ICS  91.140.70 
Q31 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 30717 —XXXX 
代替  GB 30717-2014  
 
蹲便器水效限定值及水效等级  
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades for 
squatting pans 
      
（报批稿） 
      
XXXX  - XX  - XX 发布  XXXX  - XX  - XX 实施  
 GB 30717 — XXXX 
I 前  言 
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 
本标准代替GB 30717-2014，与GB 30717-2014相比，主要技术变化如下： 
——修订了部分术语和定义； 
——修订了基本要求； 
——增加了冲洗功能要求； 
——修订了蹲便器水效等级指标； 
——增加了蹲便器平均用水量的计算公式。 
本标准由国家发展和改革委员会提出。 
本标准由中国国家标准化管理委员会归口。 
本标准起草单位： 九牧厨卫股份有限公司、 安徽宽居电器有限公司、 中国标准化研究院、 广东 
乐华家居有限责任公司、 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、 佛山市法恩洁具有限公司、 恒洁卫浴 
集团有限公司、广东樱井科技有限公司、惠达卫浴股份有限公司、佛山市质量计量监督检测中心、
新乐卫浴 （佛山） 有限公司、 广东康纳卫浴科技有限公司、 广东安彼科技有限公司、 开平市澳斯曼 
洁具有限公司、和成（中国）有限公司、河南蓝健陶瓷有限公司、广东安百利卫浴科技有限公司、
广东统用设备有限公司、 广东创潮流瑜格科技有限公司、 广东非凡实业有限公司、 河南浪迪瓷业有 
限公司、 浙江省家具与五金研究所、 中国质量认证中心、 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中 
心、安徽省产品质量监督检验研究院、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司。 
本标准主要起草人：朱双四、白雪、李业成、方华明、林晓伟、白岩、商蓓、蔡榕、谢晓军、
戚功成、 谢岳荣、 李红顺、 徐文龙、 蔡雨冬、 黄甲欣、 章雪松、 胡亚萍、 陈淑定、 苏瑶广、 梁绍文、
林建峰、 侯宝同、 陈家旭、 姜从高、 邱陶辉、 苏秋桂、 侯晓军、 黄金飞、 于洁、 刘源、 朱一军、 产
敏敏、 王琳 、 闫来 顺。 
本标准代替了GB 30717-2014。 
本标准于2014 年6月首次 发 布 ，本 次为第 一 次 修订。 GB 30717 — XXXX 
1 蹲便器水效限定值及水效等级 
1 范围 
本标准规定了蹲便器的水效限定 值 、节水 评价值 、水效等级、冲洗功能要求和 试 验方法。 
本标准 适 用于安 装在 建 筑物内 的 冷 水 供 水管 路上 ， 供 水 静压力不大 于0. 6MPa条件 下 使 用的 各类 蹲便 
器的水效 评价 。 
2 规范性引用文件 
下 列 文 件对 于本文 件 的 应 用 是必不可少 的。 凡 是注日期 的 引 用文 件 ， 仅 所 注日期 的 版 本 适 用于本文 
件 。凡 是不注日期 的 引 用文 件 ， 其最 新 版 本（ 包括 所有的修改单） 适 用于本文 件 。 
GB/T 919 5  建 筑 卫 生 陶瓷分 类 及术语 
3 术语和定义 
GB/T 919 5界 定的 以 及下 列 术语和定义 适 用于本文 件 。 
3.1  
