- 1 -현        행 개   정   안
1.적용범위
제1부의이항목을다음으로대체한다.
본안전기준은최대정격전압이단상기기의경우250V이하그
리고기타모든기기들의경우600V이하인,모터-압축기및순
환수식냉난방용팬코일을내장하는위생온수히트펌프,에어컨
디셔너,가습기등,전기히트펌프의안전성을다룬다.<후단신
설>
(생략)
또본규격은인화성냉매를포함하는전기히트펌프,에어컨디
셔너및가습기에도적용된다.인화성냉매는3.120에서정의된
다.1.적용범위
--------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------- 또한각각의
부분장치(실내기,실외기각각)도이안전기준을적용한다.
(현행과같음)
<삭제>◈ 신구조문대비표
1. KC 60335-2-40( 히트펌프 , 에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항 ) 개정안- 2 -(생략)
비고102냉매의안전성에관한요구사항은KSBISO5149을
적용하며,위생온수히트펌프에포함되는온수저장용기에관
한요구사항은KSCIEC60335-2-21을적용한다.
본안전기준은3.121로정의되는그룹A1,A2또는A3이외의화
학약품들을고려하지않는다.<후단신설>
비고103-본안전기준은인화성냉매사용을위한개별요구사
항을명기한다.부속서까지포함하여본규격에서다루지않는,냉
동안전관련요구사항들은ISO5149에포함된다.
본규격과특별히관련이있는ISO5149의조항들은아래와같
다.
-‘제3항:기기의설계및제조’는모든기기와시스템에적용된
다.(현행과같음)
비고102-----------------------------
------5149-1,ISO5149-2그리고ISO5149-3
--------------------------------------------------
-------------
--------------------------- A1,A2L,A2그리고A3
----냉매들을------------A2L냉매는ISO817에규정되
어있는WCF–(최악경우의)조성에따라42kg/kmol이
상의몰질량의것으로제한된다.
<삭제>본안전기준은가연성------------
--------------------------------------------------
----------------------------------------------
(현행과같음)
<삭제>- 3 --‘제4항:이용에관한요구사항’은“유사한전기기기”,즉,상용
및경공업용기기및시스템에적용된다.
-‘제5항:운전절차’는“유사한전기기기”,즉,상용및경공업용
기기및시스템에적용된다.
<신설>
보조히터또는분리설치용설비는이안전기준의적용범위로
한다.다만,기기의일부로서설계되고,조절기가기기에장착된
히터에한한다.
비고104(생략)
비고105(생략)<삭제>
<삭제>
•ISO5149-1:2014,냉동시스템및히트펌프-안전및환
경요구사항-제1부:정의,분류및선택기준.
•ISO5149-2,냉동시스템및히트펌프-안전및환경요구
사항-제2부:설계,구조,시험,마킹및문서화.
•ISO5149-3:2014,냉동시스템및히트펌프-안전및환
경요구사항–제3부:설치장소
----------별도설치하는히터는---------
--------------------------------------------------
-------------------------
비고103(현행과같음)
비고104(현행과같음)
2.인용규격
(생략)2.인용규격
(현행과같음)- 4 -KSCIEC60079-15:2001,방폭기기–15부:보호형태"n“
KSCIEC60335-2-34가정용및이와유사한전기기기의안전
성－제2－34부：전동압축기의개별요구사항
<신설>
ISO817:1974,유기냉매-번호지정
ISO3864:1984,안전색,기호
ISO5149:1993냉방과난방에사용되는기계적냉매시스템 -안전
요구조건
<신설>KSCIEC60079-15,폭발성분위기-제15부:비점화방폭구조
"n"에의한기기보호
(현행과같음)
KSCIEC60335-2-51,가정용및이와유사한전기기기의안
전성-제2-51부:급탕용및급수용거치형순환펌프의개별요
구사항
KSCIEC60730-2-6,자동제어장치-제2-6부:전기압력감지자
동제어장치의기계적요구사항을포함하는개별요구사항
KSCIEC61032,외함에의한인체및장치보호-검증용프로
브
KSCIEC62471,램프와램프장치의광생물학적안전성
KSBISO817,냉매명칭과안전분류
<삭제>
<삭제>
KSAISO1302,제품의형상명세(GPS)-제품의기술문서에- 5 -서표면의결에대한지시
KSMISO4892-2,플라스틱-실험실광원에의한폭로시험방
법-제2부:제논-아크램프
KSMISO4892-4,플라스틱-실험실광원에의한폭로시험방
법-제4부:개방불꽃카본-아크램프
ISO5149-1:2014,냉동시스템및열펌프-안전및환경
요구사항-제1부:정의,분류및선정기준
ISO5149-2,냉동시스템및열펌프-안전및환경요구사
항-제2부:설계,시공,테스트,마킹및문서화
ISO5149-3:2014,냉동시스템및열펌프-안전및환경
요구사항-제3부:설치현장
KSBISO5151,덕트비접속형에어컨디셔너및열펌프-성능
시험및평가
KSSISO7010,그래픽심볼-안전색과안전표지-등록된안
전표지
KSBISO13253,덕트접속형에어컨디셔너및공기대공기
열펌프-성능시험및평가
KSBISO13256(모든파트),수열원열펌프-성능시험및평
가
ISO14903,냉동시스템및열펌프-부품및조인트의조임
품질- 6 -ANSI/ASHRAE34:2001,냉매의지정과안전분류
<신설><삭제>
KSBISO15042,멀티에어컨디셔너및공기대공기열펌프-
성능시험및평가
ASTMD4728-06:2012,선적컨테이너의무작위진동시험
표준시험방법
CAN/CSA-C22.2 No.0.17,고분자재료의물성평가
UL746A,고분자재료표준-단기속성평가
UL746B,고분자재료표준-장기속성평가
3.101히트펌프(heatpump)
임의의온도에서열을흡수하고,보다높은온도에서열을방열
하는기기
비고1:(생략)
<신설>3.101히트펌프(heatpump)
(현행과같음)
비고1:(현행과같음)
비고2:히트펌프는응축장치또는응축기와증발장치또는
증발기의조합을포함할수있으며,역사이클모드로작동할
수있다.
3.103에어컨디셔너(airconditioner)
폐쇄된공간,방또는지역에조절된공기를공급하는기기로설
계하고,외함내에완성한조립품.3.103에어컨디셔너(airconditioner)
--------------------- 조화된----------
-------------------------------------- 7 -전기로동작이되는냉매시스템을사용한냉방및제습이가능
한전기냉방기를포함한다.
난방,송풍,공기청정,가습의기능을가지고있어도되는것으로
한다.
<신설>비고1전기로동작이되는냉매시스템을사용한냉방및제
습이가능한전기냉방기를포함한다.
비고2난방,송풍,공기청정,가습의기능을가지고있어도
되는것으로한다.
비고3에어컨디셔너는 응축장치또는응축기와증발장치또는
증발기의조합을포함할수있다.
3.104제습기(dehumidifier)
주위의공기로부터습기를제거하기위해설계하고,외함내에
완성된조립품.전기로동작하는냉매시스템및공기를순환하는
수단을포함한다.또,응축액을모으고,저장및/또는처리하는배
수기구를포함한다.3.104제습기(dehumidifier)
--------------------------------------------------
---------------------- 냉동시스템-----------------
장치를--------.-----------------------------------
--------------.
3.105∼3.107
(생략)3.105∼3.107<삭제>
3.117자기내장장치(self-containedunit) 3.117<삭제>
3.119일반대중이접근불가능한기기(appliancesnotaccessible
tothegeneralpublic)
전문서비스인에의하여유지되고모든기계실또는2.5m이상의
높은곳에설치하거나,또는안전한옥상에고정한기기3.118일반대중이접근불가능한기기(appliancesnot
accessibletothegeneralpublic)
접근이제한된안전한장소(기계실,옥상같은곳)---------
에위치하거나,------------------- 위치한--- 8 -3.120팬코일공기조화기(fancoilairhandlingunit)
(생략)3.120<삭제>
<신설> 3.119수냉식팬코일유닛(hydronicfancoilunit)
난방및냉방용공기의강제순환기능을제공하는공장제작
기기로서제습또는공기의여과기능을포함할수있지만냉
동또는가열원을포함하지않는기기
비고1수냉식팬코일유닛에는전기저항가열장치가포함
될수있다.열교환코일은수냉식난방및냉방에만사용된다.
3.121인화성냉매(flammablerefrigerant)
ANSI/ASHRAE34-2001[ISO817]분류방식에따라서A2또는
A3등급으로분류되는냉매.3.120가연성냉매(flammablerefrigerant)
ISO817에따라A2L,A2------------------
----------
<신설> 3.126공장밀봉단일패키지기기(factorysealedsingle
packageunit)
모든냉동시스템부품이용접,접합또는제조공정중에유
사한영구연결에의해단단히밀봉된개별유닛으로공통의- 9 -설치대에서고정된공장조립형냉동시스템
<신설> 3.127사전충전된파이프세트(pre-chargedpipesets)
냉매시스템을완성하기위해현장에서조립되고하나이상의
부분조립품으로구성된기기에대해현장에서냉매시스템을
완성시키기위한목적으로냉매가충전되며기기와함께공급
되는상호연결냉매라인
<신설> 3.128응축기(condenser)
열을제거하여냉매증기를응축시키는열교환기
<신설> 3.129응축장치(condensingunit)
필요한배선및작동제어장치와함께하나이상의모터-압축
기,냉방모드에서의응축기그리고응축기를통과하는열전달
유체를순환시키기위한모터구동팬,송풍기또는펌프를포
함한공장제조립품
비고1이러한장치는현장의증발기에연결하기위한용도이
다.응축장치는역사이클모드에서도작동할수있다.응축장- 10 -치에는팽창장치가포함될수있다.
<신설> 3.130응축기유닛(condenserunit)
필요한배선및작동제어장치와함께하나이상의냉방모드에
서의응축기및응축기를통과하는열전달유체를순환시키기
위한모터구동팬,송풍기또는펌프를포함한공장제조립품
비고1이러한장치는현장의증발장치에연결하기위한용도
이다.응축장치는역사이클모드에서도작동할수있다.
비고2응축기장치에는모터압축기또는팽창장치가포함되
어있지않다.
<신설> 3.131증발장치(evaporatingunit)
필요한배선및작동제어장치와함께하나이상의모터-압축
기,냉방모드에서의증발기,팽창장치그리고증발기를통과하
는열전달유체를순환시키기위한모터구동팬,송풍기또
는펌프를포함한공장제조립품- 11 -비고1이러한장치는현장의응축기장치에연결하기위한용
도이다.증발장치는역사이클모드에서도작동할수있으며
전기저항가열수단또는유사한보조열원을포함할수있
다.
<신설> 3.132증발기유닛(evaporatorunit)
필요한배선및작동제어장치와함께하나이상의냉방모드에
서의증발기및증발기를통과하는열전달유체를순환시키기
위한모터구동팬,송풍기또는펌프를포함한공장제조립품
비고1이러한장치는현장의응축장치에연결하기위한용도
이다.증발기장치는역사이클모드에서도작동할수있으며
전기저항가열수단또는유사한보조열원을포함할수있
다.증발기장치는팽창장치를포함할수있다.
비고2증발기장치는모터압축기를포함하지않는다.
<신설> 3.133부분장치(partialunit)
히트펌프,에어컨디셔너또는위생온수히트펌프의총조립- 12 -품의일부인응축장치,증발장치,응축기유닛또는증발기유
닛으로,제조업체에의해명시된완전한냉동시스템을만들기
위한모든조립체는아님
비고1부분장치는독립장치로안전성을평가한다.
<신설> 3.134설치된높이(installedheight)
hinst
설치후실내의바닥으로부터기기하부까지의높이
비고1설치높이는m단위로명시한다.
<신설> 3.135릴리스오프셋(releaseoffset)
hrel
냉매누설발생시기기바닥에서냉매가기기를빠져나갈수
있는개구부까지의거리
비고1릴리스오프셋은m단위로명시한다.
<신설> 3.136냉매충전량(refrigerantcharge)
mc
단일냉동시스템의실제냉매충전량
비고1냉매충전량은kg단위로표시된다.- 13 -<신설> 3.137최대냉매충전량(maximumrefrigerantcharge)
mmax
방또는유사한공간의면적으로부터산출된결과인단일냉동
시스템의최대냉매충전량
비고1최대냉매충전량은kg단위로표시한다.
<신설> 3.138냉매검출시스템(refrigerantdetectionsystem)
설치된환경에서미리설정된냉매농도에반응하는감지시스
템
비고1냉매검출시스템은다중감지요소를가질수있다.
<신설> 3.139자동점화온도(autoignitiontemperature)
화학물질이화염이나스파크와같은외부점화원없이정상
대기에서자발적으로발화할수있는최저온도
[SOURCE:ISO5149-1:2014,정의3.7.7]
<신설> 3.140고온표면점화온도(hotsurfaceignitiontemperature)
부속서KK에따라시험시냉매가점화되지않는최고온도
<신설> 3.141A2L냉매(A2Lrefrigerant)- 14 -ISO817에따라A2L로분류된냉매
<신설> 3.142가연한계하한(가연성한계값)(lowerflammabilitylimit)
LFL
ISO817에따른낮은가연한계
<신설> 3.143강화된기밀성냉동시스템(enhancedtightness
refrigeratingsystem)
많은냉매누설률이정상및비정상시발생하지않도록높은
수준의신뢰성을보장하도록실내기가설계및제작된냉동시
스템
<신설> 3.144냉매분배기(refrigerantdistributionassembly)
냉매흐름을하나이상의실내기로분배할목적으로상호연
결되는냉매관에설치되는별도의냉매분배기
<신설> 3.145잠재적점화원(potentialignitionsource)
아크또는스파크의원인이될수있는뜨거운표면,화염및
전류운반장치
비고1잠재적발화원의예로는자외선,전기히터,점화용불꽃,
브러시모터및이와유사한장치
<신설> 3.146순환기류(circulationairflow)
공간또는덕트로연결된공간에서기계적으로유도된기류
<신설> 3.147자외선방사(ultravioletradiation)- 15 -가시광선보다파장이짧은광학방사선
비고1자외선(UV)방사의경우일반적으로100nm∼400nm
사이의범위로세분화된다.자외선(UV)방사는일반적으로파
장이315nm에서400nm까지인것이UV-1,280nm에서
315nm까지인것이UV-B,100nm에서280nm까지인것이
UV-C로세분화된다.
[SOURCE:IEC60050-845:1987,845-01-05]
<신설> 3.148광학방사선(opticalradiation)
X선으로의전이영역(λ ≈1nm)과전파로의전이영역(λ 
≈1mm)사이의파장에서의전자기복사
[SOURCE:IEC60050-845:1987, 845-01-02]
<신설> 3.149가시광선(visibleradiation)
시각적감각으로직접느낄수있는임의의광학방사선
비고1가시광선의스펙트럼범위에대한정확한제한은망막
에도달하는복사전력의양과관찰자의반응도에달려있기
때문에정확한한계가없다.하한은일반적으로360nm와
400nm사이에서취해지고상한은760nm와830nm사이에서
취해진다.
[SOURCE:IEC60050-845:1987, 845-01-03]
<신설> 3.150UV-C램프(UV-Clamp)- 16 -가시광선에비해파장이짧고살균램프를포함하는파장범
위가100nm∼280nm인광학방사선을생성하도록만들어진
광원
비고1광생물학,광화학및생물의학목적을위해사용되는
여러종류의램프가있다.
<신설> 3.151살균램프(germicidallamp)
살균자외선-C선을투과하는전구가있는저압수은등
[SOURCE:IEC60050-845:1987, 845-07-53]
<신설> 3.152UV-C살균램프시스템(UV-Cgermicidallamp
system)
증발기코일및주변영역의향상된공기정화및표면세정을
위해일반적인공기필터를보충용으로사용되는UV-C살균
자외선을직접생성하는보조장치
<신설> 3.153UV-C스펙트럼조사량(low-pressureside)
규정된거리에서254nm의특정파장에서측정된전자기복사
전력밀도
비고1분광방사조도E254는μW/cm2단위로측정된다.
<신설> 3.154UV-C장벽(UV-Cbarrier)
UV-C광이장치에서나오거나내부비금속재료를손상시키
는것을방지하는추가보호또는보호장치- 17 -<신설> 3.155초월임계냉동시스템(transcriticalrefrigerating
system)
임계점아래에서증발이발생하고냉매의임계점(예:R744)
이상으로열의발생이발생할수있는냉동시스템
<신설> 3.156실외기실(Air-conditioningplantroomforoutdoorunit)
연소관련요소가없으며,일반인이접근할수있는,냉동시스
템의부품들을두기위한방또는공간으로,최소한일면이창,
루버등을통해외기와환기를할수있는공간
5.2추가
(생략)
냉매배관의온도는제11항의시험중에측정하는편이좋다.
<신설>
(생략)5.2추가
(현행과같음)
------------------------------- 측정해야한다.
부속서LL의시험을수행하는경우,최소한2개의추가센서
가필요하다.
부속서NN의시험을실시해야하는경우에는추가기기를사
용할수있다.
(현행과같음)
5.10추가
분리형장치에대하여는냉매배관은설치설명서에따라서설
치한다.냉매배관은설치설명서에표시된최대배관길이또
는7.5m중보다짧은쪽으로택한다.
(생략)5.10추가
-------------------------------------------------
-----.배관길이는5m와7.5m사이이다.
(현행과같음)- 18 -7.1변경
(생략)
추가
-정격주파수
-냉매의질량또는공비(azeotropic)형냉매를제외한각각의
혼합성분의질량
-냉매식별
<신설>
⦁ 단일성분의경우는다음의각항목중의1개
-화학식
-냉매번호
⦁ 혼합의냉매의경우는다음의각항목중의1개
-각성분들의화학명칭
-각성분들의화학식
-각성분들의냉매번호
-혼합냉매의냉매번호
—물저장용기(위생온수히트펌프의경우)의허용최대운
전압력
—순환수식팬코일/공기조화기의열교환기최대사용압력
—<전단신설>냉매회로에관하여흡입측및방출측에대해7.1변경
(현행과같음)
추가
--------------
-각냉동시스템의냉매충전량
-<삭제>
-ISO817에따른냉매번호
⦁ <삭제>
-<삭제>
-<삭제>
⦁ <삭제>
-<삭제>
-<삭제>
-<삭제>
-<삭제>
-----------(급탕용-------------)-----------------
---
-------------유닛용열교환기의물및/또는브라인
(Brine)회로의허용최대압력
-냉매회로의허용최대압력;------------------------- 19 -서각각의허용최대운전압력이서로다를경우,개별적으로
표시하여야한다.
—IPX0이외인경우에,물의침입에대한보호의정도에따른
IP번호
<신설>
(생략)
7.6항의화염기호와사용설명서기호는인화성냉매를사용되
고아래조건이존재할경우잘보이게해야한다.
-유지관리또는수리를받게되어있는부품들에대한접근이
필요함.
-판매중이거나설치된상태에서기기를관찰할필요가있음.
-기기에냉매가충진되어있는경우,기기의포장을보고이
를알필요가있음.
<신설>--------------------------------------------------
-------------.
-<삭제>
-사전충전된파이프세트용
•ISO817에따른냉매번호
•파이프라인세트의냉매충전
•최대허용압력
-UV-C살균램프시스템의정격입력및정격전압(사용하
는경우)
(현행과같음)
<삭제>- 20 -인화성냉매를사용할경우사용설명서,정비지침및설치지침
을읽어야한다는기호(기호ISO7000의3084,3038및1785)
를관계자들이볼수있는기기상의어던위치에표시해야한
다.세로높이는10mm이상이어야한다.
<전단신설>추가경고기호(화염기호:ISO3864의B.3.2)는
냉매종류및충전에관한정보표시가까이장치명판위에
표시되어야한다.세로높이는10mm이상이어야하며색깔을
사용할필요는없다.<후단신설>가연성냉매를사용하는기기의경우,설치후기기를볼때
불꽃심볼ISO7010-W021(2011-05)및7.6에설명된사용자
메뉴얼기호가표시되어야한다.마킹은유지보수또는수리
작업전에분리가능한부품뒤에있을수있다.기호에사용
된삼각형의수직높이는30mm이상이어야하며,단일포장
단위가아닌기기의경우설치시냉동시스템을완성하는모
든실내기및실외기기기에필요한표시가제공되어야한다.
A2L냉매를사용하는경우화염기호는ISO7010-W021
(2011-05)7.6에설명된A2L기호로교체해야한다.
가연성--------------------------------------------
-------------------------------- (기호ISO7000-0790
(2004-01),andISO7000-1659
(2004-01),)------------------- 기기에색상및형식을포
함하여-----------.기호의----------.
가연성냉매를사용하는경우,------(화염기호:ISO
7010-W021(2011-05))는-----------------------------
------------표시장치----------------------------
-----.기호의세로높이는---------------------------
----------.A2L냉매를사용하는경우화염기호는ISO- 21 -인화성냉매를사용할경우는기기에아래와같은경고를붙여
야한다.
경고
기기가설치,운전및보관되는공간의바닥면적은“X”㎡보
다넓어야한다(고정형기기가아닌기기에만적용)
<신설>
비고101-표시된표시사항은착탈식부품을분리한후에도
눈에보여야한다.
고정형기기가아닌기기의경우최소방의크기X가기기에
표시되어야한다.표시의X는비환기구역에관한부속서GG7010-W021(2011-05)7.6에설명된A2L기호로교체해야한
다.
다음경고또한가연성냉매를사용하는경우비고정형기기
에적용되어야한다.경고는고정형기기의서비스작업시
보일수있도록기기의외부에표시되어야한다.
<삭제>
경고
-------------------------------------------------
---------------------- (고정형기기가아닌기기에만적용)
최소방의크기X는기기에표시되어야한다.표시상의X는
부속서GG에따라m2단위로결정되며,GG1.2에따라기기의
냉매충전량(mc)이m1이하인경우에는표시를하지않아야한
다.
비고101-냉동시스템에서자압측과고압측의허용최대압력이
같은경우단일표시가허용된다.
