准规定的试验 条件 下，小便器所 允许 的 最大 用水量。 
3.3 
小便器节水评价值   evaluating values of water conservation for urina ls 
在 标准规定的试验 条件 下，节水 型 小便器所 允许 的 最大 用水量。 
注：节水评价值是评价节水型小便器的规定要求。 
4  小便器水效等级 
小便器水效等级分为 3 级， 其 中 3 级水效 最低 。 各 等级小便器的平均用水量 应符 合 表 1 的规定。  
表1  小便器水效等级指标  
单位：L  
小便器水效等级  1级 2级 3级 
小便器平均用水量  ≤0.5 ≤1.5 ≤2.5 
5  技术要求 
5.1  基本要求  
小便器 应符 合明 示执行 标准的要求， 且应 与相 应 的冲水 装置进行配套 。 
5.2  冲洗功能要求 
5.2.1  洗净功能 GB 28377-XXXX 
按 附录A进行 洗 净 功能试验， 每 次冲洗 后累积残留墨线 的 总长度不大 于2 5mm ， 且每 一 段残留墨线长 
度不大 于13 mm 。 
5.2.2  污水置换功能 
按 附录A进行污 水 置换 试验， 带整体存 水 弯 小便器的 稀释率应不低 于100。  
5.2.3  水封深度 
按 附录A进行 水 封深度 试验， 带整体存 水 弯 小便器的水 封深度应不 小于 5 0 ㎜ 。 
5.2.4  水封回复 
按 附录A进行 水 封回复 试验， 带整体存 水 弯 小便器的水 封回复不得 小于 5 0 mm 。 虹吸 式小便器 每 次 应 
有 虹吸 产 生 。 
5.2.5  存水弯最小通径 
按 附录A进行存 水 弯最 小 通径 试验， 带整体存 水 弯 小便器的水 道应 能 通过直径 为23 mm 的 固体球 。 
5.3  小便器水效限定值 
小便器水效限定 值 为水效等级的3级。  
5.4  小便器节水评价值  
小便器节水 评价值 为水效等级的2级。 
6  试验方法 
小便器平均用水量、冲洗功能要求试验方法按照 附录A执行 。  GB 28377-XXXX 
附录 A 
（规范性附录） 
试验方法 
A.1 小便器平均用水量试验 
A.1.1  小便器平均用水量及冲洗功能试验系统 
a ）小便器平均用水量及冲洗功能试验 系统应符 合如 图 A .1 规定的要求。 
 