蹲便器平均用水量 average water consumption of squatting pan s 
依据 标准规定的 试 验方法和计算公式 进行 实测和计算 得 出的蹲便器的用水量。 
3.2  
蹲便器水效限定值 minimum allowable values of water efficien cy for squatting pans 
在 标准规定的 试 验 条件 下，蹲便器所 允许 的 最大 用水量。 
3.3  
蹲便器节水评价值 evaluating values of water conservation fo r squatting pans 
在 标准规定的 试 验 条件 下，节水 型 蹲便器所 允许 的 最大 用水量。 
注1：节水评价值是评价节水型蹲便器的规定要求。 
4 技术要求 
4.1 基本要求 
蹲便器 应符合 明 示执行 标准的要求 ,且应 与相 应 的冲水 装置进行配套 。 
4.2 冲洗功能要求 
4.2.1 洗净功能 GB 30717 — XXXX 
2 按 5 .4.1规定 进行墨线试 验， 每次 冲洗 后累积残留墨线 的 总长度不大 于 5 0 mm ， 且每 一 段残留墨线长 
度不大 于13 mm 。 
4.2.2 排放功能 
按 5 .4.2规定 进行试 验， 测定3 次 ， 至少 10 个试体 冲出排 污 口； 幼儿型 蹲便器 应至少 7 个试体 冲出 
排 污 口。 
4.2.3 防溅污性 
按 5 .4.3规定 进行防溅污性试 验， 不得 有水 溅到模板上 ， 直径小 于 8mm 的 溅射 水 滴或 水 雾不 计。 
4.2.4 污水置换功能 
按 5 .4.4规定 进行污 水 置换试 验，单冲式蹲便器 稀释率应不低 于100；双冲式蹲便器 只进行半 冲 
水的 污 水 置换试 验， 稀释率应不低 于2 5 。 
4.2.5 水封深度 
按 5 .4. 5 规定 进行 水 封试 验， 带整体存 水 弯 蹲便器的水 封深度应不小 于 5 0 ㎜ 。 
4.3 蹲便器水效等级 
4.3.1   蹲便器的水效等级分 为 3 级， 其 中 3 级水效 最低 。 
4.3.2   各 等级蹲便器的用水量 应符合表 1 的规定。 
表1 蹲便器水效等级指标 
单位： L 
蹲便器水效等级 1级 2级 3级 
蹲便器平均用水量 单冲式 ≤6.0 ≤7.0 ≤8.0 
双冲式 ≤4.8 ≤5.6 ≤6.4 
双冲式蹲便器全冲用水量 ≤6.0 ≤7.0 ≤8.0 
注：每个水效等级中双冲式蹲便器的半冲平均用水量应不大于其全冲用水量最大限定值的70%。 
4.4 蹲便器水效限定值 
水效等级3级中规定的蹲便器用水量。 
4.5 蹲便器节水评价值 
水效等级的2级中规定的蹲便器用水量。 
5 试验方法 
5.1 蹲便器冲洗功能及用水量试验系统 
5.1.1  蹲便器冲洗功能及用水量 试 验 系 统 应符合附录 A 规定的要求。 
5.1.2  应使 用与 该 蹲便器 配套使 用的冲水 装置并 安 装 成 使 用 状态 ， 在 蹲便器冲洗功能及用水量 试 验 系 统 
上进行试 验。 GB 30717 — XXXX 
3 5.1.3 将试 验 系 统按 表 2 规定 调 节 供 水 压力 测定蹲便器用水量， 其它 冲洗功能 试 验 在保持试 验用水量    
时 冲水 装置 和 供 水 系 统的 状态 下， 除防溅污试 验按 表 2 规定的 最 高 压力 下 进行试 验 外 ， 其它 均 在表 2
规定的 最低试 验 压力 下 进行试 验。 
5.1.4 不带整体存 水 弯 蹲便器 应 按 5 .4.2 规定 进行 冲洗功能 试 验。 
5.2 蹲便器试验系统标准化调试程序 
5.2.1 水箱式蹲便器试验系统标准化调试程序 
水 箱 式蹲便器 试 验 供 水 系 统标准化 调试程序 ， 应符合图A .1的规定。具 体程序 如下： 
