2019 -064  Página 1 de 21 
 
 
 RESOLUCIÓN No.  
 
SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD  
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “Las personas tienen derec ho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características”;  
 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se es tablece la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial -Suplemento No. 853 
del 2 de enero de 1996;  
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 
establece las disposiciones para la elabo ración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 
instituciones del Gobierno Central y su notificación a los demás Miembros;  
 
Que,  el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de norma s; 
 
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología” , 
modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;  
 
Que,  el artí culo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala “(…) Esta ley tiene como 
objetivo establecer el marco jurídico destinado a:  i) regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la c onformidad, que facilite el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento 
de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud 
humana, animal y vegetal, la preservac ión del medio ambiente, la protección del consumidor 
contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e 
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 
ecuatoriana.” ; 
 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, 
códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnico s de autoría del INEN deben 
estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin 
costo;  
 
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial -Suplemento No. 
263 del 9 de Junio de 201 4, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)” ; 
 
Que, mediante Resolución No. 16 042 -A del 27 de enero de 2016, publicada en el Registro Oficial  
No. 681  Suplemento 2  del  1 de febrero de 2016, se  oficializó con el carácter de Obligatorio  la 
Primera Revisión del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 109 (1R) “Seguridad y eficiencia 
térmica de calentadores de agua a gas” , el mismo que entró en vigencia el  1 de febrer o de 2016;  
 
Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas 
en el literal b) del artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “b) 
Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas 
de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de   
 
 
2019 -064  Página 2 de 21 
 
 
 trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(…)”   ha formulado 
la Segunda Revisió n del reglamento técnico ecuatoriano , RTE INEN 109 ( 2R) “Seguridad y 
eficiencia térmica de calentadores de agua a gas ”; 
 
Que,  en conformidad con numeral 2.9.2 del artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC y, el artículo 12 de la D ecisión 827 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
CAN, se Notificó  a través de la Secretaría General correspondiente el mencionado reglamento 
técnico ; 
 
Que,  el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: 
“La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la 
vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la pr otección del consumidor 
contra prácticas engañosas” ; 
 
Que, mediante Resolución COMEX No. 020 -2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en 
vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador;  
 
Que,  la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 
“Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina 
y a nivel comunitario ”; 
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y 
Productividad encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación 
con el Servicio Ecuatoriano de Normalización  – INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – 
SAE, realizar un análisis y mejorar los reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, 
los proyectos de reglamentos que se encuentran en etapa de notificación, a fin de determinar si 
cumplen con lo s legítimos objetivos planteados al momento de su emisión;  
 
Que,  por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el 
Registro Oficial -Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta 
“Fusió nese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes 
instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca” ; y en su artículo 2 
dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca” ; 
 
Que,  en la normativa ibidem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por 
absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones 
constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al  
Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca,  serán asumidas por el Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;  
 
Que, el liter al f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “ En 
relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las 
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evalu ación de la conformidad, 
en el ámbito de su competencia. (…)” , en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar 
con el carácter de Obligatorio , la Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano, RTE 
INEN 109 (1R)  “Seguridad y eficiencia térmi ca de calentadores de agua a gas ”; mediante su 
publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre 
proveedores y consumidores;  
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado e n el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretar ía de la Calidad   
 
 
2019 -064  Página 3 de 21 
 
 
 la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el IN EN en el ámbito de su 
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en 
su Reglamento General;  y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,  
 
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1. - Aprobar y oficializar con el ca rácter de  Obligatorio la Segunda Revisión del: 
 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 109 (2R)  
“SEGURIDAD Y EFICIENCIA TÉRMICA DE CALENTADORES DE AGUA A GAS”  
 
 
1.   OBJETO  
 
 
1.1 Este reglamento técnico ecuato riano establece los requisitos que deben cumpl ir los 
calentadores de agua a gas , previamente a la comercialización de productos nacionales e 
importados , con el propósito de proteger la seguridad de las personas; así como prevenir prácticas 
que puedan inducir a error.  
 
 
2.   CAMPO DE APLICACIÓN  
 
 
2.1 Este reglamento técnico se aplica a los productos:  
 
2.1.1 Calentadores de agua de tipo almacenamiento y de paso instantáneo, que utilicen gas 
licuado de petróleo o gas natural como combustible, con una potencia útil nominal de hasta 108 
kW. 
 
2.2 Los product os que son objeto de aplicación de este reglamento técnico se encuentran 
comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:  
 
Clasificación  
Código  Designación del producto/mercancía  
84.19  Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (ex cepto los 
hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de 
materias mediante operaciones que impliquen un cambio de 
temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, 
destilación, rectificación, esterilización, pasteurización , baño de vapor de 
agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, 
excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de 
calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.  
 - Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, 
excepto los eléctricos:  
8419.11.00.00  - - De calentamiento instantáneo, de gas  
8419.19  - - Los demás:  
8419.19.10.00  - - - Con capacidad inferior o igual a 120 l  
8419.19.90  - - - Los demás:  
8419.19.90.90  - - - - Los demás  
3.   DEFINICIONES    
 
 
2019 -064  Página 4 de 21 
 
 
  
 
3.1 Para efectos de aplicación de este reglamento técnico se adoptan las definiciones 
contempladas en las normas NTE INEN 2187, NTE INEN 2603 , EN 26,  y, las que a continuación 
se detallan.  
 