서비스포트가설치되었을경우,그것에접근할때보일수있
게냉매종류식별표시가(기기의어떤다른위치에)이미되- 22 -의2항에기술된절차에따라㎡단위로결정되며,기기의냉매
충전량이m1보다작으면표시의X는4이어야한다.(부속서
GG의1.1참조)
저압측과고압측의허용최대압력을제품에표시해야한다.
보기102-냉동시스템에서저압측과고압측의허용최대압력이
같은경우단일표시가허용된다.
서비스포트가설치되었을경우,그것에접근할때보일수있
게냉매종류식별표시가(기기의어떤다른위치에)이미되어
있지않았으면,서비스포트에이를표시해야한다.냉매가인
화성일경우,색상을나타낼필요없이,ISO3864의기호B.3.2
를포함해야한다.어있지않았으면,서비스포트에이를표시해야한다.냉매가
가연성일경우,색상을나타낼필요없이,ISO7010-W021
(2011-05)를포함해야한다.A2L냉매를사용하는경우화염
기호는ISO7010-W021(2011-05) 7.6에설명된A2L기호로
교체해야한다.
최대허용압력이7MPa를초과하는냉동시스템을사용하는
기기에는ISO7000-1701(2004-01)기호와"(X)MPa"라는텍
스트및작동자매뉴얼이표시되어야한다.작동지침기호
ISO7000-1641(2004-01).
여기서:"X"는부속서EE에서결정된최대허용압력이상이
어야한다.
7.6추가
인화성냉매를사용할경우,색상과형식을포함하는ISO3864
의경고기호B.3.2를기기에영구적으로표시해야한다.“주의,
화재위험”기호가들어가는삼각형의세로높이는30mm이상
이어야한다.
인화성냉매를사용할경우,색상과형식등,사용설명서를참
조해야한다는기호[ISO3864의B.3.2]를기기에영구적으로표
[기호 ISO 7010-W021 
(2011-05)]경고; 가연성 물질
[기호 ISO 7000-1659 
(2004-01)]유지관리 또는 수리 
지침; 정비지침 및 
설치지침을 읽으시
오7.6추가- 23 -시해야한다.
약가연성 (A2L) 기호경고; 낮은 화염전
파 속도 물질 
[기호 ISO 7000-1701 (20
04-01)]압력
[기호 IEC 60417-604
0 (2010-08)]자외선 방사, 안전
방호에 대한 지침
[기호 ISO 7000-1641 
(2004-01)]사용자 설명서 ; 작
동 지침
7.12추가
(생략)
인화성냉매를사용하는기기의경우,개별지침서로되었든
통합지침서로되었든,설치,정비및사용지침서가공급되어
야하며거기에는부속서DD에지정된정보가포함되어야한
다.7.12추가
(현행과같음)
가연성-------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--.
7.12.1추가
(생략)7.12.1추가
(현행과같음)- 24 -•물또는간수의최저및최고의동작압력
<신설>•물또는간수의최저및최고의동작압력
•냉동시스템을구성할때추가냉매가필요할경우냉매추
가충전에대한제조사의가이드.
<신설> 7.103제조자가함께사용하도록명시한하나이상의공장제
조조립품으로이루어진기기의경우,요구사항에준하도록조
립을완료하기위한설명서를제공해야한다.
<신설> 7.104부분장치에대한설명서또는표시에다음의추가정보
가포함되어있어야한다.
-증발장치및응축장치에대한설명서또는표시에는응축
기장치또는증발기장치에연결할때최대작동압력을고려
해야한다는문구가포함되어야한다.
-증발장치,응축장치및응축기장치에대한설명서또는
표시에는냉매충전방법이포함되어있어야한다.
-부분장치를동일한냉매에적합한기기에만연결해야한다
는경고.
-이장치<모델xxx>는이규격의부분장치요구사항에준
하는부분장치에어컨디셔너이며 ,이규격의해당부분장치
요구사항에준하는것으로확인된다른장치에만연결해야한- 25 -다.
-전기인터페이스는목적,전압,전류및안전구조등급을지
정해야한다.
-제공된경우,SELV연결지점을설명서에명시해야한다.
연결지점은ISO7000-0790(2004-01) 에의거한“지침숙지”라
는기호와IEC60417-5180(2003-02) 에준하는등급III기호로
표시해야한다.
<신설> 7.105냉매검출시스템의적절한기능에따라안전기능을갖
는가연성냉매를사용하는기기의경우,설명서또는단위표
시는다음내용을포함해야한다.
“이장치에는안전을위한냉매누설감지기가장착되어있습
니다.효과적으로사용하기위해서설치후수리를할때를제
외하고장치는항상전기가공급되어야한다.”
냉매유출을탐지하는데사용되는보조기기를사용할경우,
해당장치는이표시를적용하거나그러한지침서를수반해야
한다.
적합여부는육안검사로판정한다.
<신설> 7.106적절한환기기능에따라안전장치가있는가연성냉매- 26 -를사용하는기기의경우,사용설명서또는기기표시는다음
내용을포함해야한다.
“이장치에는전기안전장치가장착되어있습니다.효과적으
로사용하기위해서설치후수리를할때를제외하고장치는
항상전기가공급되어야한다.”
유출된냉매를환기하기위해사용되는보조기기를사용할경
우,해당장치는이표시를적용하거나그러한지침서를수반
해야한다.
적합여부는육안검사로판정한다.
<신설> 7.107가연성냉매의경우제조자가냉동시스템을설치하기
위한설치지침서에따라충전을요구할경우제조자는각냉
동시스템에대해최종냉매충전량을설치자가알수있도록
하는라벨을제공해야한다.필드충전유닛의라벨예는그림
101을참조
<신설> 7.108가연성냉매를사용하는기기의경우,7.6에기술된화염
기호는다음각조건에서볼수있어야한다.
-기기에A2L냉매충전이m1을초과하지않는기기를제외- 27 -하고기기에냉매를충전한경우기기의포장에표시한다.
-판매용디스플레이에서제품을볼때,이는A2L냉매를사
용하는기기에는적용되지않는다.
공장밀봉단일포장단위가아닌기기의경우냉동시스템을
완성하는모든실내및실외기기에필요한표시를제공해야
한다.
<신설> 7.109자외방사선(UV-C)살균램프시스템을사용하는기기는
다음위치에서자외선방사위험기호IEC
60417-6040(2010-08) 및Read운영자매뉴얼기호ISO
7000-0790(2004-01) 으로표시되어야합니다.
-측정된UV-C스펙트럼복사조도가1,7μW/cm2보다큰
기기내영역에직접접근할수있는문과접근패널
-사용자유지보수패널
-UV-C장벽
적합여부는육안검사로판정한다.
<신설> 7.110UV-C살균램프시스템을사용하는기기의사용설명서
에는다음내용이포함되어야한다.- 28 --이제품에는UV-C램프가포함되어있다.
-제품을열기전에유지보수지침을읽으십시오.
-기기의청소및기타사용자유지보수에대한세부정보,
청소또는기타유지보수전에기기를주전원에서분리해야
한다고설명해야한다.
-방법,청소빈도,취해야할주의사항
-UV-C방출기와시동기를교체할때취할수있는예방조
치(해당하는경우)
-의도되지않은기기의사용또는하우징의손상은위험한
UV-C방사를초래할수있다.UV-C노출은소량으로도눈과
피부에해를줄수있다.
-명백하게손상된기기는작동되어서는안된다.
-UV-C램프를교체하기전에제품을전원공급장치에서분
리해야한다.
-UV-C스펙트럼방사량이1.7μW/cm2를초과할수있는
자외선위험기호가있는문과접근패널에는사용자의안전을
위해UV-C램프의전원을차단하는인터락스위치가제공되
어야한다.
-사용자유지관리를위해자외선위험기호가표시된문을
열고접근하는패널을열기전에전원을분리하는것이좋다.
-자외선위험기호가있는UV-C차단장치는제거하지않아- 29 -야한다.
-UV-C램프가있는기기의경우모델및/또는부품번호
를포함하여UV-C램프교체에대한정보를제공해야한다.
-현장설치시,해당제품과함께사용하도록승인된공장에
서지정한UV-C살균램프시스템은특정모델번호로지침
에명시되어야한다.
-기기외부에서UV-C램프를작동하지마십시오.
적합여부는육안검사로판정한다.
<신설> 7.111최대허용압력이7MPa를초과하는냉동장치를사용하
는기기의경우,설명서에는다음내용이포함되어야한다.
-경고:시스템은매우높은압력에서작동되는냉매를포함
합니다.시스템은자격을갖춘사람만수리를진행하여야합니
다.
11.2기기는제조자의설치설명서에따라서시험실에설치한
다.특히,
-제조자가표시하는기기와그인접체표면과의연면거리는
유지한다.11.2----------------------------------------------
------
-------------------------------------------------
------.- 30 --유량과액체온도가제조자의지침에지정된최대가되어야
하는팬코일들을제외하고,액체공급원이나싱크기기의유량
은제조자의지침이지정하는최소가되어야한다.
(생략)-------------------------------------------------
--------------- 수냉식팬코일----------------------
-------------------------------------------.
(현행과같음)
11.2.1보조히터를보조히터를가지는기기의난방시험을위
해기기의공기흡입입구부에흡입덕트를연결한다(기기가
이와같이적용하도록되어있다면).플랜지(flange)가있다면
덕트는그와동일한것으로한다.만약플랜지가없는경우덕
트는그공기흡입입구부의크기와동일한것으로한다.흡입
덕트는공기량을제한할수있는조절가능한적당한제한수
단을제공하여야한다.
<신설>
제한하는수단은제한하지않을때를제외하고,덕트표면에
맞는균일하게제한하는것으로가열용열교환기의전단면적11.2.1---------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------.
보조히터를부착하거나,부착할수있는기기는그림102a)
또는그림102b)에나타낸것과같이공기의흐름방향에대
응하여금속제의공기유출덕트를부착하여야한다.
공기유출덕트는기기제조자가지시한최대정압력을얻을수
있는제한수단을부착하여야한다.
(현행과같음)- 31 -을공기흐름에노출될수있도록한다.
11.2.2보조히터를가지지않는기기는상자플랜지또는플랜
지가없는입구부,또는플랜지를표시한위치에적합한유출
덕트를부착하여야한다.
보조히터를부착하거나,부착할수있는기기는그림102a)
또는그림102b)에나타낸것과같이공기의흐름방향에대
응하여금속제의공기유출덕트를부착하여야한다.
공기유출덕트는기기제조자가지시한최대정압력을얻을수
있는제한수단을부착하여야한다.
<신설>11.2.2--------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------.
<삭제>
출구덕트에는제조업체의지침에명시된최대정압을얻기위
한제한수단이제공된다.
<신설> 11.2.3부분장치의평가및시험을위해,다음과같은시험구
성및조건을적용해야한다.
-증발기장치및응축기장치는설명서에명시된최대분위기
온도에서개별장치로시험한다.설명서에명시되지않은경우
에는,표시된최대허용작동압력(±0.1MPa)에서의포화온도
에서10K(±1K)를뺀분위기온도에서이러한기기를시험해- 32 -야한다.
-응축장치는9K(±1K)과냉인최대지정분위기온도와11
K(±1K)과열인최대지정증발압력에서냉동모드에서만시
험한다.팽창장치가구비되어있는응축장치의경우,과열/과
냉은팽창장치의정상적인제어하에있어야한다.
-냉동전용증발장치는9K(±1K)과냉인최대표시허용
작동압력(±0.1MPa)에해당하는응축압력에서냉동모드로
만시험한다.
-역사이클모드에서작동하는증발장치는최대지정증발압
력에서가열모드로만시험한다.
비고101응축및증발장치에대한시험시에는상기시험에
명시된바와같이냉매인입및배출조건을제어할수있는
열량계스탠드또는유사한장치에연결해야한다.응축기및
증발기장치에는열량계스탠드또는유사한장치가필요하지
않다.
11.8표3
보조히트가없는기기의외곽:85℃11.8표3
보조히트가없는기기의외곽:<삭제>- 33 -
15.1
(생략)
건물의바깥부분으로나와있는덕트가사용되는경우,제조자
의설치설명서에따라,실제로설치상태를모의실험을통하
여설치하고,그덕트의끝단에대하여15.2의시험을실시한
다.
벽이나창문을가지는기기,또는분리형패키지의경우는제
조자의설치설명서에따라,건물의외부에설치하는부품또
는장치에대하여는15.2의시험을실시한다.
(생략)15.1
(현행과같음)
---------------------------------------------, 설치
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--.
<삭제>
(현행과같음)
15.101누수시험
(생략)
기기를제조자의지침에적합하게설치하되운전하지는않는15.101누수시험
(현행과같음)
---지침에---------------------------------------- 34 -다.
전기제어장치의수동조작을위한접근에필요한뚜껑들은자
폐식이아니라면모두열어둔다.
일반식염0.25g을함유하는수용액0.25리터를기기위로쏟아
붓되전기제어장치또는비절연충전부로물이유입될가능성
이가장높게한다.
(생략)--.
(현행과같음)
NaCl1%를----------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------.
(현행과같음)
19.1변경
기기는이상또는부주의한운전에의해화재의위험성,또는
안전성또는감전에대한보호에영향을주는기계적인손상을
가능한한방지할수있도록설계하여야한다.매질이흐르지
않는경우,또는제어장치의고장에의한위험성을발생하
지않아야한다.
전자회로는감전,화재,기계적손상과위험한고장에관하여
고장상태가기기를불안전하게하지않도록설계하여적용되
어야한다.19.1변경
<삭제>
<삭제>- 35 -두번째단락뒤에추가하십시오.
전달매체의유동또는모든제어장치의고장으로인해위험
하지않습니다.
기기는가능하면19.2,19.10,19.101,19.102와19.103에규정된
조건으로시험을실시한다.
PTC전열소자를내장하고있는기기는19.13에규정된조건
으로시험을실시한다.
전자회로를가지는기기는19.11및19.12의해당하는조건으
로시험을실시한다.시험중및시험후,기기는19.14의요구
사항에부합하여야한다.두번째단락뒤에추가:
매질이흐르지않는경우,또는제어장치의고장에의한위험
성이발생하지않아야한다.
시험사양의첫번째와두번째단락을다음으로대체한다.
기기는19.2∼19.10,-------------------------------
-------------------------.
<삭제>
19.2
전동-압축기이외의전동기는목재또는유사한재질의지지물
에설치한다.전동기의회전자를구속한다.팬의날개및받침
대는제거하지않는다.
전동기에는그림102에서나타낸회로에서기기에공급하고있
는정격전압또는정격전압범위의상한값으로전원전압을
공급한다.19.2대체
보조히터를가지는모든기기들은11절에규정된조건하에서
시험을실시한다.
공기의흐름이규정상태로된후,열전쌍격자로측정(11.3참
조)된출구에서공기의온도가온도제한장치,전동기보호
장치,압력스위치와유사한안전장치가결과적으로유입구의- 36 -이러한조건하에서기기는15일간(360시간)운전을하든가,보
호장치가회로를영구적으로개방할때까지중에서어느쪽이
든짧은기간운전을시킨다.
시험중주위온도는23±5℃로유지한다.
정상상태로되고전동기의권선온도가90℃를초과하지않
으면,시험은종료한것으로간주한다.
시험중외곽의온도는150℃를초과하지않고,권선온도는
다음의표에나타내는값이하이어야한다.
시험개시3일(72시간)후에,전동기는16.3에규정된절연내
력시험에견디어야한다.
시험중30㎃동작의누전차단기는개방되지않아야한다.
시험종료시에권선과외곽사이의누설전류는전동기에정격
전압의2배의전압을공급할때,2㎃를초과하여서는안된다.자유영역을천천히제한하는처음동안동작한후에얻는온
도보다3K낮게되도록실내공기의흐름을제한한다.
온도상승이약1K(1℃)/분이라면,이는도달한것으로한다.
보호장치가처음으로동작할때까지유입구의자유영역을제
한하는것이필요하고그리고나서방출공기의온도가차단
순간에온도에서3K가낮게되도록충분히제한하여다시운
전을한다.
기기는정격전압또는정격전압범위의상한값으로동작한
다.
이시험을용이하게하기위해동작하는보호장치는동작온
도를결정한다면단락해도된다.
보조히터가설치된덕트가없는기기는11절에명시된대로작
동한다.11절의시험도중에작동하는열제어장치는단락되
어야한다.
정상상태가설정되면열차단장치가작동하는것을충분히- 37 -방지할수있을때까지공기유속이감소한다.
이조건에서기기는정상상태가설정될때까지또는1시간중
더긴시간동안다시작동한다.
이기간이지난후열차단장치가작동하는지확인하기위해
공기흐름이더욱제한된다.
19.3모터-압축기가KSCIEC60335-2-34의요구사항인형
식시험을받지않은경우,샘플은회전자를구속하고,기름및
냉매를규정량으로채워진것으로한다.
이시험품은KSCIEC60335-2-34의19.3에규정된시험을
실시하고,이부속항의요구사항에적합하여야한다.19.3대체
19.2에규정된상태로증발기에공기가흐를때,모든전기가
열소자가동작하지않는경우는,입구의공기를보다낮은온
도로하여추가시험을실시한다.이온도는모든전기가열
소자가동작하는가장높은온도로한다.
동작점은전동압축기와전기가열소자의양방의연속운전하
는것처럼실내코일부에흐르는공기의양을최대한으로제한
한점보다아래로오도록한다.모든전기가열소자를동작시
키기위해필요한증발기에서의공기온도가규정치이하인경
우는,증발기에서의공기를감소하거나,증발기의일부를차단
하거나증발기에유입하는공기의온도강하를발생하기위하
여동일한방법에의해온도강하를발생해도된다.- 38 -기기는정격전압또는정격전압범위의상한값으로동작한
다.
19.4
3상전동기를사용하는기기는정상상태로되든가보호장치
가동작할때까지1상의결선을제거하여,정격전압또는정
격전압범위의상한값으로11절의조건에대해운전시킨다.19.8대체
(현행과같음)
19.5
기기는정격전압또는정격전압범위의상한값으로주위온
도23±5℃에서11절의조건에대해운전시킨다.정상상태로
되었을때,실외열교환기의열전달매개체의흐름을제한하
든가,정지시키는것중기기가정지하여가장불합리한상태
가되는방법으로실시한다.
(생략)19.101
(현행과같음)
19.6
열전달매개체로서물을사용하는기기의실내열교환기는
다음의시험을필요로한다.
(생략)19.102
(현행과같음)
19.7
공기대공기의기기는11절에규정된조건으로운전시킨다.
(생략)19.103
(현행과같음)- 39 -19.10
기기는11절에규정된조건과정격전압으로,통상사용에있어
서나타날수있는어떤조작형태또는고장상태로동작된다.
한번에1개의고장상태를예상하여시험을연속적으로실시한
다.
고장상태의예는다음과같은것들이있다.
-프로그램제어장치가임의의상태에서정지
-1상또는다상전원의차단및재접속
-부품들의개방또는단락회로
일반적으로최악의결과가되도록예상되는경우에한하여시
험을실시한다.
적어도2개의접점을직렬로가지고있지않는경우,통상사
용에있어서가열소자를켜고,절환스위치를켜짐상태로고
정하는것은고장조건으로간주한다.예를들면,이고장조건
은상호독립적으로동작하는2개의접촉기를제공하거나,2개
의주접점세트를동작시키는2개의독립전기자를갖는1개의
접촉기를제공함으로써달성된다.19.4추가
(현행과같음)
-어느위치에서든정지하는타이머(있는경우)
-(현행과같음)
-레이,타이머,자동온도조절기등부품의단선또는단락
(현행과같음)
<삭제>- 40 -19.7
공기대공기의기기는11절에규정된조건으로운전시킨다.
(생략)19.7변경
첫번째단락을다음과같이대체:
IEC60335-2-51에적용되는압축기이외의전동기는목재또
는유사한재질의지지물에설치한다.전동기의회전자를구속
한다.팬의날개및받침대는제거하지않는다.
전동기에는그림103에서나타낸회로에서기기에공급하고있
는정격전압또는정격전압범위의상한값으로전원전압을
공급한다.
이러한조건하에서기기는15일간(360시간)운전을하든가,보
호장치가회로를영구적으로개방할때까지중에서어느쪽이
든짧은기간운전을시킨다.
시험중주위온도는23±5℃로유지한다.
정상상태로되고전동기의권선온도가90℃를초과하지않으
면,시험은종료한것으로간주한다.
시험중외곽의온도는150℃를초과하지않고,권선온도는- 41 -다음의표에나타내는값이하이어야한다
시험개시3일(72시간)후에,전동기는16.3에규정된절연내력
시험에견디어야한다.
시험중30㎃동작의누전차단기는개방되지않아야한다.
시험종료시에권선과외곽사이의누설전류는전동기에정격
전압의2배의전압을공급할때,2㎃를초과하여서는안된
다.
비고101:60335-2-40의19.7에규정되어있는경우에서만모
터는잠겨놓고,15일(360시간)동안또는보호장치가회로
를영구적으로개방할때까지작동한다.보조회로에커패시터
가있는모터의경우최대15일동안고정된회전자테스트를
최대두번더반복할필요가없다.따라서19.7,절에따른
모든시험에서,모터는시간사양을포함하여60335-1의19.7에
규정된사항으로작동된다
모터압축기가KSCIEC60335-2-34의요구사항에따라형
식시험을거치지않은경우,회전자를잠그고오일및냉매를- 42 -의도한대로채우는샘플을제공해야한다.
샘플은적용가능한경우2012년1월19일,IEC
60335-2-34:2012의19.101,19.102,19.103및19.105에명시된
시험을거쳐야하며IEC60335-2-34:2012의19.104의요구사
항을준수해야한다.
19.919.8에규정된상태로증발기에공기가흐를때,모든전
기가열소자가동작하지않는경우는,입구의공기를보다낮
은온도로하여추가시험을실시한다.이온도는모든전기
가열소자가동작하는가장높은온도로한다.
동작점은전동-압축기와전기가열소자의양방의연속운전하
는것처럼실내코일부에흐르는공기의양을최대한으로제한
한점보다아래로오도록한다.모든전기가열소자를동작시
키기위해필요한증발기에서의공기온도가규정치이하인경
우는,증발기에서의공기를감소하거나,증발기의일부를차단
하거나,증발기에유입하는공기의온도강하를발생하기위하
여동일한방법에의해온도강하를발생해도된다.
