PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 1 de 10 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE COMBUSTIBLES  
 
PROTOCOLO  : PC Nº77:2022 
 
FECHA     : 28 de Junio  de 2022   
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales de 
instalación.  
 
PRODUCTO  : Reguladores para GLP para distribución de 
gas de red . 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UL 144:2012  – Reguladores de gas LP . 
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  
 
  D.S. N°298, del año 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0681 , de fecha 07.10.2011 , del 
Ministerio de Energía.  
 
 
APROBADO POR  : R.E. N° de fecha   
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación para  “Reguladores para  
GLP para distribución de gas de red ”, de acuerdo con el alcance y campo de aplicación de 
la norma UL 144:2012 y lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre el particular (DS 
280, del 2009)  
 
No Aplica a :  
• Reguladores para conectar aparatos de gas para cocinar al aire libre  
• Reguladores para conectar  vehículos recreativos.  
• Reguladores conectados mediante un conjunto de manguera integral en la salida 
del regulador.  
• Reguladores de gas comprimido.  
• Reguladores de presión para aparatos de gas:  
o Reguladores con o sin indicador de presión para conectar cilindros con 
válvulas automáticas (PC 1 ; PC 79:2021, o la disposición que las reemplace ) 
o Inversores automáticos  para conectar cilindros con válvulas manuales  (PC 
80:2021 , o la disposición que la reemplace ) 
• Reguladores para uso en plantas químicas, petroleras o de energía de uso público, 
terminales de oleoductos o marinas, o instalaciones de almacenamiento 
relaciona das en dichas plantas . 
• Válvulas combinadas de control de gas para aparatos de gas  
• Reguladores para uso en operaciones de oxígeno -combustible, soldadura por gas 
y corte  
• Reguladores para uso en aplicaciones de combustibles para motores (de automóvil  
y/o marinos)  
 
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 2 de 10 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Tipo de 
Ensayo  Notas  
1 Presión y temperatura de servicio  UL 144:2012  4 Mayor    
2 Montaje  UL 144:2012  5 Mayor     
3 Materiales  UL 144:2012  6 Mayor    
4 Cuerpo y cubierta  UL 144:2012  7 Mayor    
5 Apertura de la cubierta  UL 144:2012  8 Mayor    
6 Tapones de la cubierta  UL 144:2012  9 Mayor    
7 Resortes  UL 144:2012  10 Mayor    
8 Diagrafmas  UL 144:2012  11 Mayor    
9 Mecanismo de enganche  UL 144:2012  12 Mayor    
10 Ajustes de regulación de la presión  UL 144:2012  14 Mayor    
11 Protección de los reguladores contra 
la sobre presión  UL 144:2012  15 Crítico    
12 Generalidades  UL 144:2012  16 Mayor    
13 Ensayo de deformación  UL 144:2012  17 Crítico    
14 Ensayo de ajuste de la regulación  UL 144:2012  18 Crítico    
15 Ensayo de fugas y resistencia del 
mecanismo  UL 144:2012  19 Crítico    
16 Ensayo de fuga de cambio  UL 144:2012  20 Crítico    
17 Ensayo de fuga del acoplamiento 
giratorio  UL 144:2012  21 Crítico    
18 Ensayo de exceso de presión  UL 144:2012  22 Crítico    
19 Ensayo de resistencia del cuerpo  UL 144:2012  23 Crítico    
20 Ensayo de bloqueo  UL 144:2012  24 Crítico    
21 Ensayo de caudal  UL 144:2012  25 Crítico    
22 Ensayo de alivio de presión  UL 144:2012  26 Crítico    
23 Ensayo de capacidad de flujo de la 
válvula de alivio Tipo I  UL 144:2012  27 Crítico    
24 Ensayo de capacidad de flujo de la 
válvula de alivio Tipo II  UL 144:2012  28 Crítico    
25 Ensayo de la función de cierre por 
sobrepresión (OPSO)  UL 144:2012  29 Crítico    
26 Ensayo de resistencia  UL 144:2012  30 Mayor    
27 Ensayo de resistencia del indicado de 
reserva/servicio  UL 144:2012  31 Mayor    
28 Ensayo de impacto del indicado de 
reserva/servicio  UL 144:2012  32 Mayor    
29 Ensayo de lluvia helada  UL 144:2012  33 Mayor    
30 Ensayo de agrietamiento por tensión 
con amoniaco húmedo durante 10 
días UL 144:2012  34 Mayor   
 