3.1.1 Calentador de agua de almacenamiento.  Aparato para calentar el agua contenida en un 
depósito de almacenamiento . 
 
3.1.2  Calentador de agua instantáneo. Aparato para calentar agua de manera continua a una 
temperatura uniforme al paso del agua por un serpentín.  
 
3.1.3  Calor.  Energía térmica en tr ansición, transferida de un cuerpo o sistema a otro, a través de 
sus límites, debido a una diferencia de temperatura entre ellos.  
 
3.1.4  Calor absorbido.  Cantidad de calor aprovechado por el agua.  
 
3.1.5  Calor liberado.  Cantidad de calor proveniente de la combustión.  
 
3.1.6  Capacidad térmica específica.  Cantidad de calor necesaria para elevarle a una unidad de 
masa de cualquier sustancia un grado de temperatura.  
 
3.1.7  Capacidad volumétrica (calentador de almacenamiento).  Cantidad de agua que el calentador 
es capaz de almacenar en su depósito, expresada en litros.  
 
3.1.8  Carga térmica.  Cantidad de calor que absorbe una determinada masa de agua en el 
calentador para elevar su temperatura en un cierto intervalo.  
 
3.1.9 Certificado de conformidad . Documento emi tido conforme a las reglas de un esquema o 
sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o 
servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 
especificación técnic a o documento normativo específico.  
 
3.1.10 Combustible.  Material capaz de oxidarse rápidamente liberando energía en forma de calor y 
luz. 
 
3.1.11 Combustión.  Reacción de oxidación rápida de un combustible durante la cual se producen 
calor y luz como prod uctos principales.  
 
3.1.12 Condiciones ISO.  Condiciones de referencia aceptadas internacionalmente:  
 
Presión: P = 101,325 kPa  
Temperatura: T = 288,65 K (15,5 °C)  
 
3.1.1 3 Consumidor.  Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, util ice o 
disfrute bienes o servicios. Cuando el presente reglamento mencione al Consumidor, dicha 
denominación incluirá al usuario.  
 
3.1.1 4 Control de temperatura (termostato).  Dispositivo de control para abrir o cerrar el suministro 
de combustible al quemado r, dependiendo de la temperatura del agua.  
 
3.1.1 5 Difusor.  Dispositivo que asegura y retarda la salida de los gases producidos por la 
combustión, evitando un tiro inverso y el exceso de tiro de la chimenea.  
 
3.1.1 6 Distribuidores o comerciantes.  Las perso nas naturales o jurídicas que de manera habitual 
venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aun 
cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.    
 
 
2019 -064  Página 5 de 21 
 
 
  
3.1.1 7 Eficiencia térmica.  Es la relación  existente entre el calor absorbido por el agua y el calor 
liberado por el combustible, expresado en por ciento.  
 
3.1.18 Importador . Persona natural o jurídica que  de manera habitual importa bienes para su venta 
o provisión en otra forma al interior del te rritorio nacional.  
 
3.1.19  Indeleble.  Que no se puede borrar.  
 
3.1.20 Inspección.  Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con r equisitos generales.  
 
3.1.2 1 Límite aceptable de calidad (AQL).  Nivel de calidad que es el peor promedio tolerable del 
proceso cuando se envía una serie continua de lotes para muestreo de aceptación.  
 
3.1.2 2 Marca o nombre comercial.  Cualquier signo que se a apto para distinguir productos en el 
mercado.  
 
3.1.23  Marca de conformidad de tercera parte.  Marca protegida, emitida por un organismo que 
realiza la evaluación de la conformidad de tercera parte, que indica que un objeto de evaluación 
de la conformidad (un producto, un proceso, una persona, un sistema o un organismo) es 
conforme con los requisitos especificados.  
 
3.1.2 4 Organismo Acreditado. Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 
competencia técnica a una entidad de acreditación, par a la ejecución de actividades de evaluación 
de la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la 
entidad de acreditación.  
 
3.1.2 5 Organismo Designado. Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo d e 
inspección, que ha sido autorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca (MPCEIP ) conforme lo establecido por la  Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para 
que lleve a cabo actividades específicas de evaluación de l a conformidad.  
 
3.1.2 6 Organismo Reconocido.  Es un organismo de evaluación de la conformidad con 
competencia en pruebas de ensayo o calibración, inspección o certificación de producto, 
acreditado por un Organismo de Acreditación que es firmante del Acuerdo  de Reconocimiento 
Multilateral (MLA) de IAF o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), según corresponda.  
 
3.1.2 7 País de origen . País de fabricación, producción o elaboración del pr oducto.  
 