1 —供水水源。试验应为干净水，应能提供不小于860kPa的静压。输出压力在0kPa～860kPa范围内可调，在550KPa    
    动压下，流量不小于38L/min。 
2 —流量计。流量计的使用范围应为0L/min～38L/min，精度为全量程的2%。 
3 —调节阀。调节阀是公称直径为DN20的球阀或闸阀或类似功能阀门。 
4 —长度距离不小于20倍管道公称直径，且不应采用任何形式弯头连接。 
5 —压力计。压力计的使用范围不小于0kPa～690kPa，分度值应不大于10kPa。 
6 —压力计后端供水管路距离。长度为0.5～2.5倍以内管道公称直径。 
7 —通断控制阀。用于控制管道通断的球阀或闸阀或类似功能阀门，公称直径为DN20。 
8 —软管。用软管将标准化供水系统与小便器连接（应使用厂家提供配套的软管进行试验，若未提供，则选   
    用内径为8mm，长度为500mm的软管进行试验）。 
9 —样品。已安装冲洗阀的待测小便器。 
    注：整个供水系统的供水管，应使用DN20的刚性供水管。 
图 A.1 小便器平均用水量及冲洗功能试验系统 
b ） 应使 用与小便器 配套使 用的冲水 装置并 安 装 成 使 用 状态 ， 在 小便器平均用水量及冲洗功能试验 
系统上进行 试验。 
c ） 将 试验 系统 按 表 A .1 规定 调 节 供 水 压力 测定小便器用水量，洗 净 功能、 污 水 置换 功能和水 封回 
复 试验 在 保 持 测试用水量试验 时 冲水 装置 和 供 水 系统 的 状态 下， 在表 A .1 规定的 最低 试验 压力 下 进行 试 
验。 
表 A.1  小便器用水量试验压力(静压力) 
单位：MPa 
便器类型 小便器 
冲水装置 冲洗阀 
试验压力 0.17 
0.55 
A.1.2  标准化调试程序 
小便器试验 供 水 系统 标准化 调 试 程序 如下： 
a ） 将供 水水源1 调 节 至静压 为 ( 0.17 ± 0.01 )MPa ； 
b ） 装上 与小便器 配套 提 供 的冲洗 阀 ， 供 水开 关处 于 全 开 状态 ， 使供 水 系统 的出水 端 与 大气 相 通 ； 
c ） 将调 节 阀 3、 通断控制阀 7调至全 开 状态 ； 
d ） 将 冲洗 阀 与 待 测小便器 进行连接 。 
A.1.3  试验程序 
GB 28377-XXXX 
小便器平均用水量试验 应 按 以 下 步骤进行 ： 
a ） 将被 测小便器按 A .1.1要求安 装在符 合 A .1.2要求的 供 水 系统上 ， 连接后各接 口 应无渗漏 ， 清 洁 
洗 净面 和 存 水 弯 ， 并 冲水 使 小便器水 封充 水 至正常 水位。 
b ） 在表A .1规定的试验 压力之 一， 应 保 持 与小便器 配套 的冲水 装置在 出 厂状态 下与小便器 配套进行 
测定。 若生 产 厂商对 产品有特 殊 要求，则按产品 说 明和 包装上 的明 示压力进行 测定。     
c ）按 正常 方式 ( 一 般不超过 1秒)启动 冲水 装置 ，保 持 冲水 装置此时 的安 装状态 ，按 表A .1规定 调 节 
试验 压力 ， 分 别在各 规定 压力 下 连续 测定 三 次。 记录每 次冲水的试验 压力 和 每个 冲水 周期 的 实际 用水量 
（ V i）。 
A.1.4  小便器平均用水量计算 
小便器平均用水量按式（1）计算 ,  试验 结果精确至 0.1 L ： 
V=∑

 ..........................................（1） 
式中：  
V  —小便器平均用水量，单位为 升 （ L ）； 
V i—小便器 实际 用水量 , 单位为 升 （ L ）。 
A.2  冲洗功能要求 
A.2.1 洗净功能试验 
设计为有出水 圈从 布水 眼 出水的小便器： 将 洗 净面擦 洗 干净 ， 在 小便器出水 圈最低 布水 眼至 水 封面 
垂直距离 的 三 分 之 一 处沿 洗 净面画 一 条连续 水平 细墨线 ， 墨线应延伸至 小便器 内侧壁宽度 的 5 0 %处 ， 墨
线延伸 如 图 A .2（1） 、 A .2（2）所 示 ； 
设计为 无 出水 圈从 中 间 冲水器出水的小便器： 将 洗 净面擦 洗 干净 ， 从 冲水器 最低 出水 点至 水 封面垂 
直距离 的 二 分 之 一 处沿 洗 净面画 一 条连续 水平 细墨线 ， 墨线延伸至以 冲水器 最低 出水 点 为起 点 ， 与 两侧 
呈 2 5°夹角 的 两条参考线处 ，如 图 A .2（3）所 示 ； 
启动 冲水 装置 。 观察 、测量 残留在 洗 净面上墨线 的 各段长度并记录各段长度 和 各段长度之 和。 连续 
进行 3 次试验， 报告 3 次试验 残留墨线 的 总长度 平均 值 和单 段长度最大值 ， 精确至 1 mm 。 
图A .2中 线条说 明如下： 
实线a -界 定 左 、 右两侧倒扣边线条 ； 
虚线b -界 定 左 、 右两侧边界 的 辅助线条 。 其 中： 图A .2（2）中 b 为 自 出水 圈最左 和 最右侧 布水 眼至 
小便器水 池内边沿 与 侧壁交点之间 的 连线 ， 图A .2（3）中 b以 冲水器 轴线 为中心 线 ，与 两侧呈 2 5°夹角 
的 线条 ；  
虚线c -界 定出水 点至 水 封面 的 辅助线条 。 其 中： 图A .2（1）和 图A .2（2）中 c 为出水 圈 与 侧壁交界 
的 左 、 右两侧 布水 眼至 水 封面 的 垂线 ， 图A .2（3）中 c 为冲水器 最低 出水 点至 水 封面 的 垂线 。  
                             
