ICS27.010
F01
中华人民共和国国家标准
GB19762－20××
代替GB19762-2007,GB32284-2015
离心泵能效限定值及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandenergyefficiencygrades
forcentrifugalpumps
（征求意见稿）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
发布国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
IGB19762—20××
前言
本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。
本文件由中国国家标准化管理委员会提出并归口。
本文件代替GB19762—2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》、GB32384—2015《石油化工
离心泵能效限定值及能效等级》。与GB19762—2007、GB32384—2015相比，主要技术变化如下：
——调整了规范性引用文件（见第2章，GB19762—2007第2章，GB32384—2015第2章）；
——删除了泵目标能效限定值、泵节能评价值等术语（见第3章，GB19762—2007的第3章，GB32384
—2015的第3章）；
——删除了清水离心泵目标能效限定值和节能评价值（GB19762—2007的第6章、第7章）；
——删除了石油化工离心泵目标能效限定值和节能评价值（GB32384—2015的4.4、4.5）；
——增加了清水离心泵能效等级（见4.1）；
——将第6章“计算方法”分为泵的比转速、泵效率、泵输出功率计算方法分别描述（见第6章，
GB19762—2007中的第5章和附录A，GB32384—2015的第6章）；
——清水离心泵能效限定值等同于GB19762-2007中的目标能效限定值（见4.2，GB19762—2007
中的第7章）；
——修改了清水离心泵各能效等级效率值计算方法示例（见附件A，GB19762—2007中的附录A），
删除了清水离心泵目标能效限定值计算方法示例（GB19762—2007中的附录B）；
——修改了石油化工离心泵各能效等级效率值计算方法示例（见附件B，GB32384—2015中的附录
A），删除了石油化工离心泵目标能效限定值计算方法示例（GB32384—2015中的附录B）；
本文件起草单位：中国标准化研究院、…。
本文件主要起草人：
本文件所代替标准的历次版本发布情况为：
——GB19762—2005、GB19762—2007；
——GB32284—2015。GB19762—20××
1离心泵能效限定值及能效等级
1范围
本文件规定了清水离心泵、石油化工离心泵（以下简称“泵”）的能效等级、能效限定值、试验
方法和计算方法。
本文件适用于单级单吸清水离心泵、单级双吸清水离心泵、多级清水离心泵，输送洁净液体、安
装闭式（最大）叶轮的单级单吸石油化工离心泵和单级双吸石油化工离心泵。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T3216回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级
GB/T7021离心泵名词术语
GB/T13006离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量
3术语和定义
GB/T7021确立的及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
规定点specifiedpoint
泵性能曲线上由规定流量和规定扬程所确定的点。
3.2
泵能效限定值minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforpumps
在标准规定的测试条件下，允许规定点的最低效率。
4技术要求
4.1能效等级
4.1.1泵能效等级分为3级，其中1级能效最高。
4.1.2各等级清水离心泵效率不应低于表1的规定。
表１清水离心泵能效等级
泵
类
型流量（Q）
m3/h比转速（ns）泵效率
%
规定点效
率值（η0）1级
（η1）2级
（η2）3级
（η3）
单
级
单
吸
泵Q≤300120≤ns≤210 η0=ηbη1=η0+4η2=η0+1η3=η0-2
20≤ns<120或
210<ns≤300η0=ηb-∆ηη1=η0+4η2=η0+1η3=η0-2
300<Q≤10000120≤ns≤210 η0=ηbη1=η0+4η2=η0+2η3=η0-2