3.1.28 Piloto.  Dispositivo donde se produce una flama pequeña que se utiliza para encender el 
quemador.  
 
3.1.29  Potencia útil.  Cantidad de calor transmitida al agua por unidad de tiempo.  
 
3.1.30  Potencia útil nominal.  Potencia útil declarada por e l fabricante que se obtiene cuando el 
artefacto funciona al consumo calorífico nominal y a la temperatura de agua declarada.  
 
3.1.3 1 Productores o fabricantes.  Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 
transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores  
 
3.1.3 2 Serpentín.  Tubo o arreglo de tubos y sus accesorios dentro del cual fluye el agua a 
calentar, y que se encuentra en contacto con la corriente de gases de combustión.  
3.1.3 3 Tiro forzado.  Sistema de eva cuación de gases de productos de la combustión del GLP 
hacia el exterior mediante un ventilador.  
    
 
 
2019 -064  Página 6 de 21 
 
 
 3.1.34  Símbolos y abreviaturas  
 
a  Densidad del agua (se considera igual a 1 000 kg/m3). 
cpa  Capacidad térmica específica del agua, igual a 4186 J/kg°C par a el intervalo de 
temperatura de 270,15 K a 360,15 K ( -3 °C a 87 °C).  
Ef  Eficiencia térmica del calentador (%).  
Fp   Factor de corrección por presión (adimensional).  
Ft   Factor de corrección por temperatura (adimensional).  
i  Iésimo componente del gas co mbustible.  
ma    Masa del agua (kg).  
n   Número de componentes del gas combustible.  
Pbar   Presión barométrica del lugar de prueba (Pa).  
Pc    Presión manométrica medida en la tubería de alimentación del gas combustible al 
calentador (Pa).  
PCI   Poder calor ífico del gas combustible a condiciones ISO (J/m3). 
PCIi  Poder calorífico del iésimo componente del gas combustible a condiciones ISO 
(J/m3). 
Piso    Presión a condiciones ISO (101,325 kPa) a la que se reporta el PCIi.  
qma  Flujo másico del agua (kg/s).  
qvc   Flujo volumétrico del gas combustible (m3/s). 
T1a   Temperatura inicial del agua (°C).  
T2a   Temperatura final del agua (°C).  
Tc    Temperatura medida en la tubería de alimentación de gas combustible al 
calentador (K).  
Tiso   Temperatura a condiciones ISO (288,65 K) a la que se reporta el PCIi.  
Va    Volumen de agua calentada (m3). 
Vc    Volumen de gas combustible consumido (m3). 
yi    Fracción molar del iésimo componente del gas combustible (adimensional).  
 
3.1.35  Instrumentos : 
 
FQI   Totalizador indic ador de flujo.  
PI   Indicador de presión.  
PC   Regulador de presión.  
TI   Indicador de temperatura.  
 
 
4. REQUISITOS  
 
 
4.1 Requisitos de producto. Los productos objeto de este reglamento técnico deben cumplir 
como mínimo los requisitos y métodos de ensayos establecidos a continuación:  
 
4.1.1  Los productos objeto de este reglamento técnico deben cumplir como mínimo los requis itos 
establecidos en la tabla 1 y tabla 2 según correspondan . 
 
Tabla 1 . Requisitos de calentador de agua tipo almacenamiento e  instantán eo  
 
Producto  Norma de  
requisitos y 
ensayos  Numeral de la norma de requisito  
 
 
 
Calentadores de agua 
a gas. Requisitos e NTE INEN 2603  5.1.1.3 / 5.1.3.2 Resistencia hidrostática  
5.1.1.8 / 5.1.3.6  Cámara de combustión  
5.1.1.9 /  5.1.3.7 C ombustión  
5.1.1.10 /5.1.3.8 Resistencia de las flamas a las   
 
 
2019 -064  Página 7 de 21 
 
 
 Inspección  corrientes de aire  
5.1.1.11   Carga térmica(1)  
5.1.1.12 / 5.1.3.10 Temperatura de los gases de 
combustión  
5.1.1.14  /  5.1.3.12 Temperatura de las partes 
operadas manualmente  
5.1.1. 17 / 5.1.3.15  Tuberías y conexiones  
5.1.1. 19 / 5.1.1.20 /  5.1.1.21 Protección contra la 
corrosión (1)  
5.1.3.3 Control para el suministro de gas (2)  
5.1.3.9 Potencia útil nominal (2)  
5.1.3.16 Presión de apertura del control de 
suministro para gas (2)  
(1) El requisito aplica a calentador de agua a gas tipo almacenamiento  
(2) El requisito aplica a calentador de agua a gas tipo instantáneo  
 
Tabla 2 . Requisitos de c alentador de agua a gas tipo  instantáneo de potencia útil nominal 
menor o igual a 28 kW  
 