a)  将供 水水源1 调 节 至静压为( 0.140 ± 0.007 )MPa ； 
b)  打 开 通断控制阀 7， 调整调 节 阀 3， 在( 0.0 55± 0.004 )MPa  动压 下， 流量计2所测的水流量 为( 11.4 
± 0. 5)L / min ； 
c)  保持通断控制阀 7 调试时为全 开 状态 ， 调试完 成 后 ， 关闭通断控制阀 7； 
d)  调试完 成 后 安 装待 测 样 品。 
5.2.2 冲洗阀式蹲便器试验系统标准化调试程序 
冲洗 阀 式蹲便器 试 验 供 水 系 统标准化 调试程序 ， 应符合图A .2的规定。具 体程序 如下： 
a)  将供 水水源1 调 节 至静压为( 0.24 ± 0.01 )MPa ； 
b)  装上 与蹲便器 配套 提 供 的冲洗 阀 ， 供 水开 关处 于 全 开 状态 ， 使供 水 系 统的出水 端 与 大气 相 通 ； 
c)  打 开 通断控制阀 7， 调整调 节 阀 3， 使 峰 值 流量达 到( 9 5± 4 )  L / min 。如 果厂 商 说 明 该 冲洗 阀 达 不 
到 规定的 最小 流量，则 将该 冲洗 阀调至全 开 状态 ； 
d)  将 冲洗 阀 与 待 测蹲便器 进行连接 ； 
e)  记录 冲洗 阀装在 蹲便器 上时 的峰 值 流量和 压力 计 5 的 动压 峰 值 ， 必 要 时通过调整调 节 阀 3， 使 流 
量 保持在 峰 值 流量 ± 4 L / min ，测 试 0. 55MPa压力 下 试 验的用水量。 
5.3 用水量试验 
5.3.1 供水压力 
在表 2 规定的 供 水 压力 下测定蹲便器实 际 用水量。  
表2 蹲便器用水量试验压力(静压力) 
                                                                         单位:MPa  
冲水装置 水箱（重力）式 压力式 
试验压力 0.14 
0.24 
0.35 
0.55 
5.3.2 试验程序 
蹲便器用水量 试 验 应 按如下 程序 ： 
a)  将被 测蹲便器按 5 .1要求安 装在符合5 .2要求的 供 水 系 统 上 ， 连接后各接 口 应无渗漏 ， 清 洁洗 净 
面 和 存 水 弯 ， 并 冲水 使 蹲便器水 封充 水 至正常 水位。 
b)  在5 .3.1规定的 试 验 压力之 一， 应保持 与蹲便器 配套 的冲水 装置在 出 厂状态 下与蹲便器 配套进行 
测定。 若生 产 厂对 产品有 特殊 要求，则按产品 说 明和 包装上 的明 示压力进行 测定。     GB 30717 — XXXX 
4 c)  按 正常 方式 ( 一 般不超过 1 秒)启动 冲水 装置 ， 记录 一 个 冲水 周期 的用水量； 保持 冲水 装置此时 的 
安 装状态 ，按 5 .3.1规定 调 节 试 验 压力 ，分 别在各 规定 压力 下 连续 测定 三次 。双冲式蹲便器 应 同 时在 规 
定 压力 下测定 三次半 冲用水量。 记录每次 冲水的 试 验 压力 和用水量。 
5.3.3 用水量计算 
5.3.3.1 单冲式蹲便器平均用水量 
单冲式蹲便器用水量按式（1）计算 ,  试 验 结果精确至 0.1 L ： 
V  =  V 1   ..........................................（1） 
式中： 
V  —实 际 用水量，单位 为升 （ L ）； 
V 1—单冲式蹲便器用水量算术平均 值 ，单位 为升 （ L ）； 
5.3.3.2 双冲式蹲便器平均用水量 
双冲式蹲便器的平均用水量按式（2）计算： 
                 