31 Ensayo de compatibilidad con gas LP  UL 144:2012  35 Crítico    
32 Ensayo de cambio de volumen  UL 144:2012  36 Crítico    
33 Ensayo de pérdida de peso  UL 144:2012  37 Crítico    
34 Ensayo de envejecimiento acelerado  UL 144:2012  38 Crítico    
35 Ensayo a baja temperatura  UL 144:2012  39 Mayor    
36 Marcado  UL 144:2012  41 Mayor    
Notas Tabla A:   
(1) Por cada ensayo destructivo, deberá tomarse una unidad del producto, adicionalmente al tamaño de la muestra 
establecida para cada Sistema de Certificación en el presente protocolo, o la cantidad que establezca la norma 
respectiva.  
(2) Las muestras que son sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas . 
 
 
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 3 de 10 
  CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias.  
 
 
1. ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
(SISTEMA 1)  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Para los ensayos de Tipo se deben proporcionar  a lo menos  30 (treinta ) unidades , o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.   
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en las cláusulas  N° 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 5, 26(1), 
27, 28, 29(1), 35, 36, 37, 38  y 41 de la TABLA  A, del Capítulo II del presente protocolo . 
Sin perjuicio, y más allá de la inspección visual y documental que deben realizar los 
Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las 
solicitudes de seguimiento las respe ctivas declaraciones por parte del importador o 
fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que 
la producción o partida siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a 
lo establecido en el Anexo A(2) (Este docu mento será custodiado por el Organismo 
de Certificación) . No obstante,  los Organismos de Certificación mantienen sus 
responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
 
Complementando los ensayos del inciso anterior, cada 12 (doce ) meses  desde la 
fecha de certificación  deberán efectuarse además, los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en las cláusulas  5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34(1) y 39 de la Tabla A del 
presente Protocolo.  
 
Nota punto 1.2.1.1:  
(1) Para ejecutar l os ensayos  de seguimiento (Cláusulas N° 2 6, Tabla 29.1 (Cláusula 29) , Cláusula 34)  el Laboratorio de 
ensayo podrá utilizar 1 (una) muestra  por cada ensayo  para efectuar  la secuencia establecida por norma.  
(2) De no ser presentado el documento descrito en el Anexo A, el Org anismo de Certificación no podrá aceptar la solicitud 
de certificación  
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la TABLA B.  
 
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 4 de 10 
  TABLA B  
Tamaño de la 
partida  Tamaño de la 
muestra, según 
sistema S 3 
 Muestras 
extras 
por 
sistema  Total de 
muestras  Repeticiones 
por ensayo  Nivel de 
aceptación  
Acepta  Rechaza  
9 a 150  5 9 14 1 0 1 
151 a 500  8 6 14 1 0 1 
501 a 3200  13 1 14 1 0 1 
3201 a 35000  20 8 28 2 0 1 
35001 o más  32 10 42 3 0 1 
Notas TABLA B:   
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayo s destructivos . 
1.2.2  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o impor tador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certifica ción dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total 
de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalado s en el punto 1.2.1.2, del Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el Ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.   
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del informe.    
 
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL  MERCADO  (SISTEMA 2)  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Para los ensayos de Tipo se deben proporcionar  a lo menos 30 (treinta ) unidades,  o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 5 de 10 
  2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  C. 
 