Producto  Norma de  
requisitos y 
ensayos  Numeral de la norma de requisito  
Calentadores de 
agua a gas de tipo 
instantáneo con una 
potencia útil nominal 
de hasta 28 kW  NTE INEN 2187  
o 
EN 26  Accesibilidad. Facilidad de mantenimiento. Montaje 
y desmontaj e 
Entrada de aire comburente y evacuación de los 
productos de combustión  
Regulador de presión de gas  
Tomas de presión  
Válvula automática de gas accionada por agua  
Dispositivos de encendido  
Dispositivo de control de llama  
Dispositivo de  control de la contaminación de la 
atmósfera de los artefactos del Tipo A As 
Dispositivo de control de la evacuación de los 
productos de combustión de los aparatos de los 
Tipos B 11BS, B12BS, y B 13BS 
Protección contra un sobrecalentamiento accidental 
de los artefactos termostáticos  
Composición del circuito de gas  
 
4.1.1.1 Los calentadores de agua a gas de tipo instantáneo y de almacenamiento deben contar 
con tecnología de tiro forzado y llama piloto.  
 
4.1.2 Eficiencia térmica. La eficiencia térmica de los calentadores de ag ua contemplados en el 
presente r eglamento técnico debe ser como mínimo la indicada en la tabla 3, y determinada como 
se indica en el numeral 4.2.5  de este documento.  
 
 
 
   
 
 
2019 -064  Página 8 de 21 
 
 
 Tabla 3. Eficiencia térmica mínima para calentadores de agua a gas con base al poder 
calorífico inferior  
 
Eficiencia térmica (%)  
Tipo de calentador  Volumen (l ) Eficiencia  
Almacenamiento  1 - 40 76 
+40 - 62 77 
+62 - 106 79 
+106 - 400 82 
Instantáneo    84 
 
4.1.3 Temperatura de agua caliente.  La temperatura d el agua caliente que se obtiene a la salida 
de los calentadores de agua a gas se establece en la tabla 4 . 
 
Tabla  4. Temperaturas de agua caliente  
 
Calentador  Funcionamiento  Temperatura de 
corte, ºC  Incremento mínimo de 
temperatura, ºC  
Doméstico  Almacenami ento 70 ± 5 (1)    
Instantáneo   25 (2)  
Comercial  Almacenamiento de baja 
temperatura  70 ± 5 (1)    
Almacenamiento de alta 
temperatura  82 ± 5 (1)    
Instantáneo   25 (2)   
(1) Sin flujo de agua hasta el corte del interruptor(es) por temperatura (termo stato).  
(2) Mayor que el agu a de alimentación.  
 
4.2 Determinación de la  eficiencia térmica  
 
4.2.1 Fundamento del método  
 
El   método   directo   de   prueba   para   verificar   la   eficiencia   térmica   de   los   calentadores   
consiste fundamentalmen te en calcular la fracción de la  energía liberada por el combustible que 
es  aprovechada por el agua para elevar su temperatura.  
 
La carga  térmica  de los  calentadores de almacenamiento de agua  domésticos y comerciales  
corresponde al calor  necesario  para elevar  la  temperatura  del  agua  contenida  en  el  
depósito  de  almacenamiento  hasta  el  punto  de  corte  de combustible,  y  para  los  
calentadores  instantáneos  de tipo doméstico y comercial, es  la  cantidad  de  calor  necesaria  
para  el evar como mínimo 25  grados Kelvin (25  ºC) la temperatura del agua suministrada al 
equipo durante su paso por é ste. 
 
4.2.2 Aparatos  y  equipo  
 
Para  realizar  la  prueba  de  eficiencia  térmica  de  un  calentador  de  agua  para uso doméstico 
o comercial ,  de  acuerdo  a  su  funcionamiento,  se  debe  contar  como  mínimo  con  la  
instrumentación  y  equipo  instalados  que se describen en las tablas 5 y 6.   
 
 
2019 -064  Página 9 de 21 
 
 
 4.2.2.1 Instrumentación  
 
Tabla 5. Instrumentos y equipo para la prueba de eficiencia térmica  
 
Variable Clave  Servicio  Intervalo mínimo  Tipo de 
calentador  
Alm.  Ins. 
Flujo (3) FQI-1 Agua caliente  (1) 0,05 a 0,25 dm3/s x x 
FQI-2 Gas combustible  0,05 a 0,35 dm3/s x x 
Presión  PI-1 Agua fría  0 a 30 kPa   x 
Presión  PI-2 Agua caliente  0 a 30 kPa   x 
Presión  PI-3 Gas combustible  0 a 5 kPa  x x 
Regulador  PC-1 Gas combustible  3 a 1,200 kPa  x x 
Presión (4) Barómetro  Atmósfera  Hasta 102 kPa    
Temperatura 
(2) TI-1 Agua fría  -10 a 107°C  x x 
TI-2 (5) Agua caliente  -10 a 107°C  x x 
TI-3 Gas combustible  -10 a 107°C  x x 
Tiempo  Cronómetro   0 a 1,5 h  x x 
Notas:  
(1) Son aceptables los totalizadores indicadores de flujo graduados en m3/h, m3/min, m3/s, 
l/h, l/min, l/s, o su equivalente cuando cubran el intervalo especificado.  
(2) Son aceptables los termómetros graduados en ºC, que cubran el intervalo especificado 
en la tabla 5. 
(3) Es aceptable sustituir el totalizador indicador de flujo (FQI), para registrar la cantidad de 
agua calentada, por una báscula y recipientes de peso conocido.   
(4) Necesario en caso de  que no se conozca la presión atmosférica del lugar.  
(5) La instalación debe permitir que el TI -2 pueda medir la temperatura del agua en el 
interior de u n calentador de almacenamiento.  
 