기기는정격전압또는정격전압범위의상한값으로동작한
다.19.9제1부의이항은적용할수없다.- 43 -<신설> 19.11.4변경
첫번째단락앞에추가:
의도하지않은작동에의해위험이발생하지않는경우제1부
의첫번째단락을독립모드에적용하지않는다.
두번째단락을다음으로대체:
보호하는전자회로를통합하는기기는19.11.4.1∼19.11.4.7의
시험을실시한다.전자보호회로가19.2,19.6,19.11.3,19.102,
19.103을제외하고19절의관련시험동안작동한후시험을수
행한다.
기기가하나이상의보호전자회로를통합하는경우,각보호
전자회로는정상작동상태에서작동범위내의온도에서작
동되는기기로개별적으로시험해야한다.
보호전자회로에의해보호되어평가된부품그리고그표준의
19.11.4의요구사항을준수하는부품은최종검토에서재시험을
할필요가없다.단엔지니어의판단이최종검토에서시험결
과가위험하지않다는내용을제공하는경우에한한다.- 44 -비고101:구성요소는예를들어모터압축기,팬및순환
펌프를할수있다.
비고102:19.11.4.1,19.11.4.2및19.11.4.3의시험결과는최
종용도의배선및금속하우징의영향을받게할수있다.따
라서시험을수행하는가장좋은순간은최종응용프로그램에
서한번이다.
비고103:보호용전자회로(PEC)는위험한상황을방지하
기위한의도로PEC에의해통제되는구성요소로전자회로
를정지시키는동작으로이해된다.
시험항목의마지막단락뒤에다음을추가하십시오.
이러한시험을위해특별히준비된구성요소샘플을제공해야
할수도있습니다.예.모터가구속된압축기.
<신설> 19.11.4.8변경
첫번째문장에추가:
"작업범위내의모든온도에서."- 45 -<신설> 19.13수정:
표9의각주a)는적용할수없다.
<신설> 19.14수정
비고앞에추가:
적어도2개의접점을직렬로가지고있지않는경우,통상사
용에있어서가열소자를켜고,절환스위치를켜짐상태로고
정하는것은고장조건으로간주한다.예를들면,이고장조건
은상호독립적으로동작하는2개의접촉기를제공하거나,2개
의주접점세트를동작시키는2개의독립전기자를갖는1개의
접촉기를제공함으로써달성된다.
19.101
보조가열기와자유공기배출구를갖춘모든기기는운전
모드각각에대해서아래시험을받아야한다.
(생략)19.104
(현행과같음)
21.1추가
ISO5149에규정된안전요구사항이적용된다.
(생략)21.1추가
ISO5149-2에--------------------------..
(현행과같음)
<신설> 21.2추가- 46 -가연성냉매를사용하는기기는운송하는동안진동의영향을
견뎌야한다.
운송의경우최종포장상태에서기기를시험하고ASTM
D4728-06에따라무작위진동시험을견뎌야한다.시험은180
분동안실시되어야한다.
적합성여부는다음과같이점검된다.
•감응도가3g/년인냉매감지설비를사용하면누설이없
어야한다.
•시험은불연성냉매또는위험하지않은가스가충전된기
기에서수행할수있다.
•냉동회로이외의부품의손상은허용된다.
<신설> 22.14추가
본요구조건은열교환기의금속핀(metallicfin)에는적용하지
않는다.
<신설> 22.46변경- 47 -첫번째단락뒤에추가:
보호전자회로소프트웨어가정상작동제어의일부인경우
소프트웨어검사는안전제어또는관련된소프트웨어제어의
관련소스코드로제한되어야합니다.동등한수준의안전성을
입증할수있다면대체방법을사용할수있다.
22.101고정될의도의기기는안전하게고정되어제위치에유
지되도록설계하여야한다.
적합여부는육안검사에의하여판정하고,의심이가는경우
에는제조자의설치설명서에따라설치를한후에확인한다.22.101--------------------------------------------
-------------------------------.
--------------------------------------------------
-------------------- 설치-----------------------.
22.103비자기복귀형열안정기는다른제어장치로부터기능
적으로독립되어야한다.
<신설>
적합여부는육안검사에의하여판정한다.22.103------------안정기의스위칭및센싱요소는
------------------------------.
비자기복귀형열안정기스위칭소자의릴레이또는접촉기는
다른제어장치에의해작동될수도있다.보호전자회로는
19절을참고한다.
(현행과같음)
22.107
(생략)
급탕온수히트펌프의배기용기는적어도직경5㎜또는폭22.107
(현행과같음)
-------------------------------------------------- 48 -3㎜로단면적300㎟의구멍을통하여대기압에개방되는구조
로하여야한다.
(생략)----------------------- 20㎟의-------------------
--------------.
(현행과같음)
22.109동작후교환하도록설계된비자기복귀형열안정기에
접속한배선은열안정기의교환이열안정기를내장한가열
소자를설치하기위해접속한배선또는다른접속부또는기
내배선에손상을미치지않도록고정하고있어야한다.
적합여부는육안검사및필요하다면수동시험에의하여판
정한다.22.109-------------------- 비자동----
------------------------------------- 온도과승방지
장치를--------------------------------------------
-----------------------------------------------.
---------검사------------------------------------
-----.
22.111기기의운전중에전원공급을차단한후,자동온도조
절기는수동복귀를필요로하지않는다.
적합여부는전원공급을차단한후,복귀하는것으로판정한
다.
기기는수동으로복귀시키지않고다시운전하여야한다.<삭제>
22.112냉동시스템의구조는ISO5149제3절의요구사항에적
합해야한다.
<후단신설>22.112------------------- ISO5149-2의
-------------------.
가연성냉매를사용하는기기는부속서GG의요구사항및시
험을준수해야한다.
22.113인화성냉매를사용할경우냉매배관을보호하거나둘22.113가연성--------------------------------------- 49 -러싸서기계적손상을방지해야한다.
(생략)-------------------------------------.
(현행과같음)
22.114인화성냉매를사용할경우납-주석합금같은저온땜
납합금을배관연결에사용해서는안된다.22.114가연성--------------------------------------
------------------------------------------.
22.115기기내부에인화성냉매를사용하는모든냉동시스템
들의냉매총질량은부속서GG에서규정된대로m3를초과하
면안된다.
<신설>22.115A2및A3냉매를사용하는기기내의모든냉동시스
템들의냉매충전량(mc)은부속서GG에정의된m3를초과하
지않아야한다.
A2L냉매를사용하는각냉동시스템의냉매충전량(mc)은부
속서GG에정의된m3을초과하지않아야한다.
가연성냉매를사용하는냉동시스템의구조는부속서GG의
요구사항을따라야한다.
22.116인화성냉매를사용하는기기는,냉매가누설될경우누
설된냉매가흘러나가지않고정체되어,작동시에점화원이
될수있으면서정상조건에서나누설이있을경우에작동할가
능성이있는전기부품들이설치된기기내부의어떤영역에서
화재나폭발위험을유발하지않도록제조되어야한다.
인화성가스0.5g이하가충전되는자동온도조절기 같은별개
의부품들은부품자체내부에서가스가누설될경우에도화재22.116가연성---------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------- 내부와덕트연결부위의
-------------------------------------------.
가연성--------------------------------------------
--------------------------------------------------- 50 -또는폭발위험을유발하는것으로여겨지지않는다.
<신설>
점화원이될수있으면서정상조건에서나누설이있을경우에
작동할가능성이있는모든전기부품들은아래요구사항들가
운데하나에적합해야한다.
-그룹IIA가스또는냉매가사용되는경우IEC
60079-15:2001의제9조내지26조,또는전기부품들을IEC
60079-14에정의되는존2,1또는0에적합하게하는어떤관
련규격.----------------------------------------------.
냉동시스템구성요소를연결하는A2L냉매가들어있는냉매관
은평가대상의기기가위치한영역에서의배관이다음사항을
모두준수한다고하면,기기내의잠재적인발화원과관련하여
화재또는폭발위험가능성을평가할목적으로누출냉매의
소스로간주되어서는안된다.
•연결부(joint)없음;
•중심선굴곡반경이외부파이프지름의2.5배미만인굴
곡이없음;
•정상적인작동,서비스또는유지보수중잠재적손상으
로부터보호됨.
--------------------------------------------------
-------------------- 기기부품-----------------------
---------------------------.
--------------------------------- IEC60079-15:2010
의20절에부합하는외함에위치해야한다.- 51 --부속서FF의시험으로써입증된대로잠재적인화성가스
혼합물이축적되는장소에위치하지않을것.<후단신설>
-밀폐함안에설치할것.전기부품들이들어가는밀폐함은그
룹IIA가스또는냉매에사용하기적합한밀폐함에관한IEC
60079-15:2001에적합해야한다.
<신설>
주–어떤개폐부품의시험전류는그부품의정격전류또는
개폐될실제부하전류가운데서더큰전류이어야한다.
<신설>-부속서FF의시험으로써입증된대로잠재적가연성가스
혼합물이축적되는장소에위치하지않을것.부속서FF의시
험에의해입증된것처럼가연성가스혼합물이축적될수
있는지역에위치하지않는전기부품은잠재적발화원으로간
주되지않는다.
-<삭제>
-부속서NN을준수하는외함에위치한A2L냉매의경우
그룹IIA가스또는사용된냉매에대해IEC60079-15:2010
의16∼22절을준수하는구성요소및장치또는정의된
IEC60079-14에따라Zone2,1또는0에서사용하기에적합
한전기구성요소를만드는관련표준은점화원으로간주되지
않음.
비고1--------------------------------------------
-----------------------------------------------.
비고2잠재적인발화원은정상적인조건에서스파크나아크
또는뜨거운표면을생성하는전기부품일수있다.예로는브
러시형모터,조명스위치,계전기,전기히터또는UV조명이
있다.- 52 -A2L냉매의경우,부속서JJ에따른전기부품은잠재적발화
원으로간주되지않는다.
A2L냉매의경우다음사항을모두준수하는개폐장치는잠
재적발화원으로간주되지않는다.
•장치는24절에따라100,000사이클이가능하다;
•kVA단위의스위치전기부하(Le)는다음값보다작거
나같다;
-Le=5x(6.7/Su)4:모든위상을파괴할때;
-Le=2.5x(6.7/Su)4:3상부하에서2상이끊어지거나
단상부하에서하나또는두연결이끊어질때
여기서
Le=kVA(kilovoltamperes)로표시된스위치형유도전기
부하
Su=초당센티미터(cm/s)단위의냉매연소속도
적합여부는측정으로판정한다.
부속서JJ의최대소염지름(dq)및상기에따른최대허용전
기량Le을결정하기위한연소속도(Su)는연소속도(Su)에- 53 -대한습도의영향을고려하여야한다.
연소속도(Su)는가장높은값이어야한다.
•ISO817에명시된대로또는
•27°C±0.5°C의습구온도측정한값,측정은ISO817
에명시된공칭조성에서결정된수증기를제외한21.0
±0.1%(101.3kPa에서)에서의이슬점.
비고327℃의이슬점은건조한공기1kg당수증기가
0.0227kg인절대습도와동일.
이시험은27℃이상의온도에서수행할수있다.요구되는
이슬점은습도에만해당된다.
27℃이슬점에서의연소속도(Su)는23℃및50%상대습
도에서의외삽법및ISO817에규정된연소속도(Su)에의해
결정될수있다.외삽법은측정된값은23℃및50%상대
습도에서연소속도(Su)에대한측정불확도가증가한다.건조
상태에서연소속도(Su)를측정할수없는경우,연소속도는
27℃이슬점에서측정되어야한다.- 54 -A2L냉매를사용하는기기에대해서,제품내부또는연결덕트
내부의기류가있는곳에설치된정전식공기청정기와정상운
전상태에서전기적인아크를발생시킬수도있는기기는,공
기의흐름이지속모니터링되고전기아크의에너지원이부속
서GG에따라최소의유량미만으로흐를때차단된다면,잠
재적인발화원으로간주되지않는다.
22.117
인화성냉매의누설에노출될수있는표면온도는냉매의자
발점화온도보다 100K낮은온도를초과해서는안된다.부속서
BB에일부표본적인값들이주어진다.
<신설>22.117뜨거운표면
22.117.1가연성냉매의누설에노출될수있는표면의온도는
부속서BB에명시된냉매의최대허용표면온도를초과해서
는안된다.
부속서BB에목록화되어있지않은A2L냉매를제외한가연
성냉매의경우최대허용표면온도는100K감소된AIT로
결정된다.
부속서BB에열거되지않은A2L냉매의경우최대허용표면
온도는100K로감소된AIT의최고값에의해결정되거나부
록KK에따라시험할경우고온표면점화온도는100K로
감소하지만700℃이하로결정된다.- 55 -적합성은,제19조의시험중에비자동복귀식으로확인되는것
들을제외하고,제11조와19조의시험중에해당표면온도를
측정하여확인된다.<후단신설>
<신설>적합성여부는19항의----------------------------
---종료되는것을-------제11항및제19항의-----적절
한----------------- 판정한다.A2L냉매에대한적합성
여부는제11항의시험중에적절한표면온도를측정하여판정
한다.
이절을준수하는표면은잠재적발화원으로간주되어서는안
된다.
22.117.2A2L냉매누출에노출될수있는표면의온도는다
음사항이모두적용될때공기흐름이상실된경우최대허용
표면온도를초과할수있다.
•최소기류로허용되는최대표면온도를초과하지않는
다.
•기류가감시되고기류가최소기류아래에있으면뜨거
운표면의열원이꺼진다.
비고공기흐름의증거는팬속도감지를포함하여모든신뢰할
수있는방법으로제공될수있다.- 56 -적합성여부는외관검사와19.2,19.3,19.101∼19.104의시험
중적절한표면온도를측정하여판정한다.
22.117.3기기들이화염막이나그에상응하는발화발생시확실
하게불꽃이점화되지않도록하는무엇인가를갖추고있을
때,연소공기의흐름이,누설된냉매가연소공기의유입을통해
들어올수도있는공간에서부터끌어온공기라면,그발화원의
노출은허용되는데,이때발화원은불꽃직접전기점화장치
또는뜨거운표면에의한점화또는기타유사한점화원이포
함된다.
적합여부는육안검사로판정한다.
22.118인화성냉매를사용하는모든기기의냉매는제조장소
또는제조자가추천하는장소에서충전되어야한다.
설치시에경납접또는용접을해야하는기기는현장에서냉
매를충전시켜야하므로이의어떤부품에인화성냉매를충전
한상태로선적해서는안된다.설치시에,한부품이상에인
화성냉매가채워진냉동시스템부품들사이의이음부분을연
결해야할경우아래조건에적합하게연결되어야한다.22.118가연성--------------------------------------
-----------------------------------------.
-------------------------------------------------
------------------------------------- 가연성
-------------------------------------------------
-가연성-----------------------------------------
----------------------------------------------.- 57 -(생략) (현행과같음)
<신설> 22.119응축장치및증발장치에는설비가최대허용압력을
초과하지않게하는압력제한장치또는그와동등한장치가
구비되어있어야한다.
비고부분장치유형,응축장치및증발장치에만적용된다.
부분품의경우,각장치간의신호통신을위한상호연결회
로는동일한형태이어야한다.
SELV레벨연결이권장된다.
<신설> 22.120부분품에는전원에연결하는수단이있어야하며,다른
기기의전기회로로전원을공급해서는안된다.
<신설> 22.121냉매를사용하는기기의설치조건및부록GG의요건
을충족시키기위해냉매검출시스템이적용되는경우,시스
템의냉매센서는누설냉매가정체될가능성이있는곳에위
치해야한다.센서는다음의위치에있어야한다.
•에어덕트시스템을통해하나이상의객실에연결된기- 58 -기의경우,
•GG.2절에서결정된해제높이h0가1.5m이하인기기
•GG.2절에서결정된해제높이h0가1.5m이상인경우,
센서는
-기기또는
-기기바로아래에100mm이하또는
-원격위치센서는바닥에서300mm이내에위치.원격
위치센서가제조업체에의해지정되는경우,지침은센
서가내부에위치해야한다고명시해야한다.
1)장치가설치되어있는방안의장치와벽의가로수
평거리10m
2)장치의라인시야에있지않은경우7m,장치가설
치된실내의벽면.장치에서센서까지의거리는장치
와가장가까운센서사이의가장짧은수평거리이
며,방해받지않은경로로측정해야한다.
점유된공간에노출된현장적용기계적조인트가있는경우,
지침서는센서의위치를기술해야한다.
•원격장치는장치의시야와수평으로2m이내의거리
에있으며장치가설치된실내의벽면에위치- 59 --h0은바닥에서300mm를넘지않는바닥에서100mm
위에또는
-h0이바닥에서300mm이상인층위300mm.
다음의기계식조인트는그센서를필요로하지않아야한다.
•ISO14903에따른기계식조인트
•장치또는외부로환기하는인클로저의조인트.
비고1장치및필드적용조인트에대한모든요구사항을만
족한다면단일센서를사용할수있다.
비고2기기는이규격을준수하기위해여러위치에여러개
의냉매센서가필요할수있다.
적합여부는육안검사와부속서MM에따라시험하여판정한
다.원격위치센서위치는테스트되지않는다.장치바로아래
에100mm이하에위치한센서는원격센서로간주되지않는
다.
<신설> 22.122A2L냉매에대해이규격에서요구되는냉매검출시
스템은부속서LL을준수해야한다.- 60 -<신설> 22.123A2L냉매를사용하여공기덕트시스템을통해하나
이상의객실에연결된기기의경우
-파이프를제외한냉매가들어있는부품들(예,압축기,응
축기)이별도의섹션으로되어있는경우,그리고
-공기흐름과격리되어있으며GG.2조항에따라최소면
적(Amin)보다작은공간에위치한경우
GG4절(환기되는외함)이적용될수있는데,여기서는필요로
하는환기가환기시스템에의해공급될수있다.그섹션은외
부대기(outdoor)또는부속서GG의요구사항을만족하는영역
으로냉매를환기해서내보낼수있는실내기류와통하는개
구부를가지고있어야한다.
<신설> 22.124냉매감지시스템을사용하는경우,누출사고시누설
냉매가모든작동모드(예:실내팬이꺼진상태)에서올바르
게감지될수있도록주의를기울여야한다.
센서에대한적합성여부는육안검사와부속서MM에따라
시험하여판정한다.원격위치센서위치는테스트하지않는다.
장치바로아래에100mm이하에위치한센서는원격센서로
간주되지않는다.- 61 -<신설> 22.125다음조건을모두만족하는냉동시스템은강화된기밀
성냉장시스템으로간주되어야한다.
a)냉동시스템을구성하는압축기,압력경감장치또는압력
용기유형의부품등냉매가들어있는부품들은점유공간이외
의위치에있어야한다.
비고:압력용기라함은냉동장치의냉매함유부분을말한
다.
-압축기,
-펌프,
-밀폐된흡수시스템의구성부품,
-증발기,각각의분리된섹션은15리터의냉매함유량
을초과하지않아야하며,
-코일,
-배관및그밸브,조인트및부속품,
-제어장치및
-압력을포함한부품(헤더포함),
-내경또는152mm이하의가장큰단면치수를갖는
것.- 62 -b)냉매분배조립체는이규격의모든적용가능한요구사항
을충족
c)냉동시스템은실내기를냉매배관에직접연결하는현장
제작조인트또는ISO14903에따라공장에서제조된기계
적조인트를제외하고는실내에서만영구조인트를사용해야
한다.
d)실내기에서냉매가들어있는부품은움직이는부품의파손
에대비하여손상으로부터보호되어야한다.예시.팬,벨트,
e)해당점유공간의장비파이프가사고로인한손상으로부터
보호될수있는방식으로설치되는시스템
f)각실내기의냉동시스템은최대허용압력의0.25배이상
의압력에서연간3g이상의냉매용량을가진검출장비로
공장에서기밀시험을받아야한다.누설이발견되지않아야
한다.
a),f)항의규정에대한준수함은검사에의해확인된다.- 63 -g)200Hz에서저역통과필터로측정할때0.30GRMS를
초과하는진동은정상작동시점유공간의냉매가포함된
부분에는허용되지않는다.(G:중력가속도9.8m/s2,
RMS:RootMeanSquare제곱근평균)
적합성여부는다음을테스트하여검사한다.
장비는설치지침에따라장착되어야한다.실외기는설치지
침에따라가장짧은선로로실내기와직접연결되어야한다.
시험은팬전용모드,가열모드및냉동모드에서수행되어야
한다.
진동모드는작동모드를고려하여제어기가허용하는압축기
및실내팬속도의전범위에걸쳐측정되어야한다.측정센
서가라인진동레벨에영향을미치지않으며속도의변화속
도가최대진동이포착되기에충분히느리게되어야한다는것
에주의해야한다.
h)실내열교환기는동결시손상으로부터보호되어야한다.
적합성여부는다음과같이점검한다.- 64 --제어장치에의해보호되는코일.적합여부는육안검
사로판정한다.의심스럽지않은경우에는동결이아닌
코일시험을실시해야한다.
-동결이없는코일.적합성여부는ISO5151,ISO13253,
ISO15042또는ISO13256에설명된최소냉동성능시
험을실시하여판정한다.
-얼어붙은코일.적합성여부는다음과같이시험하여3
개의시료에서확인한다.착상제거조건하에서열교
환기의사이클링테스트는열교환기가고장없이결빙
을견딜수있는적절한강도를가지고있음을확인한
다.기기는제어장치가의도한대로10일동안순환해
야한다.시험이끝나면열교환기는부속서EE의강도
요구사항을견뎌야한다.
i)정상작동시팬최대속도는팬휠제조업체가지정한최대
허용팬속도의90%미만이어야한다.제조업체가최대허
용팬속도를지정하지않은경우팬휠은다음과같이테스
트해야한다.- 65 -최대허용팬속도는최대속도의120%에서10일동안연속
적으로실행하여설정해야한다.팬의구조적고장이없어야
한다.
비금속팬휠이UL746B의65℃의최소열지수등급을가
지고있다면,사전컨디셔닝이필요하지않는다.
재료에대한열지수등급이없다면,시편은90℃에서168시
간동안유지되어야한다.시료는CAN/CSA-C22.2No.0.17
및UL746A에따라시험하였을때아래항목a)내지d)에
대한무조건속성값의50%이상감소하지않아야한다.
a)인장강도,
b)굴곡강도,
c)아이조드충격,
d)인장충격.
적합여부는육안검사로판정한다.
<신설> 22.126이규격의목적상,살균램프는254nm에서연속스펙
트럼방사를갖는석영봉투를갖는저압수은램프로제한된
다.
비고석영봉투는오존을생성할수있는수은에대한185
nm공진파장을차단한다.- 66 -적합여부는육안검사로판정한다.
<신설> 22.127기기인클로저,UV-C램프및UV-C차단장치는
UV-C스펙트럼방사가장치외부에서32.101.1에명시된조사
한계를초과하는점유공간으로방출되지않도록배치해야한
다.
적합여부는부속조항32.101에따라검사및시험을하여판
정한다.
기기의실내공기유입구및배출구는가능한복사경로로간
주된다.단위필터는UV-C장벽으로간주되지않는다.
<신설> 22.128UV-C살균램프시스템을사용하고측정된UV-C스
펙트럼복사조도가1,7μW/cm2를초과하는기기내영역에
직접접근할수있는문및/또는패널이있는기기의경우
문및또는패널에는연동장치가장착되어있어야열림시램
프의전원이차단되어야한다.
적합여부는부속절32.101에따라검사,수동시험및시험으
로판정한다.- 67 -스위치가요구사항을충족시키기위해UV-C램프의전원을
차단하는데사용되는경우KSCIEC61032의테스트프로브
B로스위치를작동할수없어야한다.
<신설> 22.129사용자유지보수접근영역의경우,필요한사용자유
지보수를수행하기위해액세스패널을열거나제거한상태에
서UV-C스펙트럼조사량이32.101.2에명시된제한을초과해
서는안된다.사용자유지보수를수행하기위해열거나제거
된패널은기기의적절한작동을위해닫히거나제자리에있
어야한다.
적합여부는부속조항32.101에따라검사및시험을하여판
정한다.
<신설> 22.130UV-C램프의교체가사용자에의해허용되는경우,기
기는
-UV-C램프를쉽게교체할수있다.
-나사또는부품을생략하거나잘못배치하거나고정하면기
기가작동불능또는명백하게불완전해진다.
적합여부는육안검사로판정한다.- 68 -<신설> 22.131초임계냉동장치에냉매를사용하는기기에는최대허
용압력과압력제한장치의허용오차를합한값이하로작동
하는압력제한장치가장착되어야한다.
적합여부는육안검사로판정한다.
23.내부배선
제1부의이항목을적용한다.
<신설>23.내부배선
다음을제외하고제1부의이항목을적용한다.
23.101직접또는반사에의해자외선(UV-C)에노출된내부
배선은자외선(UV-C)에대한내성이있어야한다.
적합여부는다음시험으로판정한다.
내부배선의샘플은부속서OO에따라컨디셔닝(conditioning)
된다.
컨디셔닝이완료되면케이블을금속호일에감아직경15mm
의전도성맨드릴에3회감는다.도체와맨드릴사이에
2,000V의전압을15분동안가한다.고장이없어야한다.
24.1.2변경 24.1.2변경- 69 -(생략)
<신설>(현행과같음)
•냉매감지시스템자체재설정300
•냉매검출시스템비자기재설정30
•공기흐름제어의전자기계적증명100,000
•자체리셋전기압력제한장치3,000
•비-자체재설정전기압력제한장치300
<신설> 24.102초임계냉동장치에사용되는압력제한장치는IEC
60730-2-6및
-유형2A또는2B여야한다.
-타입2J의트립프리메카니즘을가져야한다;
-편차와드리프트는+0%를초과하지않아야한다.
<신설> 27.5추가:
비고시스템구성요소간의접지연속성이27.5에명시된최
소값을만족하면전용접지도체없이요구사항을충족하는것
으로간주된다.
32방사선,유독성및이와유사한위험성
제1부의이항목을적용하지않는다.32방사선,유독성및이와유사한위험성
다음을제외하고제1부의이항목을적용한다.- 70 -<신설> 추가:
32.101UV-C조사량시험
32.101.1장치외부의점유공간에대해서는UV-C스펙트럼
방사조도를결정하기위한시험을수행해야한다.장비의방
출은0.2μW/cm2의UV-C분광방사한계를초과하지않아야
한다.
비고0.2μW/cm2의UV-C스펙트럼조사한계는254nm에서
0.1μW/cm2유효조사량과동일하다.(즉,0.2μW/cm2에위험
함수곱함,SUV=0.5atIEC62471에정의된254nm는0.1μ
W/cm2와동일)0.1μW/cm2의유효복사조도는IEC62471에
서면책으로분류된다.
32.101.2예상되는사용자유지보수를위해접근할수있고
22.128절에요구되는인터록을갖지않는장치내부의영역에
대해서는1.7μW/cm2를초과하는UV-C스펙트럼조사가없
어야한다.UV-C스펙트럼조사량은사용자유지보수에필요
한접근성의모든지점에서측정된다.사용자편의성을결정할
때사용자가자신의직무수행시경험하게될실제노출정도- 71 -를고려해야한다.
비고UV-C스펙트럼조사한계1.7μW/cm2는254nm에서
유효조사량이0.85μW/cm2(즉,1.7μW/cm2에위험함수를
곱한SUV=0.5,IEC62471에정의된254nm는0.85μW/cm2
와동일).이수준에서0.85μW/cm2의유효조사강도는60
분/일이다.
적합성은IEC62471:2006,Clause5및부속서B에따라
UV-C조사량을측정하여결정된다.
32.101.3UV-C조사량은표101의위치에서측정되어야한다.
표101-UVC조사량측정위치
32.101.4UV-C조사시험을실시할때:- 72 --UV-C조사측정은스캐닝분광방사측정기또는협대역
방사측정기로수행해야한다.
-모든패널및부품은가장가혹한위치에배치또는조정되
어야한다.
-제거가능한공기필터는제거되어야한다.
-측정은최악의위치와입사각에서이루어져야한다;
-제조자에의해규정된모든덕트라이너를포함한최소규
정덕트및형상은덕트말단의개구부에서측정되어야한
다.
예1기기의사전충전된부분의냉매충전
예2설치중에냉매충전이추가되었습니다.
그림101–필드충전장치의레이블예- 73 -
그림102a)보조히터가있는기기의가열시험배치(상향류적용)- 74 -
그림102b)보조히터가있는기기의가열시험배치(하향식적용)- 75 -
그림103단상형모터의고정자로터시험용전원회로–3상시험기의필요에따라수정
부속서AA
표AA.1
부속서AA
표AA.1
부속서BB
표BB.1부속서BB
표BB.1- 76 -
부속서CC
인화성냉매를사용하는장치의수송,마킹및저장
인화성냉매를사용하는장치에는아래정보가주어진다.부속서CC
가연성----------------------------------
CC.1일반
가연성---------------------------------------.- 77 -CC.1인화성냉매가든장치의수송
인화성가스가든기기에관한다른수송규정들이존재할지모
른다는사실에유의한다.
(생략)
CC.3인화성냉매를사용하는장치의처분
(생략)
CC.4장치/기기의저장
기기의저장은제조자의지침에적합해야한다.
(생략)CC.2가연성--------------------
가연성--------------------------------------------
---------------------.
(현행과같음)
CC.4가연성-------------------------
(현행과같음)
CC.5---------------
기기의보관은해당규정또는지침중더엄격한것을준수해
야한다.
(현행과같음)
부속서DD
정비작업
DD.1일반사항
인화성냉매를사용하는기기에는개별또는통합지침서형태
의설치,정비및사용지침서가주어져야하며거기에는아래
와같은내용이실려야한다.
<신설>부속서DD
<삭제>
가연성냉매를사용하는기기의작동,서비스및설치매뉴얼
요구사항
DD.1일반사항
<삭제>
각서비스매뉴얼은표DD.1에따른절의요구사항을포함해
야한다.서로다른설명서를하나의설명서로결합할수있- 78 -다.
표DD.1–각매뉴얼의필수조항
DD.3.1
지침서의기능에필요하며기기에적용될때지침서에는아래
정보가명기되어야한다.
-인화성냉매가든배관들이허용되는공간에관한,아래내
용을포함하는,정보.
•배관설치는최소화되어야한다는내용.
•배관은물리적손상으로부터보호되어야하며,비환기공간
이부속서GG의보다작을경우
그런공간에설치해서는안된다는내용.<후단신설>DD.3.1일반사항
--------------------------------------------------
--------------------.
-가연성-------------------------------
----------------------------
•------------------------------
•배관설치작업된곳은----------------------------
------------가연성냉매의경우--------
-------GG에서요구하는면적------------ 79 -•국가가스규정에대한적합성이준수되어야한다는내용.
•유지관리목적으로22.118에적합한기계적접속장치에접
근이가능해야한다는내용.
•공식을인용하지않고표나단순한그림형태로공간의최
소바닥면적이언급되어야한다는내용.
-최대냉매충전량(M)
<신설>
-부속서GG에의해서요구될경우,최소정격공기유량
-냉매와냉매계통의취급,설치,청소,정비및처분에관한
정보
<신설>---------------------------------. 설치된파이프가
22.116을준수하는A2L냉매는예외이다.설치현장에서냉매를
충전하는경우,파이프길이의차이에영향을받는냉매충전량
을정량화해야한다.
•-------------------------------------------
•----------------------------------------------
---------------------.
•가연성냉매가포함된제품에대해서는공식을인용하지않
고표나단순한그림형태로공간의최소바닥면적이언급되어
야한다는내용.
-최대냉매충전량(Mmax)
-7.107의요구사항을고려하여제조사가제공한라벨에추가
냉매충전량을결정하는방법과냉매충전을완료하는방법
------------------------------------------
-------------------------------------------------
--
-가연성냉매를사용하는기기의경우설명서에는최소설치
높이hinst(Amin을계산할때요구됨),냉매충전량mc및최소
공간Amin또는적용가능한공간TAmin의최소공간이포함되
어야한다.다른최소높이및/또는냉매충전량수준에따라
추가최소실내면적데이터를제공할수있다.- 80 --냉매충전량(M)이m1(M≤m1)이하인경우를제외하고,기기
가부속서GG에규정된대로설치될수있는공간의최소바닥
면적또는공간에대한특수요구사항.
-환기구에장애물이없게유지되어야한다는경고.
-정비는제조자가권장하는대로만수행되어야한다는주의.
<신설>-설치된기기의GG.2절에서결정된해제높이h0가Amin의
계산에사용된h0보다작지않도록기기를설치하는방법에대
한자세한지침
-<삭제>
--------------------------------------
----------------------------------------------
-기기에연결된덕트에는잠재적점화원이없어야한다는경
고
-GG.9조항을준수해야할경우냉매누설감지를하자마자
위해외부영역을연결하는댐퍼가완전히열리고추가적인기
계환기장치가작동되게하기위해,외부영역과연결되는댐
퍼나기계적환기장치를연결하는배선에대한가이드.
-외부환기장치에연결하기위한GG.8.3지침에따른안전
조치에의존하는기기의경우
-제조자가원격위치에있는냉매센서를명시한경우,지시
는그것이필요할때와센서를설치하고연결하는방법을기술
해야한다.
-에어덕트시스템을통해하나이상의객실에연결되는A2L
냉매를사용하는기기의경우,공급및회수공기는해당공간- 81 -으로직접배관되어야한다.천정과같은개방된구역은환기
덕트로사용되어서는안된다.
-다음정보요구사항은A2L냉매를사용하는향상된기밀성
냉동시스템에적용된다.
•점유된공간의장비배관은작업및서비스의우발적손상
을방지할수있는방법으로설치되어야한다.
•냉동파이프에과도한진동이나맥동이가해지지않도록주
의.
•보호장치,배관및피팅은가능한한환경적으로악영향을
받지않도록보호되어야한다.예를들어물이모여릴리프파
이프가얼거나먼지와찌꺼기가쌓일위험을경고.
•긴배관의팽창과수축에대비해야한다.
•냉동시스템의배관은유압손상으로인해시스템이손상될
가능성을최소화하도록설계및설치되어야한다.
•솔레노이드밸브는유압충격을피하기위해파이프에정확
하게위치해야한다.
•솔레노이드밸브는냉매시스템저압측에적절한릴리프가
제공되지않는한액체냉매를차단해서는안된다.
•강철파이프및부품은절연제를적용하기전에방청코팅으
로부식으로부터보호되어야한다.- 82 -•유연한파이프요소는기계적손상,비틀림이나다른힘에
의한과도한응력으로부터보호되어야한다.매년기계적손상
여부를점검해야한다.
•실내장비및파이프는이동식가구또는재건활동과같은
사고로장비가우연히파열되지않도록안전하게설치되고보
호되어야한다.
•안전차단밸브가명시된경우,최소실내면적은GG.12.2에
서결정된것처럼누출될수있는최대냉매량에따라결정될
수있다.
•안전차단밸브가명시된경우,점유된공간에대한냉장시
스템의밸브위치는GG.12.1에설명된것과같아야한다.
•옥내의설치현장에서만든냉매배관연결부위는기밀성에
대한시험을해야한다.시험은5g/년또는그이상의감도를
가진방식으로최대냉매허용압력의0.25배의조건에서실시
되어야한다.누설이감지되어서는안된다.
-GG.8.3에명시된기계환기의경우,실내의공기추출개구
는냉매배출지점과같거나그이하에위치해야합니다.바닥
에설치되는구조물의경우,가능한한낮아야한다.공기추출
구멍은공간으로의재순환을방지하기위해공기흡입구로부터
충분한거리에있어야한다.- 83 -DD.3.2<문구신설>
지침서에는비환기구역에인화성냉매를사용하는기기가저
장되는경우그구역은냉매의누설이있더라도화재나폭발을
일으킬정도로정체되지않게설계할것을권고하는내용이실
려야한다.아래와같은경고를포함한다.
-기기의사용을위해서지정된공간면적에상당하는공간크
기로하여환기가잘되는구역에기기를저장해야한다는경
고.
-나염(예를들어,사용중인가스기구)과점화원(예를들어,
사용중인전기가열기)의작동이계속되지않는공간에기기를
저장해야한다는경고.
<신설>DD.3.2통풍이잘되지않는지역
임의의냉동회로에대해m1을초과하는기기의경우,
------------------------ 가연성-------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
----------------------------------------.
-(현행과같음)
-(현행과같음)
-공기덕트시스템을통해하나이상의객실에A2L냉매가
연결된기기가GG.2절에서결정된Amin미만의공간에설치된
경우해당실은화기를연속적으로사용하지않아야한다는경
고(예를들어작동가스기기)또는다른잠재적점화원(예:
작동하는전기히터,고온표면).화염발생장치는효과적인
화염정지장치가있는경우동일한공간에설치될수있다.
-공기덕트시스템을통해하나이상의방에연결된A2L냉- 84 -주-제조자는사용냉매의점화원인이되는것으로알려진
계속적으로작동하는기타잠재적인점화원을명기해야한다.
기기는기계적손상이발생하지않도록저장되어야한다.매를사용하는기기의경우,다음과같은내용의경고:"가능
한점화원이될수있는보조장치는덕트작업에설치되어서
는안됩니다.그러한잠재적발화원의예로는X°C를초과하는
고온표면및전기스위칭장치가있습니다.";
비고X는22.117에정의된최대허용표면온도이다.
-공기덕트시스템을통해하나이상의방에연결된A2L냉
매를사용하는기기의경우기기제조업체가승인하거나냉매
에적합하다고선언한보조장치만연결덕트에설치해야한다
는경고가표시됩니다.제조업체는해당기기가발화원이될
가능성이있는경우해당기기에서사용하기위해제조사및
모델번호로승인된모든보조기기를지침에나열할수있
다.
제조자는사용냉매의점화원인이되는것으로알려진계속적
으로작동하는기타잠재적인점화원을명기해야한다.
----------------------------------------------.
DD.3.3 DD.3.3정비인원의자격- 85 -지침서에는유자격정비인원의자격증명서에관한구체적인내
용이아래와같이포함되어야한다.
<신설>
-냉매회로에대한출입및접근과관계되는인원은업계공인
평가규정에적합하게각종냉매를안전하게다룰수있는자격
을허가하는업계공인평가기관이 발급하는현재유효한증명서
를소지해야한다.
-정비는기기제조자가권장하는대로만수행되어야한다.기
타숙련된인원의보조가필요한유지관리및수리는인화성
냉매사용에자격이있는인원의감독하에수행되어야한다.
<신설><삭제>
매뉴얼에는유지보수,서비스및수리작업을위해작업자의
필수자격에대한특정정보가포함되어야한다.안전수단에
영향을미치는모든작업절차는부속서HH에따라관할인원
에의해서만수행되어야한다.
-<삭제>
-<삭제>
그러한작업절차의예는다음과같다.
•냉동배관분해;
•밀봉된부품의개봉;
•환기장치의설치
DD.4정비관련정보
<신설>DD.4정비관련정보
DD.4.1일반- 86 -지침서에는인화성냉매를사용하는기기를정비할때아래와
같이수행하도록교육받아야하는정비인원에관한구체적인
정보가실려야한다.
<신설><삭제>
매뉴얼에는DD.4.2에서DD.4.10에따라서비스요원에대한특
정정보가포함되어야한다.
DD.4.1구역의점검
인화성냉매를포함하는시스템의작업을시작하기전에,안전
점검을하여점화의위험을최소화할것을보장해야한다.냉
동시스템수리를위해서시스템에서작업을수행하기전에아
래와같은예방책을수립해야한다.DD.4.2구역의점검
가연성-------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------.
DD.4.2작업의절차
작업은작업이수행되는동안인화성기체또는증기가존재할
위험을최소로하도록통제된절차에따라수행되어야한다.DD.4.3작업의절차
------------------------ 가연성------------------
------------------------------------------------.
DD.4.3일반적인작업장소
현장구역에서작업하는모든유지관리인원기타는수행되는
작업의특성에관한교육을받아야한다.밀폐공간작업은피
해야한다.작업공간주위의구역은경계표시를하여격리시
킨다.인화성물질의통제로구역내부의작업환경이안전하게
되었음이보장되어야한다.DD.4.4일반적인작업장소
현장구역에서작업하는모든유지관리및기타인원은수행되
는작업의특성에관한교육을받아야한다.밀폐공간작업은
피해야한다.<후단삭제>
DD.4.4냉매의존재확인
작업전및작업중에적절한냉매검출기로구역을점검하여DD.4.5냉매의존재확인
-------------------------------------------------- 87 -작업인원이인화의가능성이있는환경을확실히인지하게한
다.사용되는누설검출장치는인화성냉매에사용하기적합해
야한다(즉,불꽃을발생하지않거나적절히밀폐되었거나본질
적으로안전해야한다).--------------------- 가연의---------------------
------------------------------------------- 가연성
--------------------------------------------------
-----------------.
DD.4.5소화기비치
냉동기기또는관련부품들에대해서고온작업을수행해야하
는경우적절한소화장비를가까이에두고이용할수있게해
야한다.
(생략)DD.4.6소화기비치
냉동장치------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------.
(현행과같음)
DD.4.6점화원제거
인화성냉매가들었거나들었던적이있는배관의노출을포함
하는냉동시스템과관련한작업을수행하는사람은화재또는
폭발위험을유발할정도의점화원을사용해서는안된다.흡
연등,가능한모든점화원은인화성냉매가주변공간으로방
출될수있는동안설치,수리,분리및처분현장으로부터충분
히멀리떨어져야한다.작업이시작되기전에기기주위의구
역을탐사하여인화성위험요소또는점화위험이없음을확인
해야한다.“금연”표지를표시해야한다.DD.4.7점화원제거
<전단삭제>-------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------- 가연성
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------- 가연성-----------------------
--------------------------------.
DD.4.8냉동기기의점검
(생략)
인화성냉매를사용하는기기에는아래점검사항들이해당된DD.4.9냉동장치의점검
(현행과같음)
가연성--------------------------------------------- 88 -다.
-냉매충전량은냉매가든부품들이설치되는공간의규모에
적합해야한다.
(생략)--.
--------------- 수용된부품들이설치되는규모에적합해
야한다.
(현행과같음)
DD.5.2
(생략)
씰또는밀봉재료가인화성분위기의침입을더이상방지하
지못할정도로성능이저하되지않았는지확인한다.
(생략)DD.5.2
(현행과같음)
------------------ 가연성------------------------
------------------------------------------.
(현행과같음)
DD.6본질적으로안전한부품들의수리
(생략)
본질적으로안전한부품들은인화성분위기에서전압이공급되
는동안에작업해도좋은유일한종류이다.
(생략)DD.6본질적으로안전한부품들의수리
(현행과같음)
---------------------- 가연성--------------------
-------------------------------------.
(현행과같음)
DD.8인화성냉매의검출
어떠한경우에도냉매누설탐색이나검출에잠재적인점화원
을사용해서는안된다.할라이드등(또는기타나염을사용하는
검출기)을사용해서는안된다.
<신설>DD.8가연성냉매의검출
(현행과같음)
아래누설검출방법은인화성냉매를포함하는시스템에허용되- 89 -는것으로여겨진다.
전자누설검출기는가연성냉매검출에사용되지만감도가부적
합하거나재교정이필요할경우도있다.(검출기는냉매가없는
장소에서교정되어야한다.)검출기가잠재적인점화원이아닌
지그리고사용냉매에적합한지확인한다.누설검출기는냉
매의LFL(가연성하한값)퍼센트에설정한후사용냉매에맞
게교정하여야하며가스퍼센트(25%이하)가적절한지확인
한다.
누설검출유체는대부분의냉매에사용하기적합하지만염소를
함유하는세제를사용해서는안된다.염소는냉매와반응하여
동관을부식시키기때문이다.
비고누출탐지유체의예는다음과같다.
-버블방식,
-형광물질제제
누설이의심스러우면모든나염을제거하거나끈다.
경납접이필요한냉매누설을발견하였을경우시스템의모든
냉매를회수하거나누설지점으로부터멀리떨어진시스템의- 90 -어떤부분에서(차단밸브를사용하여)분리시킨다.냉매제거는
DD.9항에따른다.
DD.10분리및배제
수리를위해서,혹은다른목적으로냉매회로에접근해야할
경우기존절차를이용해야한다.그러나인화성을고려해야
하므로실행기준을준수해야한다.아래절차를반드시지켜야
한다.
•냉매를제거한다.
•불활성기체로회로를소기한다.
<신설>
•불활성기체로다시소기한다.
•절단이나경납접으로회로를개방한다.
냉매충전량은회수용실린더로회수되어야한다.장치를안전
하게하기위해서OFN으로시스템을“세척(플러싱)”해야한다.
이과정을여러차례반복해야할경우도있다.이작업에압
축공기나산소를사용해서는안된다.
<신설>DD.9분리및배제
--------------------------------------------------
------------------------------- 가연성을
--------------------------------------------------
---.
•--------------
•-------------------. (A2L경우선택사항)
•대피한다.(A2L경우선택사항)
•불활성기체로소기한다.(A2L경우선택사항)
•----------------------------.
냉매충전은올바른회수실린더로회수되어야한다.<후단삭
제>
A2L냉매이외의가연성냉매를포함하는기기의경우,가연
성냉매에대해기기를안전하게하기위해시스템을무산소
질소로소기해야합니다.이과정은여러번반복해야할수도
있습니다.압축공기또는산소는냉매시스템을정화하기위- 91 -플러싱은OFN으로시스템내부의진공을깨고사용압력까지
계속충전한후대기로배출하여마지막에는다시진공이되게
한다.시스템안에냉매가완전히제거될때까지이과정을되
풀이해야한다.마지막OFN을충전할때시스템을대기압까지
낮추어서작업을시작할수있게한다.배관에경납접작업을
할경우이조작은대단히중요하다.
<신설>
진공펌프의출구가어떤점화원에가깝지않은지그리고환기
가되고있는지확인한다.해사용되어서는안된다.
<삭제>
A2L냉매이외의가연성냉매를포함한기기의경우,냉매를
퍼지하는냉매는산소가없는질소로시스템의진공을파괴하
고작동압력이달성될때까지계속채우고대기로배출한
다음최종적으로진공시스템내부에냉매가없어질때까지
이과정을반복해야한다.최종산소가없는질소충전이사용
될때,작업을수행할수있도록시스템을대기압으로배출해
야한다.파이프작업에대한브레이징작업을수행하려면이
작업이반드시필요하다.
--------------------------------------------------
----------------.
DD.11충전절차
기존의충전절차에더하여아래요구사항들을따라야한다.DD.10충전절차
--------------------------------------------.- 92 --충전기를사용할때다른냉매들로오염되지않았는지확인
한다.호스또는관은가급적짧게하여그속에든냉매의양
을최소한으로해야한다.
-실린더는항상똑바로세워두어야한다.
<신설>
-냉매를시스템에채우기전에냉동시스템이접지되었는지확
인한다.
-완전히충전되었을때(아직안되었으면)시스템에식별표
지를붙인다.
-냉동시스템에서냉매가넘치지않게특별히주의해야한다.
<신설>
시스템을재충전하기전에OFN으로시스템의압력시험을한
다.충전을완료한후시운전전에시스템의누설시험을한다.
현장에서철수하기전에추적누설시험(followupleaktest)을
해야한다.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------.
-<삭제>
-실린더는지침에따라적절한위치에보관해야한다.
-------------충전하기--------------------------
------.
-충전이완료되면시스템에레이블을붙인다(아직없으면).
-<삭제>
-냉동시스템을과도하게채우지않도록조심해야한다.
------------------- 적절한퍼지가스로압
---------------. 충전완료후시운전하기전에시스템은
누출검사를받아야합니다.현장을떠나기전에추적조사가
수행되어야한다.
DD.12냉동시스템운용중지(Decommissioning)
(생략)
d)가능하면냉매를펌프로퍼낸다.
(생략)DD.11냉동시스템운용중지(시스템해체)
(현행과같음)
d)가능하면펌프다운시스템을진행한다.
(현행과같음)- 93 -g)회수기계를기동하여제조자의지침에맞게운전한다.
(생략)g)------------------- 지침에-----------------.
(현행과같음)
DD.13라벨부착
기기에는운용이중지되어냉매를완전히비웠다는내용의라
벨을부착해야한다.라벨에는날짜와서명이들어가야한다.
기기에인화성냉매가들었다는내용의라벨이기기에붙었는
지확인한다.DD.12라벨부착
--------------------------------------------------
------------------------------------------------.
---가연성---------------------------------------
---------.
DD.14회수
(생략)
빈회수실린더들을비워서,가능하면,회수발생전에냉각시
킨다.회수장치는고장이없이완전하며인화성냉매회수에
적합해야한다.회수장치는가까이에비치해둘한질의관련
설명서를갖추어야한다.또교정된무게저울을사용할수있
게준비해두어야한다.호스들은누설없는분리커플링을갖
추어야하며상태가좋아야한다.
(생략)
압축기혹은압축기윤활유를해체하거나제거할경우윤활유
안에인화성냉매가잔류하지않을것을보장하기위해서용인
할수준까지윤활유를완전히배제해야한다.
(생략)DD.13회수
(현행과같음)
빈회수실린더들을비워서,가능하면,회수발생전에냉동시
킨다.<후단삭제>
(현행과같음)
--------------------------------------------------
----가연성---------------------------------------
---------------------------------------.
(현행과같음)- 94 -EE.1일반사항
모든냉동시스템부품들은정상운전,비정상운전,정지중에예
상되는최대압력을견뎌야한다.
IEC60335-2-34에대한적합성시험을받은압축기는추가시
험이필요없다.
적합성은아래시험으로확인된다.
제21조의모든시험에대해서,냉매가혼합냉매일경우EE.4.7
의압력시험은지정된온도에서최대압력으로수행되어야한
다.
제EE.2,EE.3또는EE.4의최대가되는시험값을저압측및
고압측부품들각각에대한EE.4.1의시험에이용해야한다.EE.1일반사항
---------부품은정상작동,비정상작동및정지상태에서
-------최대허용압력을---------.
------------의적합성을시험한---------------------
------------하지않다.
적합여부는다음시험으로판정한다.
21절의-------에서,---혼합된--EE.4.2의시험압력은규
정된-----최고----------------------------------
--.
EE.2절,EE.3절또는EE.4절의최대값인시험값은각각높
은쪽과낮은쪽의요소에대하여EE.4.2의시험을위한것이
어야한다.
EE.2제11조의시험으로결정되는압력시험값
압력에노출되는냉동시스템부품의경우,제11조에지정되는EE.211절에서수행된시험에서결정된-----
---노출된냉동장치부품은11절에명시된조건하에서시험- 95 -조건으로시험받을때냉동시스템내에서발생하는최대압력이
측정되어야한다.
압력시험값은제11조의조건으로운전되는동안발생하는최
대압력의3배이상이어야한다.할때-------------------- 최대허용압력을측정해야
---.
------------- 11절에의거작동중에발생된최대허용압력
의최소-------------------.
EE.3제19조의시험으로결정되는압력시험값
압력에노출되는냉동시스템부품의경우,제19조에지정되는
조건으로시험받을때냉동시스템내에서발생하는최대압력이
측정되어야한다.
압력시험값은비정상운전(제19조)중에발생하는최대압력의
3배이상이어야한다.EE.319절에서수행된시험에서결정된---------
-----노출된냉동장치부품은19절에명시된조건하에서시
험할때--------------------- 최대허용압력을측정해야
----.
------------- 비정상작동------------최대허용압력의
최소-------------. (19절참조)
EE.4정지상태의시험으로결정되는압력시험값
정지압력을결정하기위해서제조자가지정하는가장높은사
용온도에서전원을끈채한시간동안그대로유지되어야한
다.
저압측압력에만노출되는냉동시스템부품의경우,정지상태
의냉동시스템에서발생하는최대압력이측정되어야한다.EE.4------에서실시한시험에서결정된----
EE.4.1-------------- 위하여기기는-----지정한최고
---------1시간동안담그고전원을끈다.
저압으로만-----------장치부품은--------
----------------------------- 허용압력을측정해야---.- 96 -압력시험값은정지중에발생하는최대압력의3배이상이어야
한다.
압력계와제어장치는,부품들이관련요구사항을만족시키는
경우,시험받을필요가없다.
EE.4.1압력시험은부품마다3개의시료로수행되어야한다.시
험시료는물같은액체를채워서공기를배제한후유압펌프
시스템에연결한다.요구시험압력에도달할때까지압력을점
차적으로올린다.압력을1분이상동안유지하여그기간동
안시료가누설되어서는안된다.
압력이걸리는밀봉부분에개스킷을사용할때,누설이최대허
용압력의120%이상의값에서만발생하며여전히지정시간내
에시험압력에도달할경우,개스킷의누설은용인된다.--------------------------------- 허용압력의최소3배
가되어야----.
압력게이지및------------- 부품의-------충족하는한
시험을받을필요는----.
EE.4.2--------각부품의3개시료에대해--
-------------. -----물과같은액체로채워져공기를배제
하고---------------------. 압력은요구되는시험압력에
도달할때까지서서히상승시킨다.압력은적어도1분동안유
지되고,그시간동안시료는새지않아야한다.
압력하에서부품을밀봉하기위해개스킷이사용되는경우누
설은최대허용압력의120%보다큰값으로발생하고지정된
시간동안시험압력에도달하면개스킷의누설은허용된다.압
력시험을위한“O”링과같은추가적인밀봉조치가제공될
수있다.
EE.5제EE.1및EE.4.1조의피로시험선택
제EE.5조의피로시험에적합하다면부품들은제EE.2,EE.3EE.5제EE.1및EE.4.2절의피로시험옵션
EE.5.1구성요소는EE.5절--------을준수한다는조건하에절- 97 -및EE.4조로결정되는시험압력의2/3배에서시험을받아야한
다.이시험은별개의시료로수행된다.
EE.5.1냉매가든각부품의3개시료는,EE.5.3에기술된대
로,EE.5.5에지정된횟수의주기동안EE.5.6과EE.5.7에지정
되는주기적압력값에서시험을받아야한다.
EE.5.2시험종료시에파괴,파열또는누설되지않으면시료
들은EE.5.4에적합한것으로여겨져야한다.
EE.5.3시료에액체를채우고압력구동장치에연결한다.제조
자가지정하는비율로상한값과하한값사이에서주기적으로
압력을올렸다내렸다한다.각주기(사이클)동안에압력은지
정된하한과상한에도달해야한다.압력사이클은상한과하
한압력이0.1초이상동안유지되는형태이어야한다.
주–안전을위해서비압축성유체를사용할것이권장된다.
유체가부품을완전히채워서모든공기가배제되어야한다.
제11조의정상상태(steady-state)운전조건에서기기의운전온--------또는----에의해결정된--------66.7%
--------------. ------------------------.
EE.5.2각냉매함유부분의3개시료는EE.5.7및EE.5.8에규
정된주기적압력값으로EE.5.6에기술된바와같이EE.5.6에
명시된사이클수에대해시험해야한다.
EE.5.3시료는-------------------- 누출이없는경우
EE.5.5항을준수하는것으로간주되어야----.
EE.5.4시험시료는유체로채워져야하며,압력을받는곳과
연결되어야한다.압력은제조자가명시한속도로상한값과하
한값사이에서높이거나낮추어야한다.압력은매주기마다지
정된하한값과상한값에도달해야한다.압력사이클의형태는
상부및하부압력값이적어도0.1초동안유지되어야한다.
비고–안전목적을위해비압축성유체를시험에사용하는것
이바람직하다.유체가샘플을완전히채우면남아있는가스가
상당히많이남지않는다.
11절--------------------------------------------- 98 -도가동또는알루미늄의경우125℃,강의경우200℃이하일
때,부품또는조립품의시험온도는20℃이상이어야한다.부
품의연속운전온도가동또는알루미늄의경우125℃,강의경
우200℃를초과할때이들온도에서압력을받는부품또는
조립품의시험온도는동또는알루미늄의경우제11조의시험
중에측정된부품온도보다25℃이상,강의경우60℃더높
아야한다.다른재료들의경우,더높은온도에서시험을수행
하여더높은온도일때의재료특성을고려함으로써재료의피
로특성에미치는온도의영향을평가해야한다.
EE.5.4최초주기의압력은고압측부품들에대해서는최대증
발압력이되어야하며,고압측부품들의경우최대응축압력이
되어야한다.
EE.5.5사이클의전체횟수는250,000으로한다.시험압력은
5.7에따라결정된다.(EE.5.4와EE.5.7에기술된대로최초주기
와최종주기는제외).
EE.5.6시험압력은아래와같아야한다.---------작동온도가구리-------------------------
-------------- 이하또는강재--------------인경우
--------------- 최소--------..--------작동온도가구
리----------------- 를초과하거나강철------------하
는경우,------------------------------------------
------------------------------- 구리-------------
------------------ 11항---------------------------
------------------ 강재---------------------------
-------.------------------, 온도가재료피로특성에
미치는영향은고온에서시험을수행하고고온에서재료특성
을고려하여평가해야한다.
EE.5.5첫번째사이클의압력은저압측부품의최대증발압
력또는고압측부품의최대응축압력이어야한다.
EE.5.6총사이클수는250,000이다.시험압력은EE.5.7에의
해결정되어야한다.(EE.5.5및EE.5.8에명시된첫번째및마
지막사이클제외).
EE.5.7-------------------------------.- 99 -a)고압측압력을받는부품의압력상한은50℃냉매포화증
기압이상이어야하며압력하한은5℃냉매포화증기압이하
이어야한다.온수히트펌프의압력상한은제11조조건의최
대압력80%이상이어야한다.
b)저압측압력만받는부품들의압력상한은30℃냉매포화
증기압이상이어야하며압력하한은0bar에서부터4.0bar
또는-13℃냉매포화증기압가운데더큰값까지의범위이어
야한다.
EE.5.7최종시험주기의시험압력은EE.5.6에지정된최소상
한압력의2배까지증가되어야한다.
주–목적은시험값이부압이되는것을피하되-13℃냉매
포화증기압또는4.0bar가운데더큰값인하한값을얻으려
는데있다.a)----------------- 경우,----------50℃에서
-----------------------, -----------5℃에서
------------------------. -------
---경우,----------11절의조건하에서최대허용압력의
---------------------.
b)낮은압력만을받는부품의경우,--------30℃에서
-------------------------, -------
------------------------ -13℃에서-------
----------------------------------------.
EE.5.8-----------동안---------EE.5.7에명시된
--------------------------------.
비고–-------------------------------
--------------------------------------------------
----------------------.
FF.1일반사항
(생략)
누설되는냉매의양은정격충전량또는시험으로결정되는누
설량과같다.냉매는주변온도(20℃-25℃)에서가장중요한지
점에서가장불리한방향으로분사된다.<후단신설>FF.1일반사항
(현행과같음)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------. 이부록에서LFL이언- 100 -급되는경우,LFL은ISO817에명시된공칭조성으로취해진
다.
FF.2.3분할이가능한혼합냉매를사용하는경우
ANSI/ASHRAE34-2001에정의되는LFL(가연성하한값)이
최소가되는가장불리한분할구성(fractionatedformulation)
을이용하여시험을수행한다.
(생략)FF.2.3냉매혼합물의경우,시험은ISO817에정의된공칭조
성을사용하여수행되어야한다.
(현행과같음)
FF.2.4
(생략)
단위로서천정높이2.2m를고려한부피.
냉매충전질량(kg)
부속서BB의인화성하한값(kg/m3)
(생략)FF.2.4
(현행과같음)
V천정높이2.2m를고려한부피.
mc냉매충전질량(kg)
LFL가연성하한값(kg/m3)
(현행과같음)
FF.2.5부품주위의냉매가스측정농도는냉매가스LFL의
75%를초과해서는안되며,5분동안혹은시험기간이5분미
만일경우그양이분사되는도중또는분사된후에냉매가스
LFL의50%를초과해서는안된다.예비소기시간동안기능을
하지않는부품주위의냉매가스측정농도는예비소기동안
LFL의75%를초과할수도있다.사용냉매의LFL은부속서
BB에지정되는대로이다.FF.2.5-------------------------------------------
---------25%를---------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------- 15%를-------------.
--------------------------------------------------
------------25%를-------------------------------
----------------------.- 101 -GG.1환기구역의충전한계요구사항
인화성냉매를사용할경우,기기의환기또는기기가작동하
는공간에관한요구사항들은기기에사용되는냉매충전량
(M),환기장치의설치위치와종류또는기기의위치에적합하
게주어진다(표GG.1참조).
<신설>GG.1환기구역의충전한계요구사항
GG.1.1일반
가연성------------------, -------설치공간에대한요
구사항또는환기요구사항은아래의내용에따라서결정된다.
-기기에사용되는냉매량(M),
-설치위치
-환기위치또는기기의유형
기호mc는단일냉동시스템의냉매충전량을나타낸다.여러
개의냉동시스템이동일한공간을서비스하는경우가장큰
냉매충전시스템을사용해야한다.
부속서GG에서매개변수가연성한계치(LFL)와분자량(M)
을참조하는경우사용된값은ISO817에정의된WCF-
최악의경우공식화에근거해야한다.
비고1표GG.1은부록GG를적용할때지침으로제공된다.- 102 -비고2수식의요소는입방미터단위이며,전체냉매충전이
해제된경우냉매충전량증가및실내에서허용되거나요구
되는환기유형에따라가연성한계치를낮추는것을피하는
점진적룸크기이다.실내공기와혼합.냉매충전량을관리하
는공식은냉매가공기보다무겁거나가벼운경우불균일혼합
을고려한것이다.
비고3부속서BB에포함되지않는냉매의LFL은ISO817을
참조한다.LFL도ISO817에열거되지않은경우,혼합냉매의
LFL을결정하는방법은ISO817에정의되어있다.
비고4실내또는실외적용을위한컬럼을결정한다.요구사
항은해당상자에식별되며제품및설치요구사항이식별되
야한다.
비고5표GG.1의각범위에대해높은냉매충전에적용할
수있는요구사항이허용된다.
표GG.1–부속서GG의개요(정보)- 103 -
GG.1.1
사용되는냉매의충전량과아래와같이정의되는m1,m2,m3
의관계식에기초하여적용되는사례에대해서결정한다.
m1=(4m3)*LFL:
m2=(26m3)*LFL:
m3=(130m3)*LFL:
여기서,LFL은사용냉매에대해서부속서BB에주어지는인
화성하한값(kg/m3)이다.
<신설>GG.1.2경우에따른결정방법
다음과같이정의된냉매충전량(mc)과m1,m2,m3의관계에
따라적용가능한사례를결정해야한다.
m1=4xLFL(GG.1)
m2=26xLFL(GG.2)
m3=130xLFL(GG.3)
여기서,LFL은사용된냉매의가연성하한값(kg/m3)이다.
A2L냉매의경우,m1,m2,m3은다음과같이정의된다.
m1=6xLFL(GG.4)
m2=52xLFL(GG.5)
m3=260xLFL(GG.6)- 104 -여기서LFL은사용된냉매의가연성하한값(kg/m3)이다.
A2L냉매가있는기기에둘이상의냉동시스템이있는경우
냉매충전량(mc)은동일한공간을담당하는가장큰충전량을
가진냉동시스템을나타낸다.
GG.1.2
옥내및옥외용에관한열(표의칼럼들)을결정한다.해당박
스와제품에표시되는요구사항들가운데서설치요구사항을
확인한다.
주1-공식(4,26,130)의계수들은입방미터단위이며,충전
량의증가에비례하여,그리고전체충전량이방출되어공간
내공기와혼합될경우인화성하한값에도달하지못하도록그
공간에맞게허용되거나요구되는환기장치의종류와관련하여
증가하는공간의크기를나타낸다.냉매가
공기보다무겁거나가벼운경우충전량을결정하는공식은불
균일한혼합관계를고려하여결정된다.
주2-혼합냉매의LFL을결정하는방법은ASHRAE34[ISO
817]에의해서검토중이다.부속서BB에포함되지않는냉매
의LFL은ASHRAE34[ISO817]을참조한다.GG.1.3A2L냉매를사용하는기기의환기가되지않는방의
결정
환기가되지않는공간에서최대허용냉매충전량(mmax)을
계산할때방의면적(A)을결정할목적으로다음을적용해야
한다.
방영역(A)은기기가설치된공간의벽,칸막이및문바닥에
투영물로둘러싸인방영역으로정의된다.
달아맨천장(dropceiling),덕트또는이와유사한연결로연결
된공간은단일공간으로간주되어서는안된다.
1.6m보다높게설치되고GG.2.2에따라,1.6m이하의격벽으
로나뉘어진공간은단일공간으로간주되어야한다.- 105 -고정식기기의경우,통로가다음사항을모두준수하는경우,
동일한층에있고공간간열린통로로연결된방은단일방으
로간주될수있다.
•영구적인입구.
•바닥까지확장.
•사람들이걸어다닐수있도록고안됨.
다음조건이모두충족되는경우고정식기기인경우벽과바
닥사이의간격을포함하여점유공간사이의벽또는문에영
구적으로열린상태로연결된인접한방의면적은단일벽으로
간주될수있다.
•공간은GG.1.4에따라적절한개구부를가져야한다.
•자연환기를위한최소개구면적Anvmin은다음보다
작아서는안된다.
Anvmin=
- 106 -여기서
Anvminm2단위의자연환기를위한최소개구부
mc시스템내의냉매의실제냉매충전량(kg)
mmax시스템에서허용되는최대냉매충전량(kg),GG.2또
는m2중더낮은값
LFL가연성하한값(kg/m3)
Am2단위의공간
M냉매의몰질량
G9.81m/s2의중력가속도;
29공기의평균몰질량(kg).
이방정식은기체의밀도가자연환기와함께성공적으로사용
되기에충분한구동력을발생시킨다는원리에기초한것으로
서,몰질량이42미만인냉매에는적용할수없다.
<신설> GG.1.4연결실및자연환기구의개방조건
연결된실내또는자연환기구가필요한경우다음조건을적
용해야한다.
•바닥에서300mm이상인개구부의면적은Anvmin의
준수여부를결정할때고려하지않아야한다.- 107 -•필요한개구부Anvmin의최소50%가바닥에서200
mm아래에있어야한다.
•가장낮은개구부의바닥은장치를설치할때방출점
보다높지않아야하며바닥에서100mm이상떨어져
서는안된다.
•개구부는폐쇄할수없는영구적인개구부이어야한
다.
•방을연결하는벽과바닥사이의높이는20mm이상
이어야한다.
•두번째로높은개구부가제공되어야한다.제2개구
의전체크기는Anvmin의최소개구면적의50%이상
이어서는안되며바닥에서적어도1.5m위에있어야
한다.
비고:두번째개방요구사항은달아맨천장(dropceilings),
환기덕트또는연결된방사이에공기흐름경로를제공하는
유사한장치로충족될수있다.
GG.2비환기구역충전량제한요구사항 GG.2통풍이잘되지않는구역의충전한계요구사항
GG.2.1일반사항- 108 -이요구사항은충전량m1<M≤m2인기기에적용된다.
그림GG.1을참조한다.
충전량-m1<M≤m2인기기의경우,공간의최대충전량이아래
식으로구한값에적합하거나,
mmax=2,5ⅹ(LFL)(5/4)ⅹh0ⅹ(A)1/2
냉매충전량M(kg)인기기설치에필요한최소바닥면적Amin
이아래식으로구한값에적합해야한다.
Amax=(MI(2,5ⅹ(LFL)(5/4)ⅹh0))2
여기서,
mmax=방에서의허용최대충전량(kg)
M=기기의냉매충전량(kg)
Amax=요구최소공간면적(m2)
A=방면적(m2)GG.2절은냉매충전량이m1<mc≤m2인기기및냉매충전
량이m1<mc≤2×m1인비고정공장밀폐형단일패키지
기기에적용할수있다.
-------------------.
냉매충전량이m1<mc≤2×m1인비고정공장밀봉단일
패키지유닛의경우GG.7절의요구사항이적용된다.
22.125의조건을만족하는냉매충전량이m1<mc≤m3인
A2L냉매를사용하는시스템의경우GG.10절의요구사항을
적용할수있다.
냉매충전량이m1<mc≤m2인기타기기의경우:
방의최대냉매충전량은다음에따라야한다.
mmax=2,5x(LFL)(5/4)xh0x(A)1/2,단,다음값을넘지말것
mmax=SFxLFLxh0xA(GG.8)- 109 -LFL=인화성하한(LFL)(kg/m3)
H0=기기의설치높이(m)
바닥설치0.6m
벽설치1.8m
창문설치1.0m
천장설치2.2m
여기서,LFL은부속서BB에주어진값(kg/m3)이며냉매의분
자량은42이상이다.
비고1-이공식은42kg/mol보다가벼운냉매에는사용될
수없다.
비고2-위공식에적합한몇가지계산결과의예가표GG.2
와GG.3에주어진다.또는냉매충전량이mc(kg)인기기를설치하기위해필요한
최소바닥면적Amin은다음에따라야한다.
Amin=(mc/(2,5x(LFL)(5/4)xh0))2,단,다음값이상일것Amin
=mc/(SFxLFLxh0)(GG.9)
여기서
mmax실내에서허용되는최대냉매충전량(kg)
mc기기의냉매충전량(kg)
Aminm2단위로요구되는최소객실면적
A방의넓이(m2)
LFL가연성하한값(kg/m3)
SF0.75의값을갖는안전계수,
h0해제높이,기기를설치할때바닥부터방출지점까지의
수직거리(m)(그림GG.5참조).
h0=(hinst+hrel)또는0.6m중높은쪽.
Hrel기기하단에서방출지점까지의거리(미터단위)이다
(그림GG.5참조).5cm2보다작은누적개구와0.1
mm이하의단일치수를갖는개구는누설냉매가빠져
나갈수있는개구로간주되지않는다.밀폐된개구가- 110 -아닌전선및배관의루팅을위한개구부는배관또는
전선이차지하는면적을고려하지않고개구부의전체
면적을포함해야한다.
Hinst장치의미터단위설치높이(그림GG.5참조).
참조설치높이는다음과같다.
hinst=0,0m,이동식및바닥설치용
hinst=1.0m,창설치시
hinst=1,8m,벽장착용
hinst=2,2m,천장설치시
제조업체에서지정한최소설치높이가설치높이보다높으면
참조설치높이에대한Amin및mmax를제조업체에서제공해야
한다.가정용기기는여러개의참조설치높이가있을수있
다.이경우적용가능한모든참조설치높이에대해Amin및
mmax계산이제공되어야한다.
공기덕트시스템이있는하나이상의방을취급하는기기의
경우,가장낮은위치에있는5cm2보다큰실내공간또는실
내기의개구부에대한덕트연결부의최저개구가h0에사용
되어야한다.다만,h0는0.6m이상이어야한다.Amin은누설
냉매가흘러갈수있는공간에대한공간에대한덕트의개방- 111 -높이와냉매충전량의함수로계산되어야한다.Amin은덕트가
연결되어있거나실내기가있는공간에대해계산되어야한다.
모든공간에각각의Amin이상의공간이있는경우추가조치
가필요하지않는다.공간의여유공간이Amin미만인경우
A2L냉매를사용하는기기에대해서는GG.8또는GG.9절에
따른조치가제공되어야한다.
비고이공식은42kg/kmol보다가벼운냉매에는적용할수
없다
<신설> GG.2.2순환공기흐름이통합된A2L냉매를사용하는기기
GG.2.2.1일반사항
통합된순환기류는고정식기기에만적용된다.
기기에내장된팬을계속작동시키거나충분한순환풍량의
냉매검출시스템으로운전을시작한경우(표GG.2참조)최
대냉매충전량을늘리거나최소방면적을다음의내용에따라
서줄일수있다.
방의최대냉매충전량은다음식을따른다.- 112 -mmax=0.75xLFLxhraxA(GG.10)
또는냉매충전량이mc(kg)인기기의최소설치요구면적
Amin은다음을따른다.
Amin=mc/(0.75xLFLxhra)(GG.11)
여기서
mmax시스템에서허용되는최대냉매충전량(kg)
mc시스템에서kg단위의실제냉매충전량
Aminm2단위로요구되는최소공간
hram단위의기류높이에도달하는추정치
Am2단위의공간면적.
LFL가연성하한점(kg/m3)
표GG.2-순환공기흐름- 113 -
hd=
여기서
V순환공기흐름속도(m/s)
Φ(0°≤∅≤90°)의수평에서의순환기류입면도
LFL가연성하한점(kg/m3)
Ρ대기압에서의냉매의기체밀도,25℃는kg/m3
그림GG.6참조.
GG.2.2.2연속순환공기흐름
팬은유지보수및서비스를위해단기간동안을제외하고는지
속적으로작동해야한다.공기흐름은지속적으로감지되거나- 114 -연속적으로모니터링되어야한다.기류가감소되는경우10
초이내에다음과같은조치를취해야한다.
•컴프레서작동을비활성화
•사용자에게통풍이감소됨을경고
적합여부는육안검사로판정한다.
GG.2.2.3냉매감지시스템에의해작동되는순환공기흐름
부속서LL에따라냉매감지시스템이활성화된경우냉매
감지시스템이리셋된후적어도5분동안다음조치가취해
져야한다.
•팬이켜져야한다.
•컴프레서작동으로누설률이나실내공간으로방출된
총량을줄이지않는한컴프레서작동을비활성화.
원거리냉매탐지시스템이여러개의유닛이있는방에서사
용되는경우,감지시스템에의해활성화된안전조치는모두
원격냉매탐지시스템에의존하는모든유닛에적용되어야한- 115 -다.
적합여부는육안검사로판정한다.
GG.3기계식환기구역충전량제한요구사항
주-이요구사항은충전량이m1<M≤m3인기기에적용된다.
그림GG.2를참조한다.
기계식환기는정치형기기에만적용된다.
기계식환기는기기외함또는공간에,냉매누설시에,점화원
이없으면서가스가쉽게분산될수있는장소로냉매를배출
시키게되어있는환기시스템이설치되었을때가능하다.기기
외함은그내부에공기흐름을발생시키는환기시스템을갖추어
야하며3.1의요구사항들을만족시키거나그요구사항을만족
시키는어떤공간안에설치하기위한것이다.GG.3기계식환기구역충전량제한요구사항
이요구사항은냉매충전량이m1<mc≤m3인기기에적용된다.
------------------.
-------------------------------.
기계식환기는냉매누설시에기기외함또는공간에점화원
이없으면서냉매가쉽게분산될수있는장소로냉매를배출
시킬수있다.기기외함은환기시스템을갖추어야하며그환
기시스템은기기외함내부에서GG.4절의요구사항을만족
하거나또는GG.5절의요구사항을만족하는공간에설치되어
야한다.
GG.4기기외함내부의기계식환기에관한요구사항
냉동회로에는공간과절연된별도의외함이주어진다.기기외
함은기기내부에서통풍구를통해서바깥으로공기흐름을만
드는환기장치를갖추어야한다.제조자는통풍구의폭과높이,
최대길이및곡관의수를지정해야한다.기기는공간과기기GG.4기기외함내부의기계식환기에관한요구사항
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
----------------------------------. <삭제>- 116 -외함내부사이에공기유량을공급해야한다.기기외함내부
의부압측정값은20Pa이상이어야하며외부로나가는유량
은Qmin이상이어야한다.환기덕트안에기기의어떤부분이
있어서는안된다.
Qmin=Sⅹ15(mc/ρ)(최소2m3/h)
여기서,
S=4(안전계수)
ρ=25℃,대기압에서냉매의밀도(kg/m3)
Qmin=환기의최저요구부피유량(m3/h)
mc=냉매충전질량(kg)
비고-위에서상수15는충전크기공식에사용되는추정,즉,
4분이내에전체충전량의방출에근거한다.
기기환기시스템의적합성은아래시험으로확인된다.--------------------------------------------------
----------------------------------------. <후단삭
제>
Qmin=Sx15(24.5xmc/M)(단,2m3/h이상일것)(GG.13)
여기서,
S안전계수4
M냉매의몰질량(g/mol)
Qmin환기의최소요구유량m3/h
mc냉매충전량
24.51/mol단위의기체상수
154분시나리오에서분당에서시간당전환
비고1위에서상수15는냉매충전량계산식에사용되는가정
에의해설정된것이다.즉총충전된냉매가4분이내에방출
된다는가정이다.
비고2혼합물의경우,몰질량은각성분의몰질량의몰분
율가중평균이다.
기기통풍시스템의적합성여부는다음검사를통해확인한- 117 -GG.4.1기기는제조자의지침에적합하게설치되어야하며통
풍구는제조자가지정하는최대길이와곡관부의수를초과하지
않아야한다.
GG.4.2공간은기계부피의10배이상이며시험중에배출되는
공기를대체할충분한급기가되어야한다.공기압력차는기
기외함내부압력과공간압력의차이로측정된다.공기유량
은통풍구의바깥쪽에서측정되어야한다.
GG.4.3환기는바깥쪽으로하거나비환기구역의사례에서지
정되는최소부피의공간쪽으로한다.
GG.4.4공기유량을검출하거나감시하여Qmin이하로감소하거
나GG.4.5가적용될경우에기기또는모터-압축기의스위치
를10초이내에차단한다.
GG.4.5환기장치는LFL의25%에도달하기전에냉매가스센
서에의해서스위치가켜진다.센서는냉매의밀도를고려하여
적절한위치에설치되며제조자의지침에적합하게정기적으로다.
기기는설명서에따라설치되어야하며환기축은제조자가지
정한최대길이와굴곡수를초과해서는안된다.
시험실은시험하는동안기기의체적의10배이상이어야하며
충분한공기가보충되어야한다.공기압력차는기기케이스
의내부와실내사이에서측정된다.통풍속도는통풍샤프트
의바깥쪽끝에서측정해야한다.
환기는환기가되지않는구역의경우에명시된최소량의실내
또는외부에있어야한다.
공기흐름은지속적으로감지되거나연속적으로모니터링되며
공기흐름이Qmin미만으로감소되는경우장비또는모터압
축기는10초이내에꺼져야한다.
또는
통풍은LFL의25%(낮은가연한계)가얻어지기전에냉매- 118 -검사받는다.
공기유량을정기적으로점검하며공기유량이Qmin이하로감소
할경우에이를검출하여기기또는모터-압축기의스위치를
10초이내에차단한다.검출시스템에의해작동된다.센서는냉매의밀도를고려하여
적절히배치되어야하며지침에따라주기적으로입증되어야
한다.기류가주기적으로점검되고감지되어공기흐름이Qmin
이하로감소되는경우기기또는모터압축기가10초이내에
꺼져야한다.
GG.5ISO5149에적합한공간의기계식환기에관한요구사
항
기기는ISO5149의요구사항에적합하게설계되어야한다.GG.5ISO5149를준수하는객실의기계식환기에관한요구
사항
기계실은ISO5149-3:2014의5절의요구사항을충족해야한
다.
GG.6이차연교환기를사용하는냉동시스템의요구사항
인화성냉매를시용하며시스템에이차열교환기가있을경우,
열교환기는이차열교환기유체가공급되는면적이부속서GG
에포함되는경우그면적으로냉매가방출되어서는안된다.
이요구사항에적합하기위해서아래사항들가운데한가지
이상이고려된다.
<신설>GG.62차열교환기를사용하는냉동시스템의요구사항
가연성냉매를시용하며시스템에2차열교환기를포함하는경
우,열교환기는부속서GG에해당되는경우2차열교환기유체
가제공되는구역으로냉매를방출하지않아야한다.
다음은이요구사항을준수하는것으로간주될수있다.
-외부로배출되는개방회로2차시스템또는- 119 --자동공기/냉매분리기및압력릴리프밸브가증발기또
는응축기의출구파이프의2차회로에배치되야한다.공기/
냉매분리기및압력완화밸브는누출된냉매가축적될수
있는열교환기의배출구에비해높은레벨에있어야한다.압
력릴리프밸브는열교환기를통해방출될수있는냉매를배
출하도록정해진유량등급을가져야한다.공기/냉매분리기
및압력경감밸브는냉매를부속서GG의충전제한사항또
는외부에맞는공간으로배출해야한다.또는
-이중열교환기또는
-2차회로의압력이항상접촉영역의1차회로의압력보다
큰냉매시스템또는
-2차열교환기의파열은
1)동결방지장치(아래2항에기술된시험)의사용)
•유체어는점
•열교환기를통한분배- 120 -(생략)•증발하는냉매의미끄러짐
•정지상태의열교환기에서액상냉매를추가또는
제거하는것과같이동결손상을초래할수있는서비스
절차
(현행과같음)
GG.7기기는g)에기술된조건에서최대수량으로시험해야한
다.
GG.7냉매충전량이m1<mc≤2×m1인비고정공장밀봉
단일패키지유닛
GG.7.1냉매충전량결정
냉매충전량이m1<mc≤2×m1인비고정공장밀폐단일
패키지(즉,하나의기기에하나의기능단위)의경우,실내의
최대냉매충전량은다음에따라야한다.
mmax=0.25xAxLFLx2.2(GG.14)
또는냉매충전mc가있는기기를설치하기위해필요한최소
바닥면적Amin은다음을준수해야한다.
Amin=mc/(0.25xLFLx2.2)(GG.15)- 121 -
여기서
mmax방의허용가능한최대냉매충전량(kg)
mc기기의냉매충전량(kg)
Aminm2단위로요구되는최소공간
Am2단위의공간
LFL부속서BB에서언급된kg/m3단위의낮은가연성
한계치
2.2미터로사용된최소천정높이(m)
0.25안전계수
기기는바닥위의어떤높이에도놓을수있다.
기기의스위치를켜면팬은자동온도조절장치로압축기가
꺼진경우에도정상적인정상상태에서와같이최소기류를지
속적으로공급해야한다.
적합여부는육안검사로판정한다.
GG.7.2기계적요구사항- 122 -GG.7.2.1일반사항
기기는냉매누출없이운반및정상적인사용중에떨어뜨림
및진동의영향을견뎌야한다
.
기기는GG.7.2.2에서GG.7.2.5의시험을거친다.냉매누출이
없어야한다.
적합성여부는다음과같이점검된다.
감응도가3g/년인냉매감지설비를사용하면누설이없어야
한다.
GG.7.2.2,GG.7.2.3및GG.7.2.4의시험은비가연성냉매또는
위험하지않은기체로충전된기기에서수행될수있다.
GG.7.2.2무작위진동시험
기기는운송을위해최종포장으로시험되고ASTMD
4728-06에따라무작위진동시험을180분동안견뎌야한다.
적용할전력스펙트럼밀도프로파일은트럭운송을위해- 123 -ASTMD4728-06:2012의그림X1.1및표X1.1에명시된
것이다.
GG.7.2.3포장에의한낙하시험
기기는운송을위한최종포장으로시험되고콘크리트또는이
와유사한단단한표면에놓인20mm두께의단단한나무판
에다음의수의낙하를견뎌야한다.
•기기를똑바로세운상태에서의기기.
•바닥면의네가장자리각각에하나씩,바닥면이수평에
대해약30°의각을형성한다.
낙하높이는다음표GG.3에따라기기의무게에따라다르다.
표GG.3–포장장치
GG.7.2.4포장없는낙하시험- 124 -GG.7.2.3의시험은포장없이다음표GG.4에따라낙하높이
와함께기기에서반복한다.
표GG.4–포장없는기기
GG.7.2.5설치후테스트
기기는설치지침에따라설치된다.정격전압또는정격전압
범위의상한에서공급되고주위온도에서작동한다.
기기는최소9분동안작동하는컴프레서와최소5분의휴지
기간으로구성된960회작동한다.
이테스트는별도의샘플에서수행할수있다.
GG.7.3진동시험- 125 -기기는압축기에연결된배관에서공진점을발생시키지않도록
제작되어야한다.
적합성여부는다음시험으로판정한다.
기기는설치지침에따라설치된다.정격전압또는정격전압
범위의상한에서공급되고주위온도에서작동한다.
공급주파수는정격주파수의0.9배에서1.1배사이에서1
Hz간격으로증가한다.
진동진폭은배관의임계지점에서측정된다.지정된범위내
에서공급주파수를증가시킬때진폭이갑자기증가하지않아
야한다.
비고1진동진폭은예를들어배관을따라화살표게이지를
밀어서측정할수있다.화살표게이지는높이가베이스의10
배에해당하는이등변삼각형이며(그림GG.3참조)측정할
진동방향에수직인화살표축이있는배관에대해고정되어
있다.진폭은A값(그림GG.4참조)을10으로나눈값이다.- 126 -비고2임계점은진동진폭이큰지점이다.
이테스트는별도의샘플에서수행할수있다.
<신설> GG.8A2L냉매를사용하는기기의통풍지역요구사항
GG.8.1일반사항
GG.8절은냉매충전량이0<mc≤m3인기기에적용할수
있다.
냉매충전량이mc>mmax인경우환기장치를사용해야한다.
자연및기계환기는고정식기기에만적용된다.
GG.8.2A2L냉매를사용하는기기의자연환기요구사항
GG.8.2.1일반사항
GG.8.2.2및GG.8.2.3에요약된조건에서A2L냉매에대한자
연환기가허용되어야한다.- 127 -GG.8.2항은냉매충전량이mc<m3인기기에적용할수있
다.
GG.8.2.2실내공간으로의자연환기
점유공간에자연환기가적용되는경우다음사항을모두충
족해야한다.
-자연환기는LFL아래의냉매를희석시키기에충분한공기
가있는실내로보내야한다.
-점유공간으로부터의자연환기는옥외로할수없다.
참고외부가차가워지면사용자는자연환기를차단할수있
다.
-비어있는공간에설치된통풍구의경우,기기가설치된공간
과자연환기구로연결된인접한공간의총면적은mc의경우
GG.2절에따라Amin이상의공간을가져야한다.총실면적
이충분하지않은경우,GG.8.3또는GG.9절이취해져야한
다.- 128 --자연환기구는GG.1.4에적합하여야한다.
자연통풍을위한최소개구면적은다음식을사용하여계산해
야한다.
Anvmin=
여기서
Anvminm2단위의자연환기를위한최소개구면적
Mc시스템에서kg단위의실제냉매충전량
MmaxGG.2또는m2에따라계산된계통의허용최대냉매
충전량(kg)
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)
Am2단위의공간
M냉매의몰질량
G9.81m/s2의중력가속도
이방정식은기체의밀도가자연환기와함께성공적으로사용
되기에충분한구동력을발생시킨다는원리에기초한것으로- 129 -서,몰질량이42미만인냉매에는적용할수없다.
GG.8.2.3옥외또는비어있는실내공간으로의자연환기
점유공간에자연환기가적용되는경우다음사항을모두충
족해야한다.
-외부로의자연환기는지면아래에서허용되지않는다.
-비어있는공간에설치된자연환기구의경우,기기가설치된
공간과자연환기구로연결된인접한공간의총면적은Mc의
경우GG.2절에따라Amin이상의공간을가져야한다.총방
의면적이충분하지않은경우,GG.8.3또는GG.9의다른척도
가취해져야한다.
-자연환기구는GG.1.4에적합하여야한다.
-자연환기를위한최소개구면적은다음식을사용하여계
산해야한다.
mmax=
- 130 -Anvmin=0,14
여기서
mc시스템에서kg단위의실제냉매충전량
mmaxGG.2또는m2에따라계산된계통의허용최대냉매
충전량(kg)
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)
Anvminm2단위의자연환기를위한최소개구면적
0.14중력가속도,유량계수등으로부터유도된상수
0.04탄화수소에서다른LFL로의변환상수
이방정식은기체의밀도가자연환기와함께성공적으로사용
되기에충분한구동력을발생시킨다는원리에기초한것으로
서,몰질량이42미만인냉매에는적용할수없다.
GG.8.3A2L냉매를사용하는기기가있는방의기계적환기
요구사항
GG.8.3.1기계환기운전- 131 -기계환기가요구되는경우,GG.8.3.1.1또는GG.8.3.1.2가적용
되어야한다.
GG.8.3.1.1팬의지속적인작동
팬은정비및정비를위해단기간동안을제외하고는지속적으
로작동해야한다.공기흐름은지속적으로감지되거나지속적
으로모니터링되어야한다.기류가감소되는경우10초이내
에다음과같은조치를취해야한다.
-컴프레서작동으로누출률또는실내공간으로방출된총량
을줄이지않으면압축기작동을비활성화.
-공기흐름이감소됨을사용자에게경고.
GG.8.3.1.2냉매감지시스템에의해작동되는팬
부속서LL에따라냉매감지시스템이활성화된경우냉매
감지시스템이리셋된후적어도5분동안다음조치가취해
져야한다.- 132 --팬이켜져있어야한다.
-컴프레서작동으로누출률또는실내공간으로방출된총량
을줄이지않으면압축기작동을비활성화.
냉매검출시스템과제어장치는냉매검출시스템이리셋된
후적어도5분동안퍼지사이클을유지해야한다.
GG.8.3.2필요한기류
기류는아래공식을사용하여계산된다.공기흐름에서덕트
또는다른구성요소에의한손실이고려되어야한다.
Q=
2
60
여기서
Qm3/h단위로요구되는기류체적
mmaxGG.2,m2중더낮은것또는GG.9절에따라실내에서시
스템의최대냉매충전량(kg)
mc단일냉동시스템의실제냉매충전량(kg)
4가정된누설시간(4분)
2안전계수2- 133 -60시간(분)으로의변환
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)
기계식환기는실내공간이다음공식을사용하여계산된최소
공간보다큰실외또는실내공간으로이루어져야한다.
V=4xmc/LFL(GG.20)
여기서
mc단일냉동시스템의실제냉매충전량(kg)
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)
Vm3단위의최소방체적
4가정된누설시간(4분)
GG.8.3.3개방요건
기계식환기구의하단가장자리는바닥에서100mm이상떨
어져서는안된다.
공기추출구멍은공간으로의재순환을방지하기위해공기흡
입구로부터충분한거리에있어야한다.
<신설> GG.9공기덕트시스템을통해하나이상의객실에연결된- 134 -A2L냉매를사용하는기기에대한충전한도
GG.9.1일반사항
GG.9절은냉매충전장치가0<mc≤m3인기기에적용
할수있다.다음요구사항이충족될경우최대냉매충전량
을늘리거나최소공간을줄일수있다.
•기기에는부속서LL에따른냉매탐지시스템이제공
되어야하며,팬은연속적으로작동하고공기흐름은지
속적으로모니터링되어야한다.
•mmax는기기일체형실내팬에의해모든실내로분배
되는순환기류가방에들어가기전에누설냉매를혼
합하고희석할것을고려하여덕트로연결된에어컨
공간(TA)의총면적을기준으로결정된다.냉매탐지
장치가없는경우,구역내댐퍼에의해공기흐름이제
한될수있는공간은조난장치의결정에포함되지않
아야한다.
최소기류는다음과같이결정된다.- 135 -Qmin=60xmc/LFL(GG.21)
여기서
Qminm3/h단위로전체조건공간으로순환되는최소순환
공기흐름
mckg단위로표시되는단일냉동시스템의실제냉매
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)
전체냉난방공간에대한실내공간을기준으로한최대냉매
충전량은다음을준수해야한다.
mmax=SFxLFLxHxTA(GG.22)
또는
냉매충전량mc(kg)을갖는설치된기기의필요한최소총에
어컨공간TAmin은다음에따른다.
TAmin=mc/(SFxLFLxH)(GG.23)
여기서
SF0.50의안전계수
mmax시스템에서허용되는최대냉매충전량(kg)
mc기기의냉매충전량(kg)- 136 -TAmin총조건공간의최소면적(m2)
H방의높이=2.2m
TA전체공간의m2단위면적
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL).
TA가TAmin보다작으면추가적인환기가이루어져야한다.
추가기계환기및신선한공기보충기류는GG.8.3에따라결
정되어야한다.
추가기계적환기장치는외부로또는결합된영역이완전히
소모되고전체컨디셔닝된영역이TAmin보다커지도록배출해
야한다.
GG.9.2연속순환공기흐름
팬은정비및정비를위해단기간동안을제외하고는지속적으
로작동해야한다.공기흐름은지속적으로감지되거나지속적
으로모니터링되어야한다.기류가감소되는경우10초이내
에다음과같은조치를취해야한다.
- 137 --압축기작동을비활성화.
-공기흐름이감소됨을사용자에게경고.
적합여부는육안검사로판정한다.
GG.9.3냉매감지시스템에의해작동되는순환공기흐름
부속서LL에따른냉매검출시스템이작동할때,다음이시
작되어야한다.
•컴프레서작동으로누설률이나실내공간으로방출된
총냉매충전량을줄이지않는한컴프레서작동을비활
성화.
•기기의모든구역내댐퍼를완전히열고제어신호에
전원을공급하여적용가능한경우외부구역내댐퍼
를열어야한다.
•필요한경우추가기계환기장치를활성화.
적합여부는육안검사로판정한다.- 138 -냉매감지시스템과제어장치는냉매감지시스템이리셋된
후최소한5분이경과할때까지위의동작을유지해야한다.
건물화재및연기시스템이이기능을무시할수있다.
덕트팬을연속적으로사용하는경우추가환기장치를계속
작동해야한다.
<신설> GG.10강화된기밀성냉동시스템에대한충전허용량
GG.10.1일반사항
GG.10절은냉매충전량m1<mc≤실내기수×m2,4xm2를
초과하지않는A2L냉매를사용하는강화된기밀성냉동시스
템에적용할수있다.
둘이상의실내기가있는기기의경우T1조건에서ISO5151,
ISO13253또는ISO15042에따라시험할때개별실내기냉
동용량이35kW를초과하지않아야한다.둘이상의실내기
가있는기기만을가열하는경우개별실내기가열용량은H1
조건에서ISO5151,ISO13253또는ISO15042에따라시험
할때35kW를초과하지않아야한다.- 139 -적절한조치는GG.10.2에서GG.10.5에명시된냉매탐지시스
템과함께환기(자연적또는기계적),안전차단밸브및안전
경보가되어야한다.탑승자의움직임이제한적인경우안전
경보만으로는적절한조치로간주되어서는안된다(GG.13절
참조).
GG.10.2정체를방지하기위해순환공기흐름이통합된장치
에대한요구사항
GG.10.2.1일반사항
GG.2에서결정된h0이1.8m보다작은실내기및1.8m미만
의높이에서공기를공급또는복귀시키는덕트에의해하나
이상의공간에연결된실내기인경우,순환공기흐름방의공
기를혼합하기위한목적으로제공되어야한다.GG.10.4또는
GG.10.5절에따라기계식환기가요구되는경우,h0가1.8m
이상인장치는실내에서공기를혼합하기위한공기순환장치
가제공되어야한다.
순환은냉매탐지시스템에의해연속적으로작동되거나켜져
야한다.- 140 -최소풍속과최소풍량은다음과같아야한다.
•최소기류=240m3/h
•최소공기속도
Vmin=(-4.0x10-5xM2+0.0108xM+1.42)sin
(GG.24)
여기서
Vmin최소공기속도(m/s)
M몰질량
φ수평위의공기흐름각도
단위풍속(v)은공기흐름을콘센트의공칭면적으로나눈값
으로계산한다.그릴영역은공제되어서는안된다.
비고이공식은가장엄격한상황을나타내는바닥수준의냉
매배출장치가있는장치를기반으로한다.
대안으로,15°와90°사이의기류각의경우최소공기속도
(vmin)는표GG.5에포함된값의선형보간법으로결정할수
있다.- 141 -적합여부는시험으로판정한다.
단일원격냉매감지시스템센서가여러개가있는방에서사
용되는경우이요구사항은전용냉매감지시스템이없는방
안의모든장치에적용된다.
GG.10.2.2연속순환공기흐름
팬은정비및정비를위해단기간동안을제외하고는지속적으
로작동해야한다.공기흐름은지속적으로감지되거나지속적
으로모니터링되어야한다.기류가감소되는경우10초이내
에다음과같은조치를취해야한다.
-컴프레서작동으로누출률또는실내공간으로방출된총량
을줄이지않으면압축기작동을비활성화.
-공기흐름이감소됨을사용자에게경고.
GG.10.2.3냉매탐지시스템에의해시작된순환기류- 142 -감지된누출에대한응답으로부속서LL당냉매탐지시스템
이활성화될때,같은실외기에의해공급되는모든실내기는
다음조치를취하고최소5분동안계속한다.
-팬이켜져있어야한다.
-컴프레서작동으로누출률또는실내공간으로방출된총량
을줄이지않으면압축기작동을비활성화.
GG.10.3허용냉매충전에대한필요한조치
GG.10.3.1건물의가장낮은지하층을제외한구역
냉매충전량이GG.10.4의최대냉매충전량을초과하지않는
경우추가조치가필요하지않는다.
충전량이GG.10.4의최대냉매충전량을초과하지만GG.10.5의
최대냉매충전량보다적거나같은경우에는GG.11,GG.12,
GG.13절에따라적어도하나의추가조치가취해져야한다.
냉매충전량이GG.10.5의최대냉매충전량을초과하는경우- 143 -GG.11,GG.12또는GG.13절에따라적어도두가지추가조
치가취해진다.
GG.10.3.2건물의가장낮은지하층
냉매충전량이GG.10.4의최대냉매충전량을초과하는경우
GG.11,GG.12또는GG.13절에따라두가지추가조치가취
해져야한다.
냉매충전량은GG.10.5의최대냉매충전량을초과하지않아야
한다.
GG.10.4최대냉매충전량
실내의최대냉매충전량mmax및냉매충전량mc을갖춘설
치된기기의최소실내면적Amin은다음에따라야한다.
mmax=0.25xLFLxHxA(GG.25)
Amin=mc/(0.25xLFLxH)(GG.26)- 144 -여기서
mmaxkg단위의최대냉매충전량.
mc냉동시스템의총냉매충전량(kg)
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)..
H룸높이(m)이지만GG.2절에서결정된h0가2.2m보
다크지않은한2.2m이하이다.
Am2단위의방바닥면적
Aminm2단위로요구되는최소공간
250m2를초과하는방의경우mmax는250m2의방면적(A)으
로계산된다.
GG.10.5추가대책이적용될때의최대냉매충전량
최대냉매충전량mmax및최소실내면적Amin은다음에따라
계산된다.
mmax=0.50xLFLxHxA(GG.27)
Amin=mc/(0.50xLFLxH)(GG.28)
여기서- 145 -mmaxkg단위의최대냉매충전량.
mc냉동시스템의총냉매충전량(kg)
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)..
H룸높이(m)이지만GG.2절에서결정된h0가2.2m보다크
지않은한2.2m이하이다.
Am2단위의방바닥면적
Aminm2단위로요구되는최소공간
250m2를초과하는방의경우mmax는250m2의방면적(A)으로
계산된다.
<신설> GG.11A2L냉매를사용하여향상된기밀성냉동시스템을위
한환기
GG.11.1일반사항
환기는옥외또는넓은공간과같이누출된냉매를희석시키
기에충분한공기가있는장소로환기가이루어져야한다.통
풍공기를공급하기위해사용되는실내는GG.10.4에명시된
최대냉매충전량을초과하지않도록실내기가설치된공간의
양을포함하여충분한양을가져야한다.- 146 -GG.11.2자연환기
자연환기가적용되는경우,다음사항이모두충족되어야한
다.
-점유공간으로부터자연환기는옥외로되어서는안된다
비고사용자가외부의추위에있으면자연환기를차단할수
있다.
-점유된공간에설치된자연통풍용개구의경우,기기가설
치된공간과자연환기구로연결된인접공간의총면적은mc
의경우GG.2절에따라Amin이상의공간을가져야한다.총
방의면적이충분하지않으면GG.11.3의측정이이루어져야한
다.
-자연환기를위한개구부는GG.1.4를따라야한다.
-자연환기를위한최소개구면적은식(GG.29)을사용하여
계산되어야한다.- 147 -Anvmin=
여기서
Anvminm2단위의자연환기구필요
M몰질량(kg);
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)..
720공식을수립하는데사용된모든상수를계산한결과계
수
29공기의평균몰질량(kg)
이방정식은기체의밀도가자연환기와함께성공적으로사용
되기에충분한구동력을발생시킨다는원리에기초한것으로
서,몰질량이42미만인냉매에는적용할수없다.
GG.11.3기계환기
GG.11.3.1기계환기운전
작동은GG.8.3.1에따라이루어져야하며단일냉동장치가작
동하는동일공간의모든실내기의경우팬은GG.10.2당최소- 148 -순환공기량을제공하도록스위치가켜져있어야한다.
GG.11.3.2필요한기류
(Q×0.25*LFL)/10<1인경우기계환기구의기류는적
어도다음식을만족하는양이어야한다.
mc=-
(Q×0.25*LFL)/10≥1인경우,공기흐름은다음공식
에따라결정된다.
Q=
여기서
mc냉동시스템의총냉매충전량(kg)
Vm3단위의최소방체적
10kg/h단위의예상최대누출률
Qm3/h단위의환기공기량
LFLkg/m3단위의가연성하한값(LFL)- 149 -공기흐름에서덕트또는다른구성요소에의한손실이고려
되어야한다.
GG.11.3.3기계식환기구
실내로부터의공기추출개구의상단모서리는냉매방출지점
과같거나그이하에위치해야한다.바닥에설치되는장치의
경우개구부는GG.8.3.3에따른다.
GG.11.3.4기계환기운전
기계환기장치는연속적으로작동되거나냉매탐지시스템에
의해스위치가켜져야한다.
<신설> GG.12A2L냉매를사용하는향상된기밀성냉동시스템용안
전차단밸브
GG.12.1위치
안전차단밸브는최대냉매충전량이GG.10.4,GG.10.5또는
그외의값을따르도록충분한공간이있는공간에위치해야
한다.안전차단밸브는인가된사람이유지보수를할수있- 150 -도록배치되어야한다.
GG.12.2디자인
안전차단밸브는정전과같은경우에폐쇄되도록설계되어야
한다.예시,스프링리턴솔레노이드밸브.
안전차단밸브가GG.10.4또는GG.10.5를준수하기위해사용
되는경우,냉매의방출량은0.5×LFL×실내볼륨으로제한
된다.
누출될수있는냉매의양은밸브를닫은후냉동시스템의각
섹션에포함된냉매의잔량과센서및밸브를작동시키는컨트
롤러의응답시간을고려해야한다.
비고오프사이클에서의액체이동은안전차단밸브를닫은
후시스템에포함된전하를결정하기위한최악의조건일수
있다.
<신설> GG.13A2L냉매를사용하여향상된기밀성냉동시스템을위
한안전경보장치- 151 -GG.13.1일반사항
점유된공간에서누출을경고하기위해경보가사용되면,경보
는GG.13.2에따라냉매누출을경고해야한다.알람은냉매
감지시스템의신호에의해켜져야한다.또한경보는인가된
사람에게적절한조치를취하도록경고해야한다.
GG.13.2경보시스템경고
GG.13.2.1일반사항
경보시스템은큰소리(배경수준보다15dBA이상)부저와
깜박이는빛과같이들리거나눈에띄게경고해야한다.
GG.13.2.2일반거주용경보
점유공간내에적어도하나의경보장치가설치되어야한다.
아래열거된점유량의경우경보시스템은야간포터의위치와
같은감독된위치및점유된공간에서경고해야한다.
방의일부,건물의일부,건물- 152 -•수면시설이제공되며,
•사람들은운동이제한되어있으며,
•통제되지않은사람들이존재하거나
•필요한안전예방조치에대해개인적으로알지못해
접근권한이있는사람.
<신설>
최소 기류 (Minimum airflow)
vmin
(m/s)
Ha
(m)M 수평에서의 기류 각도 (Airflow angle above 
horizontal)
Φ
(degrees)
15 15 30 45 60 75 90
<0.3
050 7.0
83.67 2.59 2.12 1.90 1.83
60 7.4
03.83 2.71 2.21 1.98 1.92
70 7.6
23.94 2.79 2.28 2.04 1.97
80 7.7
84.03 2.85 2.32 2.08 2.01
90 7.9
04.09 2.89 2.36 2.12 2.04
100 8.0
04.14 2.93 2.39 2.14 2.07
110 8.0
74.18 2.96 2.41 2.16 2.09
120 8.1 4.21 2.98 2.43 2.18 2.11표GG.5–최소기류- 153 -4
<0.6
050 6.4
73.35 2.37 1.93 1.73 1.67
60 6.7
63.50 2.47 2.02 1.81 1.75
70 6.9
63.60 2.55 2.08 1.86 1.80
80 7.1
03.68 2.60 2.12 1.90 1.84
90 7.2
13.73 2.64 2.16 1.93 1.87
100 7.3
03.78 2.67 2.18 1.96 1.89
110 7.3
73.82 2.70 2.20 1.97 1.91
120 7.4
33.85 2.72 2.22 1.99 1.92
<0.9
050 5.7
82.99 2.12 1.73 1.55 1.50
60 6.0
43.13 2.21 1.81 1.62 1.56
70 6.2
23.22 2.28 1.86 1.67 1.61
80 6.3
53.29 2.32 1.90 1.70 1.64
90 6.4
53.34 2.36 1.93 1.73 1.67
100 6.5
33.38 2.39 1.95 1.75 1.69
110 6.5
93.41 2.41 1.97 1.77 1.71
120 6.6
43.44 2.43 1.99 1.78 1.72
<1.2
050 5.0
12.59 1.83 1.50 1.34 1.30
60 5.2 2.71 1.92 1.56 1.40 1.35- 154 -3
70 5.3
92.79 1.97 1.61 1.44 1.39
80 5.5
02.85 2.01 1.64 1.47 1.42
90 5.5
92.89 2.04 1.67 1.50 1.45
100 5.6
52.93 2.07 1.69 1.52 1.46
110 5.7
12.96 2.09 1.71 1.53 1.48
120 5.7
52.98 2.11 1.72 1.54 1.49
<1.5
050 4.0
92.12 1.50 1.22 1.10 1.06
60 4.2
72.21 1.56 1.28 1.15 1.11
70 4.4
02.28 1.61 1.31 1.18 1.14
80 4.4
92.32 1.64 1.34 1.20 1.16
90 4.5
62.36 1.67 1.36 1.22 1.18
100 4.6
22.39 1.69 1.38 1.24 1.19
110 4.6
62.41 1.71 1.39 1.25 1.21
120 4.7
02.43 1.72 1.40 1.26 1.22
<1.8
050 2.8
91.50 1.06 0.86 0.77 0.75
60 3.0
21.56 1.11 0.90 0.81 0.78
70 3.1
11.61 1.14 0.93 0.83 0.81
80 3.1 1.64 1.16 0.95 0.85 0.82- 155 -8
90 3.2
31.67 1.18 0.96 0.86 0.83
100 3.2
61.69 1.19 0.98 0.87 0.84
110 3.3
01.71 1.21 0.99 0.88 0.85
120 3.3
21.72 1.22 0.99 0.89 0.86
ha 상단의 공기 공급 높이 (m)
<신설> 그림GG.3∼6
- 156 -
그림GG.5-Amin및mmax의계산을위한관련높이hinst,h0및hrel- 157 -
1기기
2기류방향:위쪽(수직φ =90°)
3기류방향:위쪽
그림GG.6-기류방향
<신설> 부속서HH
서비스인력의역량
HH.1일반사항
가연성냉매가있는기기가영향을받을경우에는냉장기기
설치,수리,유지보수및폐기절차에대한일반적인정보이
외의절차에대한정보가필요하다.
이러한절차에대한교육은법에정한관련국가역량표준을- 158 -교육할수있도록공인된국가교육기관또는제조업체가수
행한다.
달성된역량은증서로문서화되어야한다.
HH.2정보및훈련
HH.2.1훈련에는다음내용이포함되어야한다
HH.2.2가연성냉매의폭발가능성에대한정보로서,가연성
물질은취급하지않을때위험할수있음을보여준다.
HH.2.3라이터,전등스위치,진공청소기,전기히터와같이
잠재적발화원,특히눈에잘띄지않는발화원에대한정보.
HH.2.4다양한안전개념에관한정보:
비환기-(GG.2절참조)기기의안전성은하우징의환기에의
존하지않는다.기기를끄거나하우징을열어도안전에큰영
향을미치지않는다.그럼에도불구하고밀폐된기기내부에
누설냉매가축적될수있으며밀폐된기기가열릴때가연성- 159 -물질이대기로방출될수있다.
환기통-(GG.4절참조)기기의안전은통풍에달려있다.
기기를끄거나밀폐된기기를열면안전에상당한영향을준
다.기기를끄거나밀봉된기기를열기전에충분한환기가이
루어지도록주의를기울여야한다.
환기구-(GG.5절참조)기기의안전은실내환기에달려있
다.어플라이언스를끄거나하우징을열어도안전에큰영향을
미치지않는다.방의환기가수리과정중에꺼져서는안된다.
HH.2.5냉매검출기에대한정보
•작동원리를포함한기능원리.
•절차,냉매탐지기또는그부품을안전한방법으로수
리,점검또는교체하는방법.
•절차,냉매운반부품의수리작업시냉매검출기를
비활성화하는방법.
HH.2.6IEC60079-15:2010에따른밀폐된구성요소및밀폐
된용기의개념에대한정보.- 160 -HH.2.7올바른작업절차에관한정보:
a)시운전
•바닥면적이냉매충전에충분하거나환기덕트가올바른
방식으로조립되었는지확인.
•냉매로충전하기전에파이프를연결하고누설테스트
를수행.
•서비스를시작하기전에안전장치를점검.
b)유지보수
•휴대용장비는가연성냉매가있는장치를수리하기
위해특별히준비된작업장또는외부에서수리.
•수리장소에서충분한환기가이루어지도록해야한
다.
•장비의오작동은냉매손실로인해발생할수있으며
냉매유출이가능하다는점에유의해야한다.
•스파크를발생시키지않는방식으로커패시터를방전
해야한다.커패시터단자를단락시키는표준절차는보- 161 -통스파크를발생시킨다.
•밀폐된외함을정확하게재조립.물개가마모된경
우교체.