3221VV
V+
= .......................................（2）  
式中：  
V —双冲式蹲便器的平均用水量，单位 为升 （ L ）； 
V l—双冲式蹲便器 全 冲用水量的算术平均 值 ，单位 为升 （ L ）； 
V 2—双冲式蹲便器 半 冲用水量的算术平均 值 ，单位 为升 （ L ）。 
5.3.3.3 半冲水占全冲水用水量最大限定值（ V 0）的比率（ ρ ） 
半 冲水 占全 冲水用水量 最大 限定 值 （ V 0）的比 率 （ ρ ）按式（3）计算， 保留小数后 一位： 
     %100 ρ
02×=VV.....................................（3）  
式中： 
ρ — 半 冲水 占全 冲水用水量 最 达限定 值 的比 率% ； 
V 0— 全 冲水用水量 最大 限定 值 ，单位 为升 （ L ）； 
V 2— 半 冲水用水量算术平均 值 ，单位 为升 （ L ）。 
5.4 冲洗功能试验 
5.4.1 洗净功能试验 
将 洗 净面擦 洗 干净 ， 将 市 售墨 水 在 蹲便器冲洗水 圈 下30 mm处画 一 条连续细墨线 ， 启动 冲水 装置 ， 观
察 、测量 残留墨线长度并记录 ， 连续试 验3 次 ， 报告 3 次试 验 残留墨线 的 总长度 平均 值 ， 精确至 1 mm 。 
5.4.2 排放功能试验 
按 图 B.1蹲便器排 放 功能 试 验用人 造试体示意图 的规定 制 备4 个试体 ， 将 3 个试体沿 冲水方 向并 排 放 
到 蹲便器冲洗 面 中 间,再将第 4 个试体 成 十字形横放在 3 个试体上面 的中 间 位 置 ， 形 成 三竖 一 横 的 状态 ，
见图 B.2。 
若为幼儿型 蹲便器， 将 2 个试体沿 冲水方 向并 排 放到 蹲便器冲洗 面 中 间,再将第 3 个试体 成 十字形横 
放在 2 个试体上面 的中 间 位 置 ， 形 成 二竖 一 横 的 状态 。 GB 30717 — XXXX 
5 试体摆放完后立即启动 冲水， 观察并记录 排出蹲便器 外 的 试体个数 ， 试 验3 次 ， 报告试体全 部排出 
蹲便器 外 的 次数 。 
对 于 不带整体存 水 弯 蹲便器产品， 在试 验 时应配接 一 直径为 110 mm ，水 封深度为5 0 mm ， 落差为5 00 
mm /300 mm 的 外接存 水 弯后进行试 验。 
5.4.3 防溅污性试验 
用3 块厚度为 2 5mm 的 垫块将 一 块至少6 00 mm×5 00 mm 的 透 明 模板支垫在 蹲便器 圈面上 ， 使其 和便器 圈 
上表面之间 有2 5mm 的 间隙 。 启动 冲水 装置 冲水， 观察并记录木板上直径大 于 8  mm 的水 滴数 。 试 验 5次 ，
取最大值 。 
5.4.4 污水置换试验 
用 8 0 ℃ 的 自来 水 配制浓度为5g / L 的亚甲蓝 溶液 。 
在试 验 条件 下 将 蹲便器冲洗 干净 ， 完 成 正常进 水 周期后 ， 将 30 mL 染色 液 倒入 蹲便器水 封 中， 搅拌 均 
匀 ，由水 封 水中 取5mL溶液至 容 器中，按相 应 产品的技术要求加水 稀释至 12 5mL或5 00 mL （标准 稀释率为 
2 5或 100）， 混匀 后 移入 比 色 管中 作 为 标准 液待 用。 
启动 蹲便器冲水 装置 ， 冲水 周期完 成 后 ， 将 蹲便器 内 的 稀释液装 入 与 装 标准 液 同 样 规格的比 色 管中，
目 测与标准 液 的 色 差 ； 
若 比标准 液 颜色 深 ，则 记录稀释率小 于标准 稀释率 ； 
若 与标准 液 颜色 相同，则 记录稀释率 等于标准 稀释率 ； 
若 比标准 液 颜色浅 ，则 记录稀释率大 于标准 稀释率 。 
5.4.5 水封深度 
按 图 B.1.3所 示 ， 向 蹲便器 存 水 弯 加水 至 有 溢 流， 停止溢 流 后 ，用水 封 尺 或直 尺 或 有效 仪 器测量由 
水 封 水 表面至 水 道入 口 上表面最低 点 的 垂 直 距离 ， 并记录 。 GB 30717 — XXXX 
6 A  A  
附 录 A 
（规范性附录） 
蹲便器冲洗功能及用水量试验系统 
本 附录 规定的 试 验 系 统 适 用于蹲便器冲洗功能及用水量 试 验。  
A.1 水箱式蹲便器试验系统 
水 箱 式蹲便器 试 验 系 统 示意图见图A .1。 
 