Tabla 6. Opciones de equipo y material para la obtención de la compos ición de gas 
combustible  
 
Opción  Descripción  
A 
 Un cromatógrafo de gases u otro analizador, con el fin de obtener la 
composición del gas combustible, para posteriormente calcular el PCI del 
combustible utilizado durante el ensayo.    
 
 
2019 -064  Página 10 de 21 
 
 
 Opción  Descripción  
B Un gas combustible de  composición conocida cuyo componente principal sea:  
 
PROPANO para los calentadores que usan como gas combustible, y así lo 
marcan en su placa de datos, "Gas LP".  
 
Y, METANO para los calentadores que usan como gas combustible, y así lo 
marcan en su placa de datos, "Gas natural".  
 
Ambos con una proporción molar mínima del 95% (certificada).  
C El equipo necesario para tomar, de manera confiable, dos muestras de gas 
combustible durante de la prueba de eficiencia térmica para su análisis por un 
tercero.  
 
4.2.3 Esquemas de la instalación  
 
4.2.3.1  En la figura 1A se muestra el esquema de la instalación requerida para realizar la prueba 
de eficiencia térmica de los calentadores de almacenamiento:  
 
 
Figura  1A.  Esquema de tubería e instrumentación para la prueba  de eficiencia térmica en 
calentadores de agua de almacenamiento  
 
 
ALMACENAMIENTO  
 
Nota.  Colocar (sumergir) el sensor de temperatura en posición horizontal o vertical a la salida del 
agua caliente a una distancia de (25 ± 5) mm medidos a partir de la part e inferior de la tapa 
superior del depósito del calentador. Para el caso del agua fría, colocar el sensor al paso del flujo 
de agua.  
 
4.2.3.2  En la figura 2A se muestra el esquema de la instalación requerida para realizar la prueba 
de eficiencia térmica de  los calentadores instantáneos.  
 
Figura  2A.   Esquema de tubería e instrumentación para la prueba de eficiencia térmica en 
calentadores de agua instantáneo  
   
 
 
2019 -064  Página 11 de 21 
 
 
 
 
 
INSTANTANEO  
 
Nota:  Colocar el sensor de temperatura en posición horizontal o vertical a la salid a del agua 
caliente a no más de 120 mm,  para el caso del agua fría, el sensor se colocará al paso del flujo 
de agua.  
 
En las figuras 1A y 2A se muestra la instrumentación requerida de acuerdo a la tabla 5 del 
numeral 4 .2.2.1.  
 
4.2.4 Procedimiento  
 
4.2.4.1 Calentadores de agua de almacenamiento  
 
El procedimiento para la medición de la eficiencia térmica para calentadores tipo almacenamiento 
debe cubrir las siguientes etapas:  
 
4.2.4.1.1 Etapa de preparación  
 
a) Instalar el calentador de acuerdo a la figura 1A   
 
b) Conectar el calentador a la línea de alimentación del ag ua fría y hacerle circular agua 
para verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas durante la instalación.  
 
c) Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas combustible y verif icar que no 
existan fugas de gas en las conexiones realizadas durante su instalación.  
 
d) Encender el piloto del calentador y ajustar a la presión que se indica en la tabla 7, de 
acuerdo al tipo de gas con el que se vaya a probar. Ajustada la presión apagar e l piloto.  
 
Tabla  7. Presión de gas combustible  
 
Gas de prueba  Presión del gas (1) (kPa)  
Natural  1,7 
L.P. 2,7 
(1) Presión manométrica.  
 
   
 
 
2019 -064  Página 12 de 21 
 
 
 4.2.4.1.2 Etapa de precalentamiento  
 
a) Estabilizar la temperatura del agua fría dentro del calentador, aceptando una v ariación de 
1 ºC, como máximo, una vez estabilizado dejar de hacer circular el agua, y nivelar el agua 
del calentador.   
 
b) Encender el piloto.  
  
c) Encender el (los) quemador(es) y comenzar a registrar el tiempo, y colocar la perilla del 
control de temperatura en el punto máximo.   
 
d) Dejar que el agua se caliente, hasta que la válvula termostática cierre el flujo de gas hacia 
el quemador, y detener el cronómetro.  
 
e) Colocar las perillas de la válvula termostática en posición de apagado.  
 
