PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  DE 
PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE GAS  
 
PROTOCOLO  :  PC Nº  81/2:2019 
 
FECHA  :  19 de julio de 2019  
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales 
de instalaci ón. 
 
PRODUCTO  : Reguladores de presión para  gas 
natural  (GN),  para presiones iguales 
o superiores a 5 bar e inferiores o 
iguales a 100 bar.  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 334:2005+A1:2009   - 
Dispositivos de regulación de 
presión de gas (reguladores para 
presiones de entrada inferiores o 
iguales a 100 bar ). 
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. N° 298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0431 , de fecha 23.08. 2010 , del 
Ministerio de Energía.   
 
 
APROBADO POR  : RE N°                    de fecha            
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el proced imiento de certificación para “Reguladores de 
presión para  gas natural  (GN),  para presiones iguales o superiores a 5 bar e inferiores o 
iguales a 100 ba r”, para ser utilizados en redes de distribución de gas natural . 
 
 
CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Requisitos de Construcción      
1.1 Requisitos generales  UNE -EN 334:2005+A1:2009  4.1 Mayor   
1.2 Materiales  UNE -EN 334:2005+A1:2009  4.2 Crítico   
1.3 Resistencias de las envolventes  UNE -EN 334:2005+A1:2009  4.3 Crítico   
2 Requisitos de funcionamiento      
2.1 Generalidades  UNE -EN 334:2005+A1:2009  5.1 Mayor   
2.2 Resistencia de la envolvente, 
hermeticidad externa e interna  UNE -EN 334:2005+A1:2009  5.2 Crítico   
2.3 Clases de regulación  UNE -EN 334:2005+A1:2009  5.3 Mayor   
2.4 Inspección visual  UNE -EN 334:2005+A1:2009  5.4 Mayor   
2.5 Condiciones de cierre por seguridad  UNE -EN 334:2005+A1:2009  5.5 Crítico   PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 2 de 9 
  3 Dimensionado de los dispositivos de 
regulación de presión de gas      
3.1 Régimen de caudal  UNE -EN 334:2005+A1:2009  6.1 Crítico   
3.2 Ecuaciones de dimensionado para el 
cálculo de los caudales volumétricos de un 
regulador en que el elemento de 
regulación está en posición de apertura 
mecánica total  UNE -EN 334:2005+A1:2009  6.2 Mayor   
3.3 Calculo del caudal máximo de la clase de 
exactitud  UNE -EN 334:2005+A1:2009  6.3 Crítico   
3.4 Características intrínsecas del caudal  UNE -EN 334:2005+A1:2009  6.4 Mayor   
3.5 Calculo de los caudales volumétricos de 
los reguladores con apertura parcial  UNE -EN 334:2005+A1:2009  6.5 Crítico   
3.6 Coeficiente de caudal  UNE -EN 334:2005+A1:2009  6.6 Mayor   
4 Documentación  UNE -EN 334:2005+A1:2009  8.1 Mayor   
5 Marcado  UNE -EN 334:2005+A1:2009  9 Mayor   
 
 
 
CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias . 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS . 
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
El número de muestras a ensayar en el tipo serán a lo menos  seis (seis) unidades , o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en las cláusulas  4.2, 4.3, 5.2, 5.5, 6.1, 6.3, 6.5 y 9 de la norma 
UNE -EN 334:2005+a1:2009,  según  la TABLA  A, del Capítulo II del presente 
protocolo . Sin perjuicio, y más allá  de la inspección visual y documental que deben 
realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse 
las solicitudes de seguimiento las respectivas declarac iones por parte del importador 
o fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando 
que la producción o partida siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de 
acuerd o a lo establecido en el Anexo A (Este documento será custodi ado por el 
Organismo de Certificación) . No obstante,  los Organismos de Certificación 
mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de 
certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : De no ser presentado el d ocumento descrito en el Anexo A , el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por 
la TABLA  B.  
 
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 3 de 9 
  TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1 )(3) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151 a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Si no hay producción durante uno o más meses, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la primera producción del siguiente período.  
(3) Adicio nalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
tres muestras  más para la realización de l os ensayos operacionales .  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán  efectuar  los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la TABLA  C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la partida 
de importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) (2) Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota s TABLA C : 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61 . 
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indica n la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
seis muestras  más para la realización de los ensayos operacionales .  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran vo lver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá acogerse 
a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una 
segunda i nspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o de importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según 
corresponda, del Capít ulo III del presente Protocolo.  
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 4 de 9 
  En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechaz o inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRIC A Y DEL MERCADO . 
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos, 15 (quince)  o las que se an 
necesarias para realizar los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) (5) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la 
producción  sigue siendo c onforme con el tipo aprobado, de acuerdo con  lo establecido en el Anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante,  lo anterior los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el anexo  A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
(5) Adicionalmen te, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
tres muestras más para la realización de los ensayos operacionales.   
 
 
 
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 5 de 9 
  2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of2007, sus 
modificacio nes o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 2.2.2 del Ca pítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rec hazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábile s, a 
contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, siete unidad es del producto certificado 
cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabric ante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser informado por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha 
de su realización .  
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo con  la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación  se basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo con  lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 6 de 9 
  3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una se gunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el total del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprob ación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de  certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
4.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
El número de muestras a ensayar el tipo serán a lo menos, seis (seis) o las que sean 
necesarias para realizar los ensayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante  se realizarán según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 7 de 9 
  El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, 
en un plazo n o superior a treinta días desde la fecha de su realización .  
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de 
acuerdo con  lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el pu nto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            15 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
16           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
 
Nota s TABLA E : 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
tres muestras más para la realización de los ensayos operacionales .  
 
5.3 Rechazo de la muestra   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo establecido en el punto 7.6 de la norma 
NCh 44.Of 2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al 
doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 5.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar d e la fecha 
de emisión del informe.  PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 8 de 9 
  CAPITULO IV.- MARCADO  NACIONAL . 
 
 
1. Adicionalmente al Marcado indicado en la normativa técnica y c ualquiera sea el 
sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para 
este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente 
con el Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo con R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia . 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones  anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/ JMG /jmg. 
 PROYECTO DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº XX:2019  
 
Página 9 de 9 
  ANEXO A  
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO   
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº……… ….. Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a  que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante