`ICS11.080
CCSC59
中华人民共和国国家标准
GB28931—20XX
代替GB28931-2012
二氧化氯消毒剂发生器卫生要求
Hygienicrequirementsforchlorinedioxidedisinfectantgenerator
（征求意见稿）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GB28931—20XX
I目次
前言.......................................................................................................................................................................II
1范围...................................................................................................................................................................1
2规范性引用文件...............................................................................................................................................1
3术语和定义.......................................................................................................................................................2
4原材料要求.......................................................................................................................................................3
5技术要求...........................................................................................................................................................3
6使用范围...........................................................................................................................................................5
7使用方法...........................................................................................................................................................5
8检验方法...........................................................................................................................................................5
9运输和贮存.......................................................................................................................................................6
10铭牌和使用说明书.........................................................................................................................................6
11注意事项.........................................................................................................................................................7
附录A（资料性）二氧化氯消毒推荐的消毒方法.........................................................................................8
附录B（规范性）二氧化氯含量测定方法.....................................................................................................9GB28931—20XX
II前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件代替GB28931—2012《二氧化氯消毒剂发生器安全与卫生标准》，与GB28931—2012相比
主要技术变化如下：
——标准名称修改为《二氧化氯消毒剂发生器卫生要求》；
——修改了规范性引用文件（见第2章，2012年版的第2章）；
——修改和删除了部分术语和定义（见3.3、3.6，2012版的3.1.1、3.4、3.5、3.6、3.8）；
——修改了原材料要求（见第4章，2012年版的5.2）；
——修改了发生器结构要求，增加加热系统，消毒剂取样口（见5.1，2012年版的5.1）；
——修改了气液分离功能的要求（见5.2.8，2012年版的5.3.8）；
——修改了发生器技术指标要求（见5.3，2012年版的5.4）；
——修改了饮水消毒控制方式及要求（见5.4，2012年版的5.5）；
——增加了发生器应用中消毒效果的要求（见5.5）；
——修改了使用范围描述方式（见第6章，2012年版的第6章）；
——修改了发生器生成的二氧化氯溶液对消毒对象进行消毒的推荐使用浓度和消毒方式（见第7章、
附录A,2012年版的第7章）；
——修改了出厂检验项目和结果的要求（见8.1.2，2012年版的8.1.2）；
——修改了用于水消毒的采样要求（见8.3，2012年版的8.5）；
——修改了发生器在线监测与控制要求（见8.4，2012年版的8.6）；
——增加了消毒效果的检验方法（见8.5）；
——删除了“标志与包装”（2012年版的第9章）；
——修改了铭牌和使用说明书要求（见第10章，2012年版的第11章）；
——修改了二氧化氯测定方法，增加紫外可见分光光度法，修改五步碘量法（见附录B,2012年版的
附录A）。
本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出。
本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会归口。
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
——GB28931—2012。GB28931—20XX
1二氧化氯消毒剂发生器卫生要求
1范围
本文件规定了化学法二氧化氯消毒剂发生器的原材料要求、技术要求、使用范围、使用方法、检验
方法、运输和贮存、铭牌和使用说明书、注意事项。
本文件适用于以化学反应产生二氧化氯消毒剂的发生器。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB/T317白砂糖
GB320工业用合成盐酸
GB/T534工业硫酸
GB/T1616工业过氧化氢
GB/T1618工业氯酸钠
GB/T2440尿素
GB/T3624钛及钛合金无缝管
GB5083生产设备安全卫生设计总则
GB/T5462工业盐
GB5749生活饮用水卫生标准
GB/T10002.1给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB14930.2食品安全国家标准消毒剂
GB/T22789.1硬质聚氯乙烯板材分类、尺寸和性能第1部分：厚度1mm以上板材
GB25025搪玻璃设备技术条件
GB/T25295电气设备安全设计导则
GB/T26366二氧化氯消毒剂卫生标准
GB27948空气消毒剂通用要求
GB27949医疗器械消毒剂通用要求
GB27952普通物体表面消毒剂通用要求
GB27953疫源地消毒剂通用要求
GB30689内镜自动清洗消毒机卫生要求
GB/T38502消毒剂实验室杀菌效果检验方法
GB38598消毒产品标签说明书通用要求
JB/T2932水处理设备技术条件
HG/T3250工业亚氯酸钠
HG/T4516工业硫酸氢钠
HG20536聚四氟乙烯衬里设备
生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）卫监督发〔2005〕336号GB28931—20XX
2危险化学品安全管理条例 中华人民共和国国务院令
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
二氧化氯浓度chlorinedioxideconcentration
发生器出口溶液中单位体积所含二氧化氯的质量。
注：单位为mg/L。
3.2
二氧化氯产量outputofchlorinedioxide
二氧化氯发生器在额定工作状态下，单位时间产生二氧化氯的质量。
注：单位为g/h或kg/h。
3.3
二氧化氯纯度purityofchlorinedioxide
发生器在额定工作状态下，出口溶液中二氧化氯浓度与所有氯氧化物质浓度总和之百分比。如果发
生器出口为气体，则以纯水吸收后的溶液来测定和计算纯度。计算公式为：
%100 和 所有氯氧化物质浓度总二氧化氯浓度二氧化氯纯度
注：所有氯氧化物质浓度总和是指：五步碘量法测得的ClO2、Cl2、ClO2—、ClO3—浓度之和，单位为
mg/L。
3.4
二氧化氯收率thepercentyieldofchlorinedioxide
一定时间内测定的二氧化氯产量与按主反应方程式计算的理论值的百分比。计算公式为：
%100 主反应方程式产量总和二氧化氯产量二氧化氯收率
3.5
二氧化氯消毒剂发生器chlorinedioxidedisinfectantgenerator
使用反应原料发生化学反应生成主要产物为二氧化氯并用于消毒的设备。
注：当该设备能直接对空气、医疗器械进行消毒时也称二氧化氯消毒机。
3.6
纯二氧化氯消毒剂发生器purechlorinedioxidedisinfectantgenerator
二氧化氯纯度≥90%的二氧化氯消毒剂发生器。GB28931—20XX
33.7
二氧化氯与氯混合消毒剂发生器mixeddisinfectantgeneratorofchlorinedioxideand
chlorine
以氯酸钠和盐酸为主要原料经化学反应生成二氧化氯和氯气等混合消毒剂的发生装置。
4原材料要求
4.1应根据反应原理、最终产物的纯度和用途，选用相应规格和纯度的化学原料。
4.2所用原料应符合GB/T26366及相应国家标准和有关规定的卫生安全要求。盐酸符合GB320的要
求，硫酸符合GB/T534的要求，氯酸钠符合GB/T1618的要求，亚氯酸钠符合HG/T3250的要求，过
氧化氢符合GB/T1616的要求，尿素符合GB/T2440的要求，白砂糖符合GB/T317的要求，氯化钠符
合GB/T5462的要求，工业硫酸氢钠符合HG/T4516的要求。
5技术要求
5.1发生器结构
5.1.1二氧化氯消毒剂发生器简称发生器，应包含原料供给系统、加热系统、反应系统、吸收系统、
测量控制系统及安全系统。
5.1.2发生器应有消毒剂取样口。
5.2安全性要求
5.2.1发生器的设计应符合GB5083的要求，其电气设计应符合GB/T25295的要求。
5.2.2发生器采用的材料应符合相应国家标准和有关规定的卫生安全要求。钛及钛合金无缝管符合
GB/T3624的要求，给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材符合GB/T10002.1的要求，厚度1mm以上硬质聚
氯乙烯板材符合GB/T22789.1的要求，搪玻璃设备技术条件符合GB25025的要求，聚四氟乙烯衬里设
备符合HG20536的要求。
5.2.3用于水消毒发生器的制造技术条件应符合JB/T2932的要求。
5.2.4发生器应具有安全措施和自动保护功能，发生故障时应报警停机。
5.2.5原料输送应采用精确计量的流量监测及控制装置，在正常工况下，连续无故障使用寿命不低于
8000h；当装置发生故障时应报警停机。
5.2.6发生器的外观涂层表面应平整光亮，颜色均匀一致，涂层牢固。不应出现划痕、皱纹、起泡、
漏涂或砂粒等缺陷。
5.2.7用于饮水消毒的发生器，应符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》
相关要求。
5.2.8氯酸钠法制备二氧化氯的发生器用于饮水消毒时，应具有气液分离（或称残液分离）功能，对
残液进行有效分离，分离出来的残液可回收利用或适当处置。
5.2.9发生器在环境温度5℃～40℃，相对湿度≤90%的条件下正常运行。
5.2.10发生器制备的二氧化氯消毒剂毒理学指标应符合相应的标准和规范要求。
5.3技术指标
5.3.1发生器的技术指标应符合表1、表2要求。GB28931—20XX
4表1纯二氧化氯消毒剂发生器的技术指标要求
项目 指标
产量波动范围 额定值±10%
二氧化氯纯度 ≥90%
二氧化氯收率无分离装置的数值≥85%
饮水消毒加分离器的数值≥80%
表2二氧化氯与氯混合消毒剂发生器的技术指标要求
项目 指标
产量波动范围 额定值±10%
二氧化氯与氯气的质量比值 ≥1.0
二氧化氯收率无分离装置的数值≥65%
饮水消毒加分离器的数值≥60%
5.3.2取样口二氧化氯消毒剂的理化指标应符合表3要求。
表3取样口二氧化氯消毒剂的理化指标要求
项目 指标
外观 黄色透明，无不溶物
pH(二氧化氯浓度为200mg/L时） ＞1.5
5.3.3饮用水消毒时,出厂水的微生物指标、二氧化氯余量、亚氯酸根、氯酸根应满足GB5749的要
求。
5.3.4连续运转稳定性要求：发生器调试稳定后，每次采样的测试结果，产量均应符合表1、表2要
求。
5.4饮水消毒控制方式及要求
5.4.1当处理水（管道中）的流量恒定时，向水中投加二氧化氯和氯的量不变，二氧化氯发生器可与
外部触点（水泵、电磁阀等）联动，保持处理后水的消毒剂余量恒定。或者使用消毒剂投量、流量串级
控制的方式，以流量为主控制消毒剂投量，测得的消毒剂余量与标准值有一定偏差时，在一定范围内改
变泵的频率，使水池中的消毒剂余量在很小范围内波动。
5.4.2当处理水（管道中）的流量变化较大时，应根据水的瞬时流量按比例投加消毒剂。利用流量计
检测水的流量，流量控制器把流量信号转换成脉冲信号或4mA～20mA电流信号，控制二氧化氯发生器
或二氧化氯与氯混合消毒剂发生器的消毒剂发生量，使消毒剂的比例投加及处理后的水的消毒剂余量保
持恒定。
5.4.3当处理水（管道中/水池中）消毒剂余量稳定时，通过使用消毒剂监控仪表控制二氧化氯发生器
或二氧化氯与氯混合消毒剂发生器的发生量。通过比例积分（PI）或比例积分微分（PID)控制，使水池
中的水的消毒剂余量保持在所需范围内波动，并观察水中消毒剂的浓度。
5.5消毒效果的要求GB28931—20XX
55.5.1发生器制备的二氧化氯消毒剂的消毒效果应按照产品使用说明书规定的使用方法进行试验，其
作用剂量下的杀灭微生物指标符合表4的要求，对具体对象的消毒效果还应符合5.5.2～5.5.8的要求。
表4杀灭微生物指标
消毒对象 试验微生物 试验方法 杀灭微生物指标
生活饮用水 大肠杆菌（8099）《生活饮用水消毒剂和消毒设备
卫生安全评价规范》（试行）0CFU/100mL
空气 白色葡萄球菌（8032） GB27948 杀灭率≥99.9%
各种物体表面
和环境表面金黄色葡萄球菌
（ATCC6538）
大肠杆菌（8099）GB/T38502悬液法杀灭对数值≥5.00
载体法杀灭对数值≥3.00
医疗器械
高水平消毒枯草杆菌黑色变种芽孢
（ATCC9372）GB/T38502悬液法杀灭对数值≥5.00
载体法杀灭对数值≥3.00
5.5.2用于生活饮用水消毒时，应符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》。
5.5.3用于物体表面消毒时，应符合GB27952的要求。
5.5.4用于餐饮具和食品加工管道消毒时，应符合GB14930.2的要求。
5.5.5用于医疗器械消毒时，应符合GB27949的要求。
5.5.6用于内镜自动清洗消毒时，应符合GB30689的要求。
5.5.7用于空气消毒时，应符合GB27948的要求。
5.5.8用于疫源地消毒时，应符合GB27953的要求。
5.5.9用于其他对象消毒时，消毒效果应符合相应的规范及标准规定的要求。
6使用范围
6.1用于水（如饮用水、游泳池水、污水等）、普通物体表面、食饮具、食品加工工具和设备、瓜果
蔬菜、医疗器械（含内镜）、空气、疫源地等的消毒处理。
6.2用于其他对象消毒时应有评价的实验依据。
7使用方法
使用投加混匀等方式对各种水体消毒；使用气溶胶喷雾、汽化、或直接以二氧化氯气体的方式进行
空气消毒；使用喷洒、浸泡或擦拭的方式进行物体表面消毒。消毒的作用浓度和作用时间应确保消毒效
果，有相应的评价实验依据，或参考附录A的方法设定使用剂量。
8检验方法
8.1出厂检验
8.1.1每台产品均应进行出厂检验,由厂质量检验部门出具合格证明,方能出厂。
8.1.2出厂检验项目和结果应符合5.3.1～5.3.2的要求。GB28931—20XX
68.1.3每台发生器由生产厂的质量监督检验部门按本标准的规定进行检验。生产厂应保证所有出厂的
发生器都符合本标准的要求。
8.2型式检验
8.2.1本标准规定的发生器的所有要求项目为型式检验项目。每生产100台（年产少于100台的每年
进行1次）进行1次型式检验。进行型式检验时，以每台发生器为采样单元，随机抽取不少于采样单元
数3%的样机，但最低不少于1台。
8.2.2检验结果如有一项指标不符合本标准要求时，应重新加倍抽样复验，仍不符合要求应停止生产，
待查清原因后，重新进行型式检验。
8.3用于水消毒的采样
8.3.1采样方法：每次采样量应确保检测要求，按照附录B法采样检测。
8.3.2连续运转稳定后的采样要求：发生器调试稳定后，每小时采样一次，连续采样三次进行检测。
8.4在线监测与控制要求
8.4.1发生器配套的各控制单元应具备接收在线监测信号，实现自动连续运行，对不符合设定参数部
分具有自动报警停机功能。
8.4.2发生器用于非连续工作的场合应配置二氧化氯在线监测设备或提供二氧化氯测定方法（见附录
B）。
8.5消毒效果检验方法
8.5.1生活饮用水消毒按照《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》规定的方法。
8.5.2物体表面的消毒按照GB27952规定的方法。