4.2.4.1.3 Etapa de prueba  
 
a) Circular agua para estabilizar las temperaturas entre la entrada y la salida, permitiéndose 
una  variación máxima de 2 ºC.  
 
b) Nivelar el agua del calentador, hasta su capacidad volumétrica máxima.  
 
c) Encender el piloto.  
 
d) Registrar las temperaturas de inicio del  agua, la lectura inicial del medidor de gas, la 
lectura del termómetro que está en la línea de gas, y la lectura del barómetro.  
 
e) Encender el (los) quemador(es), comenzar a registrar el tiempo, y colocar la perilla del 
control de temperatura en el punto má ximo.  
 
f) En caso de contar con la opción A de la tabla 6, para el análisis del gas combustible 
empezar a hacer los análisis, desde el inicio de la prueba.  
 
g) En el caso de que se emplee la opción C de la tabla 6, tomar una muestra del gas 
combustible, al inici o de la prueba, tomar otra muestra al término de la prueba, para que 
posteriormente sean analizadas por un tercero.  
 
h) Dejar que el agua se caliente, hasta que la válvula termostática cierre el flujo del gas 
hacia el quemador y detener en este momento el cro nómetro.  
 
i) Colocar las perillas de la válvula termostática en la posición de apagado.  
 
j) Registrar la temperatura final del agua en el drenado por medio del termómetro que está 
dentro del  calentador, la lectura final del medidor de gas, la lectura del termó metro que 
está en la línea de gas y la lectura del barómetro.  
 
k) Vaciar el calentador por medio de la línea de drenado, en recipientes de peso conocido, 
para determinar el peso del agua calentada.  
 
l) Con los datos registrados obtener la eficiencia térmica, a plicando lo establecido en el 
numeral 4.2.5  
 
4.2.4.1.4  Resultados  
 
El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mínimo lo establecido en la tabla 3, de 
acuerdo a la capacidad del calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante.    
 
 
2019 -064  Página 13 de 21 
 
 
 4.2.4.2 Calentadores de agua instantáneos  
 
La prueba de Eficiencia Térmica de estos calentadores se debe realizar de acuerdo a la siguiente 
condición:  
 
Con la presión de alimentación de agua mínima, de apertura de la válvula, que indica el fabricante 
del calentado r, se debe de obtener un incremento mínimo de temperatura de 25 ºC, entre la 
temperatura del agua de entrada y la de salida, además del flujo de agua que se especifica.  
 
4.2.4.2.1 Etapa de preparación  
 
a) Instalar el calentador de acuerdo a la figura 2A.  
 
b) Conectar el calentador a la línea de alimentación del agua fría y hacerle circular el agua, 
para verificar que no existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación.   
 
c) Conectar el calentador a la línea de alimentación del gas combustible, y ve rificar que no 
existan fugas en las conexiones realizadas, durante la instalación.  
 
d) Encender el piloto del calentador, y ajustar a la presión que se indica en la t abla 7, de 
acuerdo al tipo de gas con el que se vaya a probar. Ajustada la presión apagar el  piloto.  
 
4.2.4.2.2 Etapa de precalentamiento  
 
a) Encender el piloto.  
 
b) Poner las perillas de los controles de este tipo de calentadores en la posición de 
encendido, para que  el paso de agua permita el encendido de los quemadores.  
 
c) Permitir el flujo de agua f ría hacia el calentador, regulando a la presión que indica el 
fabricante, la  prueba se efectuará bajo esta condición.  
 
d) Si el calentador se enciende a una presión de alimentación de agua menor de 19,0 kPa y 
si la presión de encendido da el incremento de te mperatura mayor o igual a 25 ºC y el 
flujo de agua mínimo según lo indicado por el fabricante, la prueba se efectuará bajo esta 
condición.  
 
e) Pero si el calentador no da el incremento de temperatura mayor o igual a 25 ºC y el flujo 
de agua mínimo según lo i ndicado por el fabricante, se incrementa la presión hasta que 
nos proporcione las condiciones antes citadas, sin rebasar la presión de 350 g/cm2.  
 
f) Si aún en la condición e) no ha proporcionado las condiciones antes citadas, ajustar la 
presión de alimentaci ón de agua a la que indica el fabricante y  empezar a ajustar los 
controles de flujo de agua así como las de gas hasta obtener la condición del incremento 
de temperatura y el flujo de agua según lo indicado por el fabricante.  
 
g) Dejar que el agua se calient e, hasta que se alcance una estabilización en el incremento 
de la temperatura, el cual debe ser como mínimo de 25ºC.   
 
4.2.4.2.3 Etapa de prueba  
 
a) Iniciar el periodo de prueba de 30 minutos, si el calentador cuenta con dispositivo de corte 
de  seguridad po r tiempo, desconectar de acuerdo a las instrucciones del fabricante, para 
permitir la continuidad de la prueba.  
 
b) Registrar la presión barométrica inicial del lugar de prueba, así como la temperatura del 
agua en la entrada del calentador, en la salida del calentador, registrar también la lectura   
 
 
2019 -064  Página 14 de 21 
 
 
 del termómetro que está en la línea del gas y la lectura inicial del medidor de gas, e 
iniciará en este momento a tomar el tiempo.  
 
c) En caso de que se tenga medidor para agua, registrar la lectura inicial, en el mom ento en 
que se empieza a registrar el tiempo.  
 