•서비스를시작하기전에안전장치를점검.
c)수리
•휴대용장비는가연성냉매가있는장치를수리하기
위해특별히준비된작업장또는외부에서수리해야한
다.
•수리장소에서충분한환기가이루어지도록해야한
다.
•장비의오작동은냉매손실로인해발생할수있으며
냉매유출이가능하다는점에유의해야한다.
•스파크를발생시키지않는방식으로커패시터를방전.
•납땜이필요한경우,다음절차가올바른순서로수행
되어야한다.
-냉매를제거해야한다.국가규정에따라회수가필요하
지않은경우냉매를외부로배출해야한다.배수된냉
매가위험을초래하지않도록주의해야한다.의심의여- 162 -지가있다면한사람은출구쪽을주시하여야한다.배수
된냉매가건물로부유하지않도록해야한다.
-냉매회로를비운다.
-5분동안질소로냉매회로를퍼지한다(A2L냉매에는
필요하지않음).
-다시비운다(A2L냉매에는필요하지않음).
-화염이아닌장비를사용하여절단후교체할부품을
제거.
-납땜과정에서질소로납땜지점을퍼지해야한다.
-냉매로충전하기전에누출테스트를수행해야한다.
•밀폐된외함을정확하게재조립하십시오.물개가마
모된경우교체하십시오.
•서비스를시작하기전에안전장치를점검하십시오.
d)해체
•장비를사용하지않을때안전에영향을미칠경우냉
매충전은해체하기전에제거해야한다.
•장비위치에서충분한환기가이루어지도록해야한
다.- 163 -•장비의오작동은냉매손실로인해발생할수있으며
냉매유출이가능하다는점에유의해야한다.
•스파크를발생시키지않는방식으로커패시터를방전.
•냉매를제거하십시오.국가규정에따라회수가필요하
지않은경우냉매를외부로배출하십시오.배수된냉매
가위험을초래하지않도록주의하십시오.의심의여지
가있는한사람은콘센트를지켜야합니다.배수된냉
매가건물로부유하지않도록특히주의하십시오.
•A2L냉매를제외한가연성냉매를사용하는경우,
-냉매회로를비운다.
-5분동안질소로냉매회로를퍼지한다
-다시비운다
-대기압까지질소를채운다.
-냉매가제거된라벨을장비에부착한다.
e)폐기
•작업장에서충분한환기가이루어지도록해야한다.
•냉매를제거하십시오.국가규정에따라회수가필요하
지않은경우냉매를외부로배출하십시오.배수된냉매- 164 -가위험을초래하지않도록주의하십시오.의심의여지
가있는한사람은콘센트를지켜야합니다.배수된냉
매가건물로부유하지않도록특히주의하십시오.
•A2L냉매를제외한가연성냉매를사용하는경우.
-냉매회로를비운다.
-5분동안질소로냉매회로를퍼지한다
-다시비운다
-컴프레서를잘라내어오일을배출한다.
•냉매회로를진공한다
•5분동안질소로냉매회로를퍼지한다
•다시진공한다
•압축기를잘라내고오일을배출한다.
<신설> 부속서JJ
A2L냉매의점화를방지하기위한릴레이및이와유사한부
품의개방허용범위
JJ.1일반사항
부속서JJ는A2L냉매를사용하는전기기기또는기기에적용
된다.- 165 -
부속서JJ는불꽃및외부로의전파를방지하는릴레이및유
사구성요소의최대개구부크기를정의한다.이부속서의요
구사항을준수하는릴레이및이와유사한구성요소는A2L
냉매의잠재적발화원으로간주되지않는다.
JJ.2개방의정의
유효직경은임의의형상의개구부와동일한퀀칭효과를갖는
원형개구부의등가직경이다.계전기및이와유사한부품의
개구부의유효지름은다음과같이정의된다.
여기서
deff유효직경(mm)
A개구부의단면적(㎟)
S개구둘레길이(mm)
JJ.3최대허용개구부결정- 166 -모든구멍의유효직경이다음방정식을따른다면,릴레이및
유사한구성요소는잠재적점화원으로간주되어서는안된다.
deff<22.3×Su–1.09(inmm)≤7mm(JJ.2)
여기서
deff유효직경(mm)
Su연소속도(cm/s)
또는유형시험을사용하여릴레이및유사한부품이잠재적
인점화원이아닌지를결정할수있다.이형식시험은최대
연소속도를결정하기위해사용되는냉매의농도에대해계전
기내부의모든접점에서외부로화염이전파되지않았음을보
여야한다.형식시험이사용되는경우유효직경제한은12
mm이다.
적합여부는육안검사또는다음시험으로판정한다.접촉부
의위치에서,냉매가점화되어야한다.계전기또는이와유사
한구성요소인클로저의외부로의전파가발생하면관찰되어
야한다.시험은동일한시료에대해5번반복되어야하며릴
레이또는유사한부품외부에서전파가일어나지않아야한
다.시험조건은22.116에명시된가장높은연소속도를가져- 167 -야한다.
비고연소속도가빠른냉매를사용하여실시한형식시험은
연소속도가낮은냉매에대한적합성을입증하는증거로사용
될수있다.
<신설> 부속서KK
A2L의고온점화온도시험방법
KK.1일반사항
A2L냉매의표면고온점화온도는부속서KK에따라결정되
어야한다.냉매는시험온도로설정된수평평판표면에분무
되어야한다.
시험시스템은핫플레이트,스프레이튜브및굴뚝으로구성
된다.그림KK.1,그림KK.2및그림KK.3은시험장치의설
정을보여준다.
비고이방법은ASTMD6668"F=0과F=1의가연성등급
사이의차별을위한표준시험방법"을수정한것이다.- 168 -ASTM테스트는자동차유체용으로815℃에서통과실패
테스트로설계되었다.우리는액화냉매에관심이있으며최대
점화온도를정의하지않는다.
그림KK1~3은본문확인
KK.2시험장비요구사항
핫플레이트는다음과같은특징을지닌다.핫플레이트는다
음과같은치수의평평한스테인리스스틸플레이트로구성된
다.
지름:50mm±2.0mm
두께:6mm-0/+2.0mm
표면질감:ISO1302
핫플레이트는수평으로배치해야한다.히터는플레이트의균
일한가열을제공해야한다.시험표면이외의모든표면은
815℃를견딜수있는세라믹섬유보드를사용하여단열되어
야한다.이절연은증기가핫플레이트상단표면이외에의
해점화될수없도록되어있어야한다.- 169 -스프레이시스템은액체공급장치,2개의밸브(액체함량
1.0cm3±0.2cm3의트랩),스프레이를유도하기위한배관으
로구성된다.밸브에서끝까지의스프레이튜브의치수는다음
과같아야한다.
길이:250mm±5.0mm
외경:≤4mm
내부직경:1.6mm±0.1mm
열전쌍을사용하여핫플레이트윗면중심의양면에용접된개
별와이어를사용해야한다.
붕규산또는석영유리굴뚝은길이230mm±10mm,내경
70mm±10mm이어야한다.굴뚝은수직으로설치되고바닥
가장자리와단열재상단사이에2.5mm±0.2mm의간격이
있도록지지되어야한다.
KK.3절차
시험의주위조건은23℃±3℃및50%RH±5%RH로- 170 -설정되어야한다.굴뚝과핫플레이트는시험중일정한공기
속도를유지한다.이기류는점화를위한최적의(화학량론적
인)농도가고온의표면위에서발생하도록증기를희석시킨다.
시험은실험실흄후드에서수행되어야한다.굴뚝윗부분을
포함한시험장치는실험실흄후드의층류영역에위치해야
굴뚝흐름이방해받지않는다.
스프레이냉매라인끝은핫플레이트위에40mm±10mm놓
아야하며핫플레이트중앙을가리켜야합니다.관은수평판에
수직이어야한다.
운영단계:
1)안정된시험온도가5분동안유지될때까지핫플레이트
를가열해야한다.판온도는시험중설정점의±15℃이내
로유지되어야한다.
2)시험에사용된냉매는ISO817에따른공칭조성(NC)이
어야한다.
액상의냉매는밸브1과밸브2사이에걸리게됩니다.밸브C- 171 -를열어액체냉매를핫플레이트의중앙으로분사한다.
3)방출후3분이내에점화(불꽃)가발생하거나발생하지않
으면관찰하고기록한다.
비고점화는판위에있는굴뚝내에있는것으로간주된다.
증기가단열재밑으로들어가는것을방지하기위해주의를기
울여야하며,굴뚝외부의점화는시험표면보다더뜨거운표
면에서의점화로인한것이다.
4)반응생성물과잔류냉매를제거하기위해최소5분간의
환기가허용되어야한다.
5)시험할각온도에서최소5회반복시행.
6)핫플레이트의온도는800℃로설정되어야한다.점화가발
생하면5번의시도에서점화가일어나지않을때까지플레이
트온도를20℃단위로감소시켜야한다.이온도는고온표
면점화온도(HSIT)로기록되어야한다.- 172 -KK.4시험성적서
결과는시험성적서에기록되어야한다.보고서에는시험의해
석에필요한모든정보와사용된방법에필요한모든정보가
포함되어야한다.보고서에는다음사항이포함되어야한다.
•견본신분과구성을가진문서,
•점화가발생하지않았고적용가능한경우발화가일
어난온도.
보고된고온표면점화온도는5번의시도에서점화가없는
최고온도이어야한다.
<신설> 부속서LL
A2L냉매용냉매검출시스템
LL.1일반사항
냉매검출시스템은냉매농도가LFL의25%에도달하기전
에활성화되도록설정되어야한다.이부속서에서LFL이참조
되는경우,LFL은ISO817에명시된WCF-최악의경우공
식화에서취해진다.- 173 -LL.2냉매검출시스템의기능
냉매검출시스템은냉매의냉매농도의사전설정된수준을
검출할수있어야하며,이센서는부속서GG에정의된대로
작동하고사용되도록지정되어야한다.
LL.3냉매검출시스템범위,정확도및응답시간
냉매검출시스템은센서가냉매농도가LFL이하의25%이
하가될때30초이내에부속서GG의해당조항에따라출력
해야한다.
센서를포함한냉매감지시스템은기기제조업체가지정한작
동온도및습도의전체범위에서위의요구사항을준수해야
한다.
적합여부는시험으로판정한다.
LL.4냉매검출시스템교정- 174 -냉매감지시스템은사용된냉매에대해공장에서사전설정되
고(±20%의정확도로)교정되어야한다.
LL.5냉매검출시스템용전기출력
장치는본표준의부속서GG의해당절에따라출력되어야한
다.
LL.6진동요구사항
센서는부품의파손이나파손없이진동을견뎌야하며계속작
동해야한다.진동파라미터는의도된적용및예상되는운송
에기초하여정의되어야한다.제조업체가진동작동매개변
수를설정하지않은경우센서샘플에아래정의된요구사항
이적용된다.
진동요구사항을준수하기위해두개의샘플을의도된마운
팅에고정시키고다음과같이진폭과주파수를갖는가변속도
진동시험기에단단히고정시켜야한다.- 175 -•총이동거리1.0mm인10Hz~31.5Hz
•31.5Hz~150Hz,2g가속피크.
표본은세개의서로수직인면각각에서지정된주파수범위,
변위및가속도로1시간동안진동해야한다.변화율은10Hz/
min을초과하지않아야한다.시료를진동시킨후에는LFL의25
%이하에서여전히냉매를감지하는지시험해야한다.
LL.7냉매검출시스템자체검사루틴
검출시스템은출력이적절한범위에있는지를결정하기위해
센서를자체테스트하는수단을포함해야한다.시험은적어도
1시간마다실행되어야하며,고장이검출되면경보가활성화
되어야한다.
센서의수명이정해져있고주어진시간이지난후교체가필
요한경우,감지시스템은경보가발령되거나교체가필요하다
는표시를해야한다.센서가노화에민감하여잘못된경보를
생성하면수명종료경보가생략될수있다.
적합여부는육안검사로판단한다.- 176 -LL.8센서식별
센서는다음과같이표시되어야한다.
•제조자또는책임있는판매자의이름,상표또는식별
표시;
•모델또는형식참조.
적합여부는육안검사로판단한다.
<신설> 부속서MM
냉매센서위치확인테스트
MM.1일반사항
이테스트는원격감지이외의냉매감지시스템이있는기기
에적용할수있다.
이시험의목적은제조업체가지정한장소에누설이발생할경
우냉매감지시스템의센서(들)가필요한경우냉매를적절히
감지할수있음을입증하는것이다.적합성은센서위치에서- 177 -냉매농도를측정하여결정된다.
시험에사용된냉매의조성은ISO817에명시된공칭조성을
적용한다.LFL이이부록에서언급되는경우,LFL은ISO817
에명시된공칭조성으로적용한다.
MM.2시험방법
MM.2.1모세관을통해모의된누설을도입하여기기를개조한
다.누출율은mr(g/s)단위로유지되어야한다.모의누출은1
분동안적용된다.
mr=12.5xLFLxVfree,단5xLFLx1000/3600이상일것
(MM.1)
여기서
12.5㎏/min에서g/s로,75%(LFL에서)1000/60×0.75=
12.5로단위변환상수
mr시뮬레이션된누설의질량유량(g/s),±5%
LFL가연성하한점(kg/m3)
Vfree기기내부공간의자유부피(m3)- 178 -자유체적(Vfree)은모의된누설의가장낮은지점에서의수평
면,기기의외함벽및공급및회수개구의평면에의해구속
되는기기의체적을계산하여결정되어야한다.체적은한정된
공간내의구성요소또는밀폐된격실의체적에의해감소되
어야한다.0.001m3보다적은부피의경계구역내의구성요
소및둘러싸인구획은무시할수있다.
냉장시스템에서냉매의누설은누출을탐지하기위한바람직
하지않은임계점에서시뮬레이션된다.중요한점은냉매시스
템관류에서의접합된부,90도이상의곡관또는냉매관류의
두께에의한위험성으로판단되는노출에의한손상,굴곡의
날카로움,제조공정등의있다.누설을탐지함에있어바람직
하지않는점은누설지점과탐지위치사이의경로가멀거나
방해받는경우이다.냉매는주변온도(15℃~35℃)에서
가장중요한지점과가장불리한방향으로분사된다.모세관은
냉매를기기또는공간으로유입시키는냉매속도를감소시키
는챔버또는이와유사한기기로냉매를방출해야한다.
모세관의설치가시험결과에과도하게영향을주지않으며기
기의구조가시험결과에부당하게영향을미치지않도록주의
해야한다.- 179 -MM.2.2이시험동안,다음의기기동작모드가시험되어야한
다;
-팬끄기및
-팬을켜기.
제조업체가지정한최소기류가GG.2.2또는GG.9에명시된
최소기류보다작지않으면팬켜기모드에서의테스트가필요
하지않는다.
MM.2.3기기는지침에따라설치되어야한다.다른위치에설
치할수있는기기는제조자가허용하는모든위치에서시험해
야한다.공급및반환구멍을덮어서는안되며제조업체는지
침에따라공기필터를설치해야한다.
MM.2.4시험은시험중에누출된냉매가실내에누적되어결
과에영향을미치지않으면서시험을수행할수있는충분한
크기의시험실에서실시한다.
최소실면적A는다음과같다.- 180 -At>1.2xmr/(LFL*ht)(MM.2)
여기서
At테스트를위한최소실면적
ht시험배치에서바닥에서단위계바닥까지의높이(m);
mr냉매누설률(g/s)
LFL가연성하한점(kg/m3)
1.2mr의방출속도로60초의냉매방출이끝날때시험실
농도를5%LFL로제한하는것에기반한변환계수
MM.2.5냉매가스농도모니터링에사용되는기기는가스농
도에대한빠른응답을가져야하며,10초내에최소90%응
답(시정수4.3초)이어야하며의도된센서위치에가까운위
치에있어야한다.가능하지만시험결과에부당하게영향을
미치지않도록주의해야한다.그것은가스농도의20%와30
%사이의±1%의정확도를갖도록교정되어야한다.
추가센서를내장할수없는소형제품의경우MM.2.6의평
가로충분하다.
비고산소센서를모니터링에사용할수있다.- 181 -냉매가스농도는최소한10초마다샘플링해야한다.
MM.2.6냉매의위치에서측정된냉매가스의농도
검출시스템센서는방출시작으로부터90초이내에사용된
검출시스템의설정점을초과해야한다.다중센서가냉매검
출시스템에적용되는경우,단일센서위치에서의농도가배
출시작으로부터90초이내에사용된검출시스템의설정점을
초과하면냉매검출시스템센서위치는준수여부를고려해야
한다.
<신설> 부속서NN
A2L냉매에대한화염안전장치검증테스트
NN.1일반사항
부속서NN은A2L냉매를사용하는기기에적용할수있다.
화염안전장치는전기접촉부등발화원이될수있는유사한
장치를둘러싸고있는조립품이다.화염안전장치는내부발화
로부터A2L냉매증기로화염의전달을막아준다.- 182 -아래의시험절차에따라화염안전장치에넣어진전기부품
은발화원으로간주되어서는안된다.
안전장치의모든개구부가부속서JJ를준수하면안전장치가
준수한것으로간주된다.
다음의시험요구사항은KSCIEC60079-15:2010,Clause
17,IEC60335-2-40의범위내에서제품에적용가능하며가연
성A2L냉매의사용에대한고려사항을기반으로한다.
NN.2시험방법
NN.2.1시험은단일시료용기또는완전한기기에서수행되어
야한다.
시험은1회실시한다.
NN.2.2기기의최종사용목적을나타내는대표적인전기부품
및관련배선은외함에설치해야한다.외함은기기와같은위
치에배치되어야하며,불꽃의비전달을보장하는데중요한- 183 -모든구성요소가포함되어야한다.
NN.2.3일상적인서비스및유지보수를위해패널또는이와
유사한접근수단을열거나제거하려는경우패널은시험을수
행하기전에제거하거나열어야한다.
NN.2.416.3항의내전압시험은시험전에수행되어야한다.
NN.2.5주위조건은32℃건구온도와27℃이슬점온도이어
야한다.
NN.2.6안정장치는의도된냉매의화학량론적혼합물로채워지
고둘러싸여야한다.
NN.2.7안전장치내부의가연성냉매증기는가장불리한위치
에서점화되어야한다.점화는0.3±0.05초동안6.4mm간
격으로30mA스파크를발생시키는15kV소스를사용하여
제공되어야한다.안전장치내부의냉매점화는시각적으로또
는다른방법으로확인해야한다.
NN.2.8시험후16.3항의내전압시험을실시해야한다.- 184 -NN.2.9다음의모든조건이충족되면안전장치는부속서에따
라고려되어야한다.
•안전장치외부의냉매증기가점화되지않아야한다.
•안전장치외부에눈에보이는손상흔적이없어야한
다.
•시험후절연내력은이표준의요구사항을준수해야
한다.
•안전장치는위험한충전부로부터의보호및물의침투
(해당되는경우)를포함하여모든의도된주요안전기
능을수행할수있어야한다
<신설> 부속서OO
자외선복사조절
OO.1내부배선의10개의시료는OO.2또는OO.3절에따라
자외선조광을받는다.내부배선이하나이상의색상으로제
공될때,각색상의10개샘플이이러한컨디셔닝을받게된
다.
시험샘플은광원에수직인자외선장치의실린더안쪽에샘플- 185 -이서로닿지않도록장착된다.
OO.2ISO4892-2에따라시료를1000시간동안크세논아크
방법A에노출시켜야한다.빛에지속적으로노출되고물분무
에간헐적으로노출된다.주기는물분무없이102분및물분
무로18분으로이루어져야한다.이장치는수냉식크세논아
크램프,붕규산유리내부및외부광학필터,340nm에서
0.35W/m2/nm의분광방사량및(65±3)℃의검정색패널
온도로작동해야한다.챔버의온도는(45±3)℃이어야한다.
챔버의상대습도는(50±5)%이어야한다.
OO.3시료는ISO4892-4에따라720시간동안화염탄소아
크에노출되어야한다.빛에지속적으로노출되고물분무에
간헐적으로노출됩니다.주기는물분무없이102분및물분
무로18분으로이루어져야한다.이장치는개방형화염카본
아크램프,붕규산유리타입1내부및외부광학필터,340
nm에서0.35W/m2/nm의스펙트럼방사및검정색패널온도
(63±3)℃로작동해야한다.챔버의온도는(45±3)℃이어
야한다.상대습도는(50±5)%이어야한다.
참고문헌 참고문헌- 186 -다음사항을제외하고제1부의참고문헌을적용할수있다.
추가
KSCIEC60079-4A방폭기기-4부:인화온도에대한시험방법
KSCIEC60079-10방폭기기-10부:위험한장소에대한 분류
<신설>
KSCIEC60335-2-21가정용및이와유사한전기기기의안
전성-제2-21부전기온수기의개별요구사항
KSCIEC60가정용및이와유사한전기기기의안전성－제
2-88부：난방장치,환기장치,에어컨디셔너시스템등에사용
되는가습기의개별요구사항335-2-88
EN50054:가연성가스의탐지및측정을위한기계장치
ANSI/NFPA325M인화성액체,가스,휘발성고체의화재위험특
성다음사항을제외하고제1부의참고문헌을적용할수있다.
추가
<삭제>
<삭제>
KSCIEC60050-845,국제전기기술용어-제845장:조
명
KSCIEC60335-2-21,가정용및이와유사한전기기기의안전성
-제2-21부:전기온수기의개별요구사항
KSCIEC60335-2-88,가정용및이와유사한전기기기의안
전성-제2-88부:난방장치,환기장치또는에어컨디셔너시스
템등에사용되는가습기의개별요구사항
<삭제>
<삭제>- 187 -<신설> ASTME659,액체화학물질의자연발화온도에대한표준
시험방법"야외에서뜨거운표면에의한탄화수소액체및증
기의점화위험"API권장사항2216제3판,2003년12월
ASTMD6668,가연성등급F=0과F=1사이의차별을위
한표준시험방법
NFPA921,화재및폭발조사지침서(2004)섹션25.4.3.2"가
연성및연소성액체의고온표면점화"ScottDavis,Dylan
Chavez및HarriKytomaa,지수,SAE기술논문시리즈
2006-01-1014