8.5.3餐饮具和食品加工管道的消毒按照GB14930.2规定的方法。
8.5.4医疗器械的消毒按照GB27949规定的方法。
8.5.5内镜自动清洗的消毒按照GB30689规定的方法。
8.5.6空气的消毒按照GB27948规定的方法。
8.5.7疫源地的消毒按照GB27953规定的方法。
8.5.8发生器制备的二氧化氯消毒剂用于其他对象的消毒，杀灭微生物指标应符合相应的规范及标准
规定的方法要求。
9运输和贮存
9.1运输
发生器运输过程中防止碰撞和震动，发生器不得倒置，应防止日晒和雨淋。
9.2贮存
发生器应贮存在干燥通风的场地，防止日晒和雨淋，周围无腐蚀性的气体。
10铭牌和使用说明书
应符合GB38598的要求。GB28931—20XX
711注意事项
11.1发生器以亚氯酸钠为主要原料时，亚氯酸钠属强氧化剂，性质活泼，遇碰撞或摩擦容易爆炸，贮
存和运输要求严格，使用时应轻拿轻放，不能与皮肤直接接触。
11.2盐酸、硫酸、双氧水在采购、储存、使用时应依照《危险化学品安全管理条例》的规定。
11.3二氧化氯对金属有腐蚀性，金属材质的物品消毒时应慎用。
11.4发生器制备的二氧化氯消毒剂对衣物有一定漂白作用，在制备过程中应注意自身防护。
11.5严格按发生器的使用说明书进行操作，且应戴防护手套和眼镜，做好呼吸道防护。
11.6产品应放置在无爆炸介质、无易燃、无障碍、通风良好的场所。GB28931—20XX
8AA
附录A
（资料性）
二氧化氯消毒推荐的消毒方法
A.1二氧化氯消毒推荐的消毒方法见表A.1。
表A.1二氧化氯消毒推荐的消毒方法
消毒对象 作用浓度 作用时间/min 消毒方式
生活饮用水 0.5mg/L～2mg/L ≥30 投加并混匀
浴池污水 5mg/L～10mg/L 15 投加并混匀
食饮具、食品加工管道、容器、设备 100mg/L～150mg/L 10～20 浸泡
瓜果蔬菜消毒 100mg/L～150mg/L 10～20 浸泡
物体表面 50mg/L～100mg/L 10～15 喷洒或擦拭
医疗器械 300mg/L～500mg/L 15～30 浸泡
室内空气消毒 0.75mg/m3～2.5mg/m315～60 喷雾或汽化或熏蒸
注：二次供水的生活饮用水作用浓度和作用时间可低于生活饮用水的作用剂量GB28931—20XX
9BB
附录B
（规范性）
二氧化氯含量测定方法
B.1紫外可见分光光度法
B.1.1原理
使用石英比色皿，采用紫外可见分光光度计在190nm～600nm波长范围内扫描，观察二氧化氯水溶
液特征吸收峰，二氧化氯的最大吸收峰在360nm处，可作为定性依据，但氯气在此也有弱吸收，产生干
扰。采用二氧化氯水溶液在430nm处的吸收，吸光度与二氧化氯浓度成正比，且氯气、ClO2-、ClO3-、ClO-
在此无吸收，可作为定量依据。
B.1.2试验条件
本方法最低检出浓度为10mg/L，适合浓度在10mg/L～250mg/L二氧化氯的测定，高浓度消毒剂可
稀释后测定。
B.1.3试剂或材料
B.1.3.1分析中所用试剂均为分析纯，用水为二次蒸馏水。
B.1.3.2二氧化氯标准贮备溶液：亚氯酸钠溶液与稀硫酸反应，可产生二氧化氯。氯等杂质通过亚氯
酸钠溶液除去。用恒定的空气流将所产生的二氧化氯带出，并通入纯水中配成二氧化氯标准贮备溶液，
在每次使用前，其浓度以碘量法测定。二氧化氯溶液应避光、密闭，并冷藏保存。
二氧化氯溶液制备方法（见图B.1）：在A瓶（洗气瓶）中放入300mL水，A瓶封口上有二根玻璃管，
一根玻璃管（L1）下端插至近瓶底，上端与空气压缩机相接，另一根玻璃管（L2）下端口离开液面20mm～
30mm，其另一端插入B瓶底部。B瓶为高强度硼硅玻璃，滴液漏斗（E）下端伸至液面下，玻璃管（L3）
下端离开液面20mm～30mm，另一端插入C瓶底部。溶解10g亚氯酸钠于750mL水内并倒入B瓶中，在分
液漏斗中装有20mL硫酸溶液（1+9，体积比）。C瓶结构同A瓶一样，瓶内装有亚氯酸钠饱和溶液。玻璃
管（L4）插入D瓶底部，D瓶为2L硼硅玻璃收集瓶，瓶中装有1500mL水，用以吸收所发生的二氧化氯，
余气由排气管排出。D瓶上的另一根玻璃管（L5）下端离开液面20mm～30mm，上端与环境空气相通而
作为排气管，尾气由排气管排出。整套装置应放在通风橱内。
图B.1ClO2发生吸收装置图
启动空气压缩机，使适量空气均匀通过整个装置。每隔5min由分液漏斗加入5mL硫酸溶液，在全
部加完硫酸溶液后，空气流要持续30min。将D瓶中所获得的黄绿色二氧化氯标准溶液放于棕色玻璃瓶
中，密封避光冷藏保存。二氧化氯浓度以碘量法测定，其质量浓度为250mg/L～600mg/L。
B.1.3.3二氧化氯标准溶液：取一定量新标定的二氧化氯标准贮备溶液，用二次蒸馏水稀释至所需浓
度。GB28931—20XX
10B.1.4仪器设备
B.1.4.1紫外可见分光光度计。
B.1.4.2石英比色皿（1cm）。
B.1.4.3100mL容量瓶。
B.1.5样品
按照样品说明书配制二氧化氯消毒液或其稀释液。