d) En caso de que no se tenga el medidor de agua, empezar a recolectar el agua, en 
recipientes de peso conocido, registrar el peso del agua calentada durante los 30 minutos 
de prueba.  
 
e) En el caso de contar con la opción A de la tabla 6, para el análisis del gas combustible 
empezar a hacer los análisis, desde el inicio de la prueba.  
 
f) En caso de que se emplee la opción C de la tabla 6, tomar una muestra del gas 
combustible, al inicio de la prueba, tomar otra mues tra al término de la prueba para que 
posteriormente sean analizadas por un tercero.  
 
g) A los cuatro minutos de iniciada la prueba registrar los siguientes datos: temperatura del 
agua en la salida y  entrada, temperatura del gas combustible en la línea y la p resión de 
la línea del gas, todos estos datos se deben ir registrando cada 5 minutos, hasta el final 
de la prueba.  
 
h) Apagar el calentador.  
 
i) Con los datos registrados, obtener la eficiencia térmica, aplicando lo establecido en el 
numeral 4.2.5  
 
4.2.4.2.4 Res ultados  
 
El resultado de la eficiencia térmica debe ser como mín imo lo establecido en la tabla 3 , de 
acuerdo a la capacidad del calentador, y nunca menor a lo establecido por el fabricante. Además 
de cumplir con el incremento mínimo de temperatura de 25ºC,  sobre la temperatura del agua en la 
entrada del calentador, con el flujo de agua que indica el fabricante.  
 
4.2.5 Método de cálculo  
 
La eficiencia térmica se calcula con la expresión (1) o (2) , según la información obtenida en la 
prueba.  
 
  (1) 
 
  (2) 
 
En la ecuación (1) ma = Va x ρa, donde ρa = 1 000 kg/m3 (para el intervalo de temperatura que 
se maneja).  
 
   (3)   
 
 
2019 -064  Página 15 de 21 
 
 
 
      (4) 
 
En el caso de que el medidor de flujo de combustible se haya calibrado a condiciones 
preestablecidas, se deben asignar esos valor es a las variables Pc y Tc, respectivamente.  
 
El cálculo del poder calorífico inferior se hace de acuerdo a la composición del combustible 
obtenido en su análisis, utilizando la siguiente fórmula:  
 
   (5) 
 
 
5.   REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO  
 
 
5.1 La información de etiquetado de eficiencia térmica se debe presentar en un lugar visible, con 
caracteres claros y fáciles de leer, en idioma español, sin perjuicio de que se puedan presentar en 
otros idiomas adicionales.  
 
5.2 Los productos  objeto de este reglamento técnico deben contener la información de etiquetado 
en etiquetas adheridas al producto.  
 
5.3 Para declarar la eficiencia térmica de calentadores de agua a gas deben tener una etiqueta 
como la descrita en el Anexo del presente reg lamento técnico.  
 
5.3.1 Permanencia . La etiqueta de eficiencia térmica  debe estar adherida o colocada en el 
producto por medio de un engomado. No debe removerse del producto hasta después de que éste 
haya sido adquirido por el consumidor final.  
 
5.3.2 Ubicación . La etiqueta debe estar ubicada en un área de exhibición del producto visible al 
consumidor, en su parte exterior.   
 
5.3.3 Información de la etiqueta (ver figura 1 y figura 2, Anexo).   La etiqueta de eficiencia térmica 
de los calentadores de agua a g as debe contener la información que se lista a continuación:  
 
5.3.3.1 Marca o nombre comercial,  
5.3.3.2 Modelo , 
5.3.3.3 Número de serie , 
5.3.3.4 Potencia útil nominal en kW,  
5.3.3.5 Tipo de calentador,  
5.3.3.6 Presión máxima de trabajo,  
5.3.3.7 Presión hid rostática mínima requerida para la apertura del control para suministro de gas 
en MPa para los calentadores de agua de paso tipo instantáneos,  
5.3.3.8 Tipo de combustible,  
5.3.3.9 Capacidad volumétrica expresada en litros para los calentadores de agua tipo  
almacenamiento o capacidad de calentamiento en l/min,  con T mínimo de 25°C, para los 
calentadores de agua de paso de rápida recuperación y los de agua de paso tipo instantáneos , 
5.3.3.10 Eficiencia térmica mínima en % , est ablecida de acuerdo a la tabla 3  por tipo de 
calentador,  
5.3.3.11 Eficiencia térmica del producto en % . 
 
5.3.4 Dimensiones . Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes:    
 
 
2019 -064  Página 16 de 21 
 
 
 5.3.4.1 Alto 14,0 cm ± 1 cm , 
5.3.4 .2 Ancho 10,0 cm ± 1 cm . 
 
5.3.5 Distribución de los colores.   
 
5.3.5.1  Toda la i nformación así como las líneas y contorno de la  flecha debe ser de color negro,  
5.3.5.2  El contorno de  la etiqueta debe ser sombreado,  
5.3.5.3  El resto de la etiq ueta debe ser de color amarillo, como se establece en la tabla 8.  
 