             （1）                         （2）                      （3） 
图 A.2 小便器洗净面墨线延伸示意图 
注 1：图 A.2（1）中 h/3 处墨线应延伸至线条 a、c 间距离的 50%处； 
注 2：图 A.2（2）中 h/3 处墨线应延伸至线条 b、c 间距离的 50%处； 
注 3：图 A.2（3）中 h/2 处墨线应延伸至两侧边界 b 线条处。 
GB 28377-XXXX 
A.2.2  污水置换试验 
用约80 ℃ 的 自来 水 配制浓度 为 
在 试验 条件 下 将 小便器冲洗 干净 
匀 ，由水 封 水中 取5mL 溶液至容 器中 
匀后移入 比 色 管中 作 为标准 液待 用 
启动 小便器冲水 装置 ， 冲水 周期完 成 后 
目 测与标准 液 的 色差 ； 
若 比标准 液颜色深 ， 则 记录稀释率 小于 
若 与标准 液颜色 相 同 ， 则 记录稀释率 等于 
若 比标准 液颜色浅 ， 则 记录稀释率大 于 
A.2.3  水封深度 
按 图A .3所 示 ， 向 小便器 存 水 弯 加水 至 有 溢 流 
封 水 表面至 水 道入 口 上表面最低点 的 垂直距离 
          
注： H 为小便器水封深度 。
A.2.4  水封回复试验 
本 项 试验适用于 带整体存 水 弯 的小便器 
若 一次冲水 周期完 成 后 ， 排 污 口出 现溢 流 
若无溢 流出 现 ， 则 应 测量水 封深度 
在对虹吸 式小便器试验 过程 中 
吸 ， 记录结果 ，试验 结束 。 
报告 水 封回复 的 最 小 值 ； 报告虹吸 式小便器 是否 有 不虹吸 发 生 
A.2.5  存水弯最小通径 
将 规定 直径 的 固体球 放 入 便器水 道入 口中 
球是否 由排 污 口排出。 
 
 
的 自来 水 配制浓度 为 5g / L 的 亚甲蓝溶液 。 
在 试验 条件 下 将 小便器冲洗 干净 ， 完 成 正常进 水 周期后 ， 将 30 mL 染色液倒入 小便器水 封 中 
溶液至容 器中 ，按小便器的技术要求加水 稀释至5 00 mL （ 标准 稀释率 为 
匀后移入 比 色 管中 作 为标准 液待 用 。 
冲水 周期完 成 后 ，将 小便器 内 的 稀释液装入 与 装 标准 液同样 规格的比 色 管中 
则 记录稀释率 小于 100； 
则 记录稀释率 等于 100； 
则 记录稀释率大 于 100。 
向 小便器 存 水 弯 加水 至 有 溢 流 ， 停止 溢 流 后 ， 用水 封 尺或 直 尺或 有效 仪 器测量由水 
封 水 表面至 水 道入 口 上表面最低点 的 垂直距离 ， 并记录 。 
          图 A.3  小便器水封深度示意图 
。  
本 项 试验适用于 带整体存 水 弯 的小便器 。 
排 污 口出 现溢 流 ， 则水 封回复值 与水 封深度值 相 同 
则 应 测量水 封深度 。 再 连续完 成 6个 冲水 周期 。 记录每 次冲水 后 所测 回复 的水 封深度 
在对虹吸 式小便器试验 过程 中 ， 应观察虹吸 式小便器 每 次冲水 时是否 产 生虹吸 
报告虹吸 式小便器 是否 有 不虹吸 发 生 。 
将 规定 直径 的 固体球 放 入 便器水 道入 口中 ， 用冲水 或摇摆 的方式 使固体球沿 水 道 运 动 
_________________________________  染色液倒入 小便器水 封 中 ， 搅拌 均 
标准 稀释率 为 100）， 混
将 小便器 内 的 稀释液装入 与 装 标准 液同样 规格的比 色 管中 ，
用水 封 尺或 直 尺或 有效 仪 器测量由水 
 
则水 封回复值 与水 封深度值 相 同 ，记录结果 ， 试验 结束 ；
记录每 次冲水 后 所测 回复 的水 封深度 ； 
应观察虹吸 式小便器 每 次冲水 时是否 产 生虹吸 ； 若 有一次 未 发 生虹 
用冲水 或摇摆 的方式 使固体球沿 水 道 运 动 ， 记录 该 固体