1 —供水水源。试验应为干净水，应提供不小于860kPa 的静压。输出压力在0kPa～860kPa范围内可调，在550kPa 动
压下，流量不小于38L/min。 
2—流量计。流量计的使用范围应为0L/min～38L/min，精度为全量程的2%。 
3—调节阀。调节阀是公称直径为DN20的球阀或闸阀或类似功能阀门。 
4—长度距离不小于20倍管道公称直径，且不应采用任何形式弯头连接。 
5—压力计。压力计的使用范围为0kPa～690kPa，分度值应不大于10kPa。 
6—压力计后端供水管路距离。长度为0.5～2.5倍管道公称直径。 
7—通断控制阀。用于控制管道通断的球阀或闸阀或类似功能阀门，公称直径为DN20。 
8 —软管。用软管将标准化供水系统与蹲便器连接。（原则上使用厂家提供配套的软管进行试验，若未提供，则选 
用不小于DN15，长度500mm的软管进行试验。） 
9—样品。已安装水箱及冲水装置的待测蹲便器。 
注 ： 整个供水系统的供水管除与待测蹲便器连接的软管外，其余管道应使用不小于 DN20的刚性供水管。 
图 A.1 水箱式蹲便器试验系统 
 
A.2 冲洗阀式蹲便器试验系统 
冲洗 阀 式蹲便器 试 验 系 统 示意图见图A .2。 
 GB 30717 — XXXX 
7 
 
1 —供水水源。试验应为干净水，应能提供不小于860kPa 的静压。输出压力在0kPa ～860kPa 范围内可调，在550KPa 
动压下，流量不小于189L/min。 
2—流量计。流量计的使用范围应为0L/min～227L/min，精度为全量程的2%。 
3—调节阀。调节阀是公称直径为DN40的球阀或闸阀或类似功能阀门。 
4—长度距离不小于20倍管道公称直径，且不应采用任何形式弯头连接。 
5—压力计。压力计的使用范围不小于0kPa～860kPa，分度值应不大于10kPa。 
6—压力计后端供水管路距离。长度为0.5～2.5倍管道公称直径。 
7—通断控制阀。用于控制管道通断的球阀或闸阀或类似功能阀门，公称直径为DN40。 
8 —软管。用软管将标准化供水系统与蹲便器连接。（原则上使用厂家提供配套的软管进行试验，若未提供，则选 
用不小于DN25，长度2m的软管进行试验。） 
9—样品。已安装冲洗阀的待测蹲便器。 
注 ： 整个供水系统的供水管除与待测蹲便器连接的软管外，其余管道应使用不小于DN40的刚性供水管。 
图 A.2 冲洗阀式蹲便器试验系统  
 
 GB 30717 — XXXX 
8 B  B  
附 录 B 
（规范性附录） 
蹲便器排放功能试验用人造试体示意图 
B.1 蹲便器排放试验用人造试体 
蹲便器排 放试 验用人 造试体示意图见图 B.1。 
           
说明 ：  
     1—37mL水； 
     2—人造肠衣：长约230mm，直径φ25mm； 
     3—扎紧细线； 
     4,5—O型圈：规格10×1.8； 
     6—扎紧细线； 
     7—纱布外套，医用纱布； 
     8,9—纱布套绑线。 
图B.1 试验用人造试体示意图                    GB 30717 — XXXX 
9 B.2 蹲便器排放试验用人造试体放置 
蹲便器排 放 功能 试 验用人 造试体放置示意图见图 B.2。 
 
（ a ） 前 出水式蹲便器 
 
 
(b)后 出水式蹲便器 
注：以上图示为普通蹲便器的人造试体放置示意图，若为幼儿型蹲便器，试体放置则为两竖一横（每次放置共 3
个试体）。  
图B.2 蹲便器排放功能人造试体放置示意图 
 
 
 
 
 GB 30717 — XXXX 
10 B.3 蹲便器水封深度要求 
蹲便器水 封深度 要求 示意图 B.3。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：  H- 蹲便器水封深度尺寸。  
图 B.3 蹲便器水封深度示意图 
 
 
 
_________________________________