B.1.6试验步骤
B.1.6.1标准曲线的绘制
分别取4.0mL、10.0mL、20.0mL、40.0mL、80.0mL、100.0mL二氧化氯标准溶液（250mg/L）
于100mL容量瓶中，加水至刻度，配成浓度为10mg/L、25mg/L、50mg/L、100mg/L、200mg/L、250
mg/L的二氧化氯溶液，于430nm处测定吸光度值，以二氧化氯浓度对吸光度值绘制标准曲线。
B.1.6.2样品测定
配制或稀释后的样品于430nm测定其吸光度值，与标准曲线比较而定量。
B.1.7试验数据处理
消毒剂中二氧化氯的浓度按公式（B.1）计算：
211
/VV····················································(B.1)
式中：
─消毒剂中二氧化氯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
1─样品测定液中二氧化氯的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
V1─所取消毒剂原液体积，单位为毫升（mL）；
V2─定容体积，单位为毫升（mL）。
B.1.8精密度
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的10%。
B.2五步碘量法
B.2.1概述
本方法采用五步碘量法测定消毒剂中二氧化氯浓度的方法，可以测定消毒剂中的氯气、亚氯酸根离
子、氯酸根离子的浓度。适用于由亚氯酸盐、氯酸盐为原料制成的二氧化氯消毒剂。
B.2.2原理
该方法是利用不同pH条件下ClO2、Cl2、ClO2—、ClO3—分别与I-反应来测定各响应物质的含量。反应
方程式如下：
——Cl2+2I-=I2+2Cl-（pH=7，pH≤2，pH＜0.1）
——2ClO2+2I-=I2+2ClO2-（pH=7）GB28931—20XX
11——2ClO2+10I-+8H+=5I2+2Cl-+4H2O（pH≤2，pH＜0.1）
——ClO2-+4I-+4H+=2I2+Cl-+2H2O（pH≤2，pH＜0.1）
——ClO3-+6I-+6H+=3I2+Cl-+3H2O（pH＜0.1）
然后用硫代硫酸钠作滴定剂，分步滴定反应产生的I2。
B.2.3试验条件
B.2.3.1本方法用于由亚氯酸盐、氯酸盐为原料制成的二氧化氯消毒剂含量测定。
B.2.3.2本方法最低检出浓度为0.1mg/L。滴定过程中氧化性物质的浓度不得高于3000mg/L，可根据
需要将样品适当稀释。
B.2.3.3试验操作应在室温20℃～25℃条件下进行。
B.2.4试剂或材料
B.2.4.1分析中所用试剂均为分析纯，用水为无氧化性氯二次蒸馏水。
B.2.4.2无氧化性氯二次蒸馏水：蒸馏水中加入亚硫酸钠，将氧化性氯还原为氯离子（以对氨基-N,N-
二乙基苯胺（DPD）检查不显色），再进行蒸馏，所得水为无氧化性氯二次蒸馏水。
B.2.4.3硫代硫酸钠标准溶液（0.1mol/L）配制：称取26gNa2S2O3·5H2O于1000mL棕色容量瓶中，
加入0.2g无水碳酸钠，用水定容至刻度，摇匀。置暗处，30d后经过滤并标定其浓度。
硫代硫酸钠标准溶液标定：准确称取120℃烘干至恒重的基准重铬酸钾0.05g～0.10g（精确至
0.0001g），记录读数为m，置于250mL碘量瓶中，加蒸馏水40mL溶解。加2mol/L硫酸15mL和100g/L
碘化钾溶液10mL，盖上盖混匀，加蒸馏水数滴于碘量瓶盖缘，置暗处10min后再加蒸馏水90mL。用硫
代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色，加5g/L淀粉溶液10滴（溶液立即变蓝），继续滴定到溶液由
蓝色变成亮绿色。记录硫代硫酸钠滴定液总毫升数，同时作空白校正。硫代硫酸钠标准溶液的浓度按公
式（B.2）计算：
3
12 10) (03.49
VVmc············································(B.2)
式中：
c—硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；
m—基准重铬酸钾质量数，单位为克（g）；
49.03—1/6K2Cr2O7的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；
V2—重铬酸钾消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积数，单位为毫升（mL）；
V1—试剂空白消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积数，单位为毫升（mL）。
B.2.4.4硫代硫酸钠标准滴定液（0.01mol/L）：吸取10.0mLB.2.4.3中硫代硫酸钠标准溶液于100
mL容量瓶中，用水定容至刻度。临用时现配。