20≤ns<120或
210<ns≤300η0=ηb-∆ηη1=η0+4η2=η0+2η3=η0-2
单
级
双
吸Q≤600120≤ns≤210 η0=ηbη1=η0+5η2=η0+3η3=η0-2
20≤ns<120或
210<ns≤300η0=ηb-∆ηη1=η0+5η2=η0+3η3=η0-2
600<Q≤10000120≤ns≤210 η0=ηbη1=η0+4η2=η0+2η3=η0-2GB19762—20××
2泵 20≤ns<120或
210<ns≤300η0=ηb-∆ηη1=η0+4η2=η0+2η3=η0-2
多
级
泵Q≤100120≤ns≤210 η0=ηbη1=η0+5η2=η0+3η3=η0-2
20≤ns<120或
210<ns≤300η0=ηb-∆ηη1=η0+5η2=η0+3η3=η0-2
100<Q≤10000120≤ns≤210 η0=ηbη1=η0+4η2=η0+3η3=η0-2
20≤ns<120或
210<ns≤300η0=ηb-∆ηη1=η0+4η2=η0+3η3=η0-2
注：ηb――效率基准值，按图1曲线“基准值”和表2“基准值”栏，图2曲线“基准值”和表3“基
准值”栏查值；
∆η—效率修正值，按图3、图4和表4查值。GB19762—20××
3
注：对于单级双吸离心水泵，图1中流量是指全流量值。
图1单级清水离心泵效率GB19762—20××
4
图2多级清水离心泵效率GB19762—20XX
5
图320≤ns<120离心泵效率修正值Δη（%）
图4210<ns≤300离心泵效率修正值Δη（%）
表2单级清水离心泵效率基准值
Q(m3/h)510152025304050607080
基准值
b(%)58.064.067.269.470.972.073.874.975.876.577.0
Q(m3/h)90100150200300400500600700800900
基准值
b(%)77.678.079.880.882.083.083.784.284.785.085.3GB19762—20XX
6Q(m3/h)100015002000300040005000600070008000900010000
基准值
b(%)85.786.687.288.088.689.089.289.589.789.890.0
注：表中单级双吸离心水泵的流量是指全流量值。
表3多级清水离心泵效率基准值
Q(m3/h)51015202530405060708090100
基准值
b(%)55.459.461.863.564.865.967.568.969.970.971.572.372.9
Q(m3/h)1502003004005006007008009001000150020003000
基准值
b(%)75.376.979.280.681.582.282.883.183.583.984.885.185.5
表420≤ns≤300离心泵效率修正值
ns2025303540455055 60 65
效率修正值
（%）3225.520.617.314.712.510.59.07.56.0
ns707580859095100110120130
效率修正值
（%）5.04.03.22.52.01.51.00.5 0 0
ns140150160170180190200210220230
效率修正值
（%）000000 0 0 0.30.7
ns240250260270280290300
效率修正值
（%）1.01.31.71.92.22.73.0GB19762—20XX
74.1.3各等级石油化工离心泵效率不应低于表5的规定。
表5石油化工离心泵能效等级
流量（Q）
m3/h比转速（ns）泵效率
%
规定点效率值
（η0）1级
（η1）2级
(η2)3级
（η3）
5<Q≤30020≤ns＜60 η0=ηb-Δη η1=η0+10 η2=η0+5η3=η0-5
60≤ns＜120 η0=ηb-Δη η1=η0+4 η2=η0+1η3=η0-8
120≤ns≤210 η0=ηb η1=η0+3 η2=η0+1η3=η0-9
210＜ns≤300η0=ηb-Δη η1=η0+3 η2=η0+1η3=η0-9
Q>30020≤ns＜60 η0=ηb-Δη η1=η0+11 η2=η0+5η3=η0-5
60≤ns＜120 η0=ηb-Δη η1=η0+5 η2=η0+1η3=η0-8
120≤ns≤210 η0=ηb η1=η0+3 η2=η0+2η3=η0-7
210＜ns≤300η0=ηb-Δη η1=η0+3 η2=η0+2η3=η0-7
注：ηb——效率基准值，按图5曲线“基准值”或表6“基准值”栏查值；
Δη—效率修正值，按图3、图4或表4查值。