TABLA C 
Tamaño de la 
partida  Tamaño de 
la muestra, 
según 
sistema S 3 Muestras 
extras por 
sistema  Tamaño 
Total 
muestras  
(1) Repeticiones 
por ensayo  Nivel de aceptación  Periodicidad 
de la 
inspección 
(2) Acepta Rechaza  
9 a 1200  2 12 14 1 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 11 14 1 0 1 semestral  
35001 o más  5 9 14 1 0 1 semestral  
Notas  TABLA C:  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberá n requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que las producciones siguen siendo conformes con el 
tipo aproba do, de acuerdo con lo establecido en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo de 
Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como 
administradores del sistema de certificación  
(4) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayos destructivos.  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile  o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a certificar dicha 
partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 d e la Norma Chilena 
Oficial NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace y el 
Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda 
inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspecc ión, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las ca usas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles , a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, 14 (catorce ) unidad es, o las que sean 
necesarias para realizar todos los ensayos  del producto certificado cada seis meses, 
efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del 
Capítulo III, del presente Protocolo.  
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 6 de 10 
  2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabri cante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser informado por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha 
de su realización .  
 
 
3. ENSAYO POR LOTES  (SISTEMA 3) 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo con  la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación  se basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo con  lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0 ) 
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo con  la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
Adicionalmente, a las muestras correspondientes a los Planes de muestreo 
precedentes, el organismo de certificación deberá extraer las unidades necesarias 
para la realización de los ensayos destructivos.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volve r a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspecci ón una muestra igual al doble de la   PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 7 de 10 
  extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de r echazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  (SISTEMA 5)  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
Para los ensayos de Tipo se deben proporcionar  a lo menos 30 (treinta ) unidades,  o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, 
en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de s u realización .  
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  (SISTEMA 6)  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de 
acuerdo con  lo señalado en la TABLA D o E, de los punto s 5.2 y 5.3 , que se describe 
a continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
En aquellos casos en que la certificación de origen sea a través de un Certificado de 
Tipo, el tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por 
la TABLA  D. 
 
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 8 de 10 
  TABLA D 
 
Tamaño de 
la partida  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
CERTIFICADO DE TIPO  
Tamaño de la 
muestra, según 
sistema S 3 Muestras 
extras por 
sistema  Tamaño 
total de 
muestras  (1) Repeticiones 
por ensayo Nivel de 
aceptación  
Acepta  Rechaza  
9 a 150  5 9 14 1 0 1 
151 a 500  8 6 14 1 0 1 
501 a 3200  13 1 14 1 0 1 
3201 a 
35000  20 8 28 2 0 1 
35001 o 
más 32 10 42 3 0 1 
Nota s TABLA D: 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayos destructivos .  
 
5.3 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
En aquellos casos en que la certificación de origen sea a través de un Certificado de 
Aprobación, el tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán 
dados por la TABLA E. 
 
TABLA E  
 
Tamaño de la 
partida  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
MARCA DE CONFORMIDAD  CERTIFICADO DE APROBACIÓN O SELLO 
DE CALIDAD  
n 
(1) Repeticiones 
por ensayo (2) Acepta Rechaza  n 
(1) Repeticiones por 
ensayo (2) Acepta Rechaza  
9 a 150  14 1 0 1 14 1 0 1 
151 a 500  14 1 0 1 14 1 0 1 
501 a 3200  14 1 0 1 14 1 0 1 
3201 a 35000  14 1 0 1 14 1 0 1 
35001 o más  14 1 0 1 14 1 0 1 
n = tamaño de muestra  
Ac = Acepta  
Re = Rechaza  
 
Notas TABLA E: 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensay os destructivos.   
5.4 Rechazo de la muestra   
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificacione s 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el  punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el recha zo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 9 de 10 
   
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Adicionalmente al Marcado indicado en la normativa técnica y cualquiera sea el 
sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para 
este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente 
con lo siguiente:  
 
a) Marcado de acuerdo con lo dispuesto en la TABLA A, del presente protocolo.  
b) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto, y cuya 
constancia se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento.  
c) País de fabricación del producto  
d) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo con R.E. Nº2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimie nto de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/ CDC/cdc    PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº77:2022 
 
Página 10 de 10 
  ANEXO A 
 
DECLARACIÓN DE  CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente / Superintendenta de Electricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…… ……. Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones deter minadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Repres entante del Importador o Fabricante