B.2.4.52.0mol/L硫酸溶液。
B.2.4.6100g/L碘化钾溶液：称取10.0g碘化钾溶于100mL蒸馏水中，储于棕色瓶中，避光保存
于冰箱中，若溶液变黄需重新配制。
B.2.4.7饱和磷酸氢二钠溶液：用十二水合磷酸氢二钠溶液与蒸馏水配成饱和溶液。
B.2.4.8pH=7磷酸盐缓冲液：溶解25.4g无水KH2PO4和216.7gNa2HPO4•12H2O于800mL蒸馏水中，
用水稀释成1000mL。GB28931—20XX
12B.2.4.950g/L溴化钾溶液：溶解5g溴化钾于100mL水中，储于棕色瓶中，每周重配一次。
B.2.4.10淀粉溶液：5g/L。
B.2.5仪器设备
B.2.5.1酸式滴定管。
B.2.5.250mL、250mL、500mL碘量瓶。
B.2.5.3高纯氮钢瓶。
B.2.6样品
按照样品说明书将样品活化后。吸取适量样品溶液用蒸馏水稀释，使其氧化性物质浓度在2
000mg/L～3000mg/L（活化后氧化性物质浓度在此浓度范围内的样品溶液可直接取样测定）。
B.2.7试验步骤
B.2.7.1在500mL的碘量瓶中加200mL蒸馏水，吸取2.0mL～5.0mL样品溶液或稀释液于碘量瓶中，
加入10.0mL磷酸盐缓冲液，摇匀。加入10mL碘化钾溶液，用硫代硫酸钠标准滴定液滴定至淡黄色时，
加1mL淀粉溶液，溶液呈蓝色，继续滴至蓝色刚好消失为止，记录读数为V1。
B.2.7.2在B.2.7.1滴定后的溶液中加入10.0mL2.0mol/L硫酸溶液，置暗处5min，用硫代硫酸
钠标准滴定液滴定至蓝色消失，记录读数为V2。
B.2.7.3在500mL的碘量瓶中加200mL蒸馏水，吸取2.0mL～5.0mL样品溶液或稀释液于碘量瓶中，
加入10.0mL磷酸盐缓冲液，摇匀，然后通入压力为0.06MPa的高纯氮气，吹气时间20min～30min。
吹气完毕后，加入10mL碘化钾溶液、1mL淀粉溶液。若样品溶液为无色透明，则进行B.2.7.4操作；
若溶液变为蓝色，则用硫代硫酸钠标准滴定液滴定至蓝色刚好消失为止。
B.2.7.4在B.2.7.3滴定后的溶液中加入10.0mL2.0mol/L硫酸溶液，置暗处5min，用硫代硫酸
钠标准滴定液滴定至蓝色刚好消失为止，记录读数为V3。
B.2.7.5在50mL碘量瓶中加入1mL溴化钾溶液和20mL2.0mol/L硫酸溶液，混匀，吸取2.0mL～
5.0mL样品溶液于碘量瓶中，立即塞住瓶塞并混匀，置于暗处反应20min，然后加入10mL碘化钾溶
液，剧烈震荡5s，立即转移至装有25mL饱和磷酸氢二钠溶液的500mL碘量瓶中，清洗50mL碘量瓶
并将洗液转移至500mL碘量瓶中，使溶液最后体积在200mL～300mL。用硫代硫酸钠标准滴定液滴定
至淡黄色时，加1mL淀粉溶液，继续滴至蓝色刚好消失为止。同时用蒸馏水作空白对照，得读数为V4=
样品读数-空白读数。
B.2.8试验数据处理
X1、X2、X3和X4分别按公式（B.3）～公式（B.6）计算：
Vc VVX16863 ) (32
1············································(B.3)
VcVX168633
2················································(B.4)GB28931—20XX
13Vc VV VX13908 )] ([21 4
3········································(B.5)
Vc VV VX35450 ]4) ([32 1
4······································(B.6)
式中：
X1—ClO2的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
X2—ClO2-的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
X3—ClO3-的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
X4—Cl2的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
V1、V2、V3、V4—上述各步中硫代硫酸钠标准溶液用量，单位为毫升（mL）；
c—硫代硫酸钠标准滴定液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；
V—二氧化氯溶液的样品体积，单位为毫升（mL）。
B.2.9精密度
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的10%。
B.2.10注意事项
实验操作时要防止阳光直射。准备工作要充分到位，尽可能缩短操作时间，以防止二氧化氯因挥发、
分解而影响测定的准确性。
_________________________________