4.1.4清水离心泵各能效等级的效率值计算方法示例参见附录A。当流量大于10000m3/h时，清水离心
泵能效等级按流量Q=10000m3/h确定。
4.1.5石油化工离心泵各能效等级的效率值计算方法示例参见附录B。当流量大于3000m3/h时，石油化
工离心泵能效等级按流量Q=3000m3/h确定。GB19762—20XX
8
图5石油化工离心泵效率GB19762—20XX
9表6石油化工离心泵效率基准值
流量Q
(m3/h)51015202530405060708090100
基准值
ηb(%)50.056.159.561.963.865.067.168.870.071.071.872.573.0
流量Q
(m3/h)1502003004005006007008009001000150020003000
基准值
ηb(%)75.076.478.279.480.280.981.481.982.282.583.684.285.0
4.2能效限定值
4.2.1清水离心泵能效限定值为表1中3级。
4.2.2石油化工离心泵能效限定值为表5中3级。
4.3汽蚀余量
除非与用户另有约定，泵规定点的必需汽蚀余量（NPSHR）应符合GB/T13006的规定。
5试验方法
泵的试验方法应符合GB/T3216标准中的2B级规定要求。泵的性能流量（Q）、扬程（H）、效率
（η）、NPSHR允许容差系数应符合GB/T3216标准中的2B级规定要求。
6计算方法
6.1泵的比转速的计算
泵的比转速(ns)应按式（1）计算：
3/43.65
snQnH …………………………………………（1）
式中：
sn—泵的比转速；
Q—流量，单位为立方米每秒（m3/s）（双吸泵计算流量时取Q/2）；
H—扬程，单位为米（m）（多级泵计算时取单级扬程）；
n—转速，单位为转每分（r/min）。
6.2泵效率的计算
泵效率为泵输出功率与轴功率之比的百分数。按公式（2）计算：
100%u
aP
P…………………………………………（2）
式中：
—泵效率，%；
uP—泵输出功率（有效功率），单位为千瓦（kW）；
aP—泵轴功率（输入功率），单位为千瓦（kW）。
6.3泵输出功率的计算
泵输出功率按公式（3）计算：GB19762—20XX
10-3=10uP gQH…………………………………（3）
式中：
—密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；
g—重力加速度。GB19762—20XX
11附录A
（资料性附录）
清水离心泵各能效等级的效率值计算方法示例
某单级双吸清水离心泵规定点性能：Q=800m3/h，H=12m，n=1470r/min，求其各能效等级的效率
值。
A.1计算泵的比转速ns
将上述示例数据带入式（1）计算出：
s 3/4 3/4800 Q3.651470 3.65n23600 2n= = =277.4H 12
A.2计算泵各能效等级的效率值
a)查取基准值ηb：
查图1（或表2），当Q=800m3/h时，ηb=85%
b)确定效率修正值Δη：
查图4（或表4），ns=277.4时，Δη=2.1%
c)计算泵规定点效率值η0：
η0=ηb-Δη=85%-2.1%=82.9%
d)计算泵各能效等级的效率值：
按表1，当Q=800m3/h时，能效3级的效率值为：
η3=η0-2%=82.9%-2%=80.9%
按表1，当Q=800m3/h时，能效2级的效率值为：
η2=η0+2%=82.9%+2%=84.9%
按表1，当Q=800m3/h时，能效1级的效率值为：
η1=η0+4%=82.9%+4%=86.9%GB19762—20XX
12附录B
（资料性附录）
石油化工离心泵各能效等级的效率值计算方法示例
某单级双吸石油化工离心泵规定点性能：Q=800m3/h，H=12m，n=1470r/min，求其各能效等级的效
率值。
B.1计算泵的比转速ns
将上述示例数据代入公式（1）计算出：
3/4 3/48003.651470 3.6523600 2277.412sQn
nH  
B.2计算泵各能效等级的效率值
泵能效1级效率值η1可按以下步骤计算：
a)查取基准值ηb；
查图5（或表6），当Q=800m3/h时，ηb=81.9%
b)确定效率修正值Δη；
查图4（或表4），当ns=277.4时，Δη=2.1%。
c)计算泵规定点效率值η0；
η0=η-Δη=81.9%-2.1%=79.8%
d)计算泵各能效等级的效率值：
按表5，当Q=800m3/h时能效3级的效率值为：
η3=η0-7%=79.8%-7%=72.8%
按表5，当Q=800m3/h时能效2级的效率值为：
η2=η0+2%=79.8%+2%=81.8%
按表5，当Q=800m3/h时能效1级的效率值为：
η1=η0+3%=79.8%+3%=82.8%