PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 1 de 11 
  
PROYECTO  
PROTOCOLO  DE AN ÁLISIS Y/ O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO  
ELÉCTRICO   
 
 
PROTOCOLO  : PE Nº  3/17: 2021  
 
FECHA  : xx de xxxxxx  de 20 21  
   
CATEGORÍ A : Materiales de baja tensión  
 
PRODUCTO  : Tuberías no metálicas para 
instalaciones eléctricas subterráneas 
de hasta 250 mm de diámetro nominal  
 
NORMAS DE REFERENCIAS            : IEC 61386 -1:2008 -02 Sistemas de tubos 
para la conducción de cables  Parte 1: 
Requisitos generales  
 
  IEC 61386 -24:2004 -07 Sistemas de 
tubos para la conducción de cables 
Parte 24 : Requisitos Particulares - 
Sistemas de tub os enterrados bajo 
tierra . 
 
  IEC 60754 -1 ed3.0 (2011 -11) Ensayo de 
los gases desprendidos durante la 
combustión de materiales procedentes 
de los cables. Parte 1: Determinación 
del contenido de gases halógenos 
ácidos.  
 
  IEC 60754 -2 ed2.0 (2011 -11) Ensayo de 
los gases desprendidos durante la 
combustión de materiales procedentes 
de los cables. Parte 2: Determinación 
de la acidez (por medida del pH) y la 
conductividad.  
  
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985  
 
  DS Nº  298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  Resolución Exenta N° 19 de 02.11.2016 
del Ministerio de Energía  
       
 
APROBADO POR  : RE Nº                             de fecha      
 
 
 
 
CAPITULO I .- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
 
El presente protocolo establece el procedimiento para la certificación de las Tuberías no 
metálicas para instalaciones eléctricas subterráneas de hasta 250 mm de diámetro 
nominal , de acuerdo al alcance y campo de aplicación de la norma  IEC 61386 -24:2004 -
07. 
 PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 2 de 11 
  
CAPITULO II .-  ANÁLISIS Y/O ENSAYOS  
 
TABLA  A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos   
Notas  
1 Clasificación  
IEC 61386 -24: 
2004 -07 6 Mayor   
2 Marcado y documentación  7 Menor  (1) 
3 Dimensiones  8 Mayor   
4 Construcción  9 Mayor   
5 Propiedades mecánicas  10 Crítico   
6 Propiedades eléctricas  11 Crítico   
7 Riesgos del fuego  13 Crítico  (2) (3) 
8 Influencias externas  14 Mayor   
 
 
Notas TABLA  A:  
(1) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo IV del presente 
Protocolo.  
(2) Los productos que el fabricante clasifique como libre de halógenos deberán ser ensayados de acuerdo a las Normas 
IEC 60754 -1 e IEC 60754 -2 o UNE -EN 50267 -2-1 y UNE -EN 50267 -2-2 respectivamente, y sus resultados cumplir 
con los requisitos señalados en la tabla siguiente:  
 
Tabla Nota 5). Método de ensayos y requisitos para compuestos libres de halógenos  
 
Método de ensayo  Requisito  
Ensayo emisión de gases ácidos (IEC60754 -1) 
Contenido de bromo y cloro (expresados como HCI) máximo            0.5%  
Ensayo de PH y conductividad (IEC60754 -2) 
PH Mínimo  
Conductividad máxima   
4.3 
10 uS/mm  
Para estos ensayos, los Organismos de Certificación podrán aceptar los resultados de los ensayos de origen, 
mediante un Certificado, emitido por un Organismo de Certificación acreditado por un Organismo de Acreditación 
signatario del acuerdo multilateral de reconocimiento del Foro Internaciona l de Acreditación (IAF) y su respectivo 
Informe de ensayos, emitido por un Laboratorio de Ensayos acreditado por un Organismo de Acreditación signatario 
del acuerdo multilateral de reconocimiento de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laborator ios (ILAC), 
para cuyo efecto el Organismo de Certificación nacional deberá verificar que los Certificados e Informes de ensayos 
extranjero se encuentren vigentes y que correspondan al producto presentado, en caso de no presentar ambos 
documentos, el Organi smo de Certificación podrá aceptar el informe de ensayos indicado anteriormente. Además de 
requerir la Declaración del Anexo A.  
(3) Solo aplicable a ductos que el fabricante declare como no propagadores de llama.  
(4) Los productos deben cumplir con los requisitos generales de cláusula 4 y los ensayos se deben realizar de acuerdo a 
las condiciones generales de cláusula 5 de la norma IEC613 86-1. 
(5) Las características mínimas que deben cumplir las tuberías para canalizaciones subterráneas se indican en la 
siguiente tabla.  
 
características  Código  Grado  
Resistencia a la compresión  750 750N  
Resistencia al impacto  NA Normal  
Temperatura mínima de instalación y servicio  NA NA 
Temperatura máxima de instalación y servicio  NA NA 
Resistencia al curvado  1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas  
Propiedades eléctricas  (1)/(2)  Continuidad eléctrica / aislante  
Resistencia a la penetración de objetos solidos  5 Protegida contra el polvo  
Resistencia a la penetración de agua  4 Protegida contra salpicaduras de agua  
Resistencia a la tracción  0 No declarada  
Resistencia a las cargas suspendidas  0 No declarada  PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 3 de 11 
  
CAPITULO III .- SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN  
 
Para los efectos de ensayos se considerará que una unidad equivale a 3 m t de tubería.  
Cualquiera sea el sistema de Certificación utilizado, y adicionalmente a lo definido en el 
punto 4.15, del Artículo 4º, del DS Nº 298/2005 , se deberá considerar como familia, 
aquellos grupos de tuberías o accesorios que se distinguen por sus característica s 
técnicas y de diseño similares, de los materiales, componentes y método de fabricación y 
que tengan las siguientes características iguales:  
 
a) Resistencia mecánica de compresión de acuerdo a tabla 4 de la IEC61386 -1 
b) Resistencia mecánica de impacto de acuer do a tabla 5 de la IEC61386 -1 
 
 
El número de modelos a ensayar será:  
a. Hasta 5 modelos = 1 modelo más representativo  
b. Hasta 10 modelos = 2 modelos diferentes más representativos  
c. Hasta 20 modelos = 3 modelos diferentes más representativos  
d. Hasta 30 modelos = 4 modelos diferentes más representativos  
e. Y así sucesivamente.  
 
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar  todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación  de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en l as cláusulas 6, 7, 8, 10,  11 y 13 de la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo . Sin perjuicio,  y más allá de la inspección visual y 
documental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir 
al momento de plantearse las solicitudes de Seguimiento las respectivas 
declaraciones  por parte del importador o fabricante hacia la Super intendencia  de 
Electricidad y Combustibles, indicando que  la produc ción o partida siguen siendo 
conforme s con el tipo aprobado , de acuerd o a lo establecido en el anexo A (Este 
documento será custodiado por el Organismo de Certificación) . No obstante los 
Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación.  
Nota  1.2.1.1 : De no ser presentado el documento descrito en el anexo A, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificació n. 
 
 
 PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 4 de 11 
 1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla B.  
 
TABLA B  
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección  Acepta  Rechaza  
2 a 25  2 0 1 Mensual  
26 a 150  3 0 1 Mensual  
151 a 1200  5 0 1 Mensual  
1201 a 35000  8 0 1 Mensual  
35001 o más  13 0 1 Mensual  
 
 
Notas  TABLA B : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
(2) Periodicidad de la inspección:  Si no hay producción durante algún período, se continuará con las inspecciones 
mensuales a partir de la  primera producción siguiente a dicho periodo.  
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
1.2.2.1  Para la aprobación de importación se deberán efectuar los Análisis y/o Ensayos 
indicados en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
1.2.2.2  Tamaño de la mue stra y nivel de aceptación  
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C  
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra 
(unidades)  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : 
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricación o de importac ión, 
por ende l a partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá apli car lo 
establecido en el punto 7.6  de la N orma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace ; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección 
una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el 
total de la part ida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 o 1.2.2.2, según corresponda, del Capítulo 
III del presente Protocolo.  PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 5 de 11 
 En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, 
se indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando 
las causas del rechazo inicial.    
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deber á enviar una copia del 
informe de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días 
hábiles, a contar de la fecha de emisión del informe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE F ÁBRICA 
Y SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN 
CONSIDERACIÓN LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
FÁBRICA Y EL ENSAYO DE MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
estab lecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades  
Se deberá extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
indicados en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.   
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán  dados  por la 
Tabla D.  
 
TABLA D  
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección   
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 y superiores  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D : 
 
(1)  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o en su defecto la primera producción siguiente.  PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 6 de 11 
 (3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación de berán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que 
la producción  sigue n siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el anexo A (Este 
docum ento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los Organismos de Certificación 
mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el  anexo A, el Organi smo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación .     
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de  fabricación , por ende la 
partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante requiriere  volver a 
certificar dicha partida , el fabricante deberá aplica r lo establecido en el punto 7.6  de 
la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , sus modifica ciones o la disposición que la 
reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga 
en una segunda inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera  
 
 
inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalad os en el punto 2.2.2, del 
Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la part ida de fabricación , y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del i nforme.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una muestra unitaria del producto 
certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
2.4 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2  en el artículo 5 del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser 
informado por escrito a la Superintendencia, en un plazo no super ior a treinta días 
desde la fecha de su realización . 
 
 
3 ENSAYO POR LOTES  
 
3.1 Aprobación de Lotes  
 
Para la aprobación de cada lote se deberán efectuar a cada unidad de la muestra 
extraída, todos los Análisis y/o Ensayos establecidos en la TABLA A, del Capítulo II, 
del presente Protocolo.   
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
Los planes de muestreo especificados a continuación, se basan en la N orma 
Chilena Oficial NCh 44.Of2007 , de acuerdo a lo siguiente:  
 PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 7 de 11 
 3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0) 
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
Se debe efectuar de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del  lote, por ende el lote representado  por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplica r lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007 , sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace y el  Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del pres ente Protocolo.  
En el Certifica do de Aprobación , en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación proce derá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
Este sistema sólo podrá ser utilizado por aquellos fabricantes que cumplan los 
requisitos establecidos para el sistema 5 en  el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 
2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.   
4.1 Aprobación de tipo  
 Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
4.1.1  Número de unidades  
Se deberán extraer las muestras necesarias para realizar todos los ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo . 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 8 de 11 
  
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuará n a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.   
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su 
realización.  
 
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante 
resolución exenta, y que el certificado se encuentre vigente . 
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, 
de acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptaci ón 
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla E.  
 
 
TABLA E  
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
  
Nota  TABLA E:  La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
5.3  Rechazo de la muestra  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por 
dicha muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus 
modificacione s o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación 
dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una muestra 
igual al doble de la extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de 
acep tación señalados en el  punto 5 .2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 9 de 11 
 En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el recha zo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación para este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar 
que el producto cuente con lo siguiente:  
 
1.1 Marcado normativo, de acuerdo a l o dispues to en la Cláusula 7  de la TABLA A, del 
presente protocolo . 
 
1.2 Marcado  nacional.   
a) Identificación del fabricante  
b) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto , y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento . 
c) País de fabricación del producto.  
d) Marcado de Certificación  (Sello SEC) , de acuerdo a R.E . N°2142, de fecha 
31.10.2012 , emitido por esta Superintendencia.  
 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 10 de 11 
  
 
 
 
 
 
 
 
RHO /CVD /cvd 
  PROYECTO PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO ELÉCTRICO  PE N° 3/17:20 21 
Página 11 de 11 
  
Anexo A  
 
 
DECLARACIÓN   DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…………… ……..  Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad  y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------  
Nombre y Firma del Represéntate Legal del solicitante