Tabla. 8 Código CMYK para e tiqueta  
 
Color de la etiqueta  Cian  Magenta  Amarillo  Negro  
0% 0% 100%  0% 
 
5.4 Adicional los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la siguiente 
información a incluir directamente o a través de etiquetas en el pro ducto,  empaque o envas e.  
 
5.4.1 País de origen , 
5.4.2 Nombre o razón social y el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 
fabricante o del importador (ver nota1). 
 
5.5 Manual de instrucciones.  Los productos objeto de este reglamento técnico deben ser 
comercializado s con un manual de instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento; estas 
instrucciones deben ser redactadas en idioma español sin perjuicio que venga en otros idiomas.  
 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA  
 
 
6.1 Norma ISO 2859 -1:1999+Amd  1:2011,  Procedimientos  de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) 
para inspección lote a lote . 
 
6.2 Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensa yo y calibración.  
 
6.3 Norma ISO/IEC 17050 -1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad 
del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.  
 
6.4 Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 
produ ctos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.   
 
6.5 Norma EN 26:201 5, Aparatos de producción instantánea de agua caliente para usos sanitarios 
que utilizan combustibles gaseosos.  
 
6.6 Norma oficial mexicana NOM -003-ENER -2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua 
para uso doméstico y comercial. Limites, método de prueba y etiquetado.  
 
6.7 Norma NTE INEN 2187( 1R):2011, Calentadores de agua a gas de paso tipo instantáneo para 
uso doméstico. Requisitos e inspección.  
 
6.8 Norma  NTE INEN 2603:2012, Calentadores de agua a gas. Requisitos e inspección.  
 
 
                                                        
Nota1: Fabricante para los productos nacionales; importa dor para productos importados.    
 
 
2019 -064  Página 17 de 21 
 
 
 7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
 
7.1 La demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 
aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Conve nios de Facilitación al Comercio o 
cualquier otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y que éste haya sido 
ratificado, debe ser evidenciada aplicando las disposiciones establecidas en estos acuerdos. Los 
fabricantes, importadores,  distribuidores o comercializadores deben asegurarse que el producto 
cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en el reglamento técnico ecuatoriano.  
Los expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en poder del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador por el plazo establecido en la legislación 
ecuatoriana.  
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)  
 
 
8.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 
previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de conformidad de 
producto expedido por un organismo de certificación de producto acredita do o designado en el 
país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 
mutuo con el país, en conformidad a lo siguiente:  
 
8.1.1 Inspección y muestreo.  Para verificar la conformidad de los productos con el prese nte 
reglamento técnico, se debe realizar el muestreo de acuerdo a: La norma técnica aplicada en el 
numeral 4 del presente reglamento técnico; o, con el plan de muestreo establecido en la norma 
ISO 2859 -1, para un nivel de inspección especial S -1, inspecció n simple reducida y un AQL=2,5 %; 
o, según los procedimientos establecidos por el organismo de certificación de producto, 
acreditado, designado o reconocido; o, de acuerdo a los procedimientos o instructivos 
establecidos por la autoridad competente, en conc ordancia al ordenamiento jurídico vigente del 
país.  
 
8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de producto . Emitido por un organismo de 
certificación de producto acreditado, designado o reconocido  para el presente reglamento técnico 
o normativa té cnica equivalente.  
 
8.2 Los fabricantes nacionales e importadores de productos contemplados en el campo de 
aplicación deben demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento 
técnico o normativa técnica equivalente, a través de la  presentación del certificado de conformidad 
de producto según las siguientes opciones:  
 
8.2.1 Certificado de C onformidad de producto según el Esquema de Certificación 1a,  establecido 
en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de acuerdo 
con el numeral 8.1 de este reglamento técnico.  
 
8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1b  (lote), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de 
acuerdo con el numeral 8.1 de este reglamento técnico . 
 
8.2.3 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5 , establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de acuerdo con el 
numera l 8.1 de este reglamento técnico.  Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN 
(Esquema de Certificación 5), no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización.  
   
 
 
2019 -064  Página 18 de 21 
 
 
 8.2.4 Declaración de conformidad del proveedor (Certi ficado de Conformidad de Primera Parte)  
según la norma ISO/IEC 17050 -1, emitido por el fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador . 
 
Con esta declaración de conformidad, el declarante se responsabiliza de que haya realizado por 
su cuenta las ins pecciones y ensayos requeridos por este reglamento técnico que le han permitido 
verificar su cumplimiento. Este documento debe ser real y auténtico, de faltar a la verdad asume 
las consecuencias legales. La declaración de conformidad del proveedor debe est ar sustentada  
con la presentación de informes d e ensayos  o certificados de marca de conformidad , de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  
 
8.2.4.1 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya acreditación 
sea emitida o rec onocida por el SAE, que demuestre la conformidad del producto con este 
reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año a la fecha de presentación; o,  
 
8.2.4.2 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio de tercera parte que evidencie 
competencia técnica según la norma ISO/IEC 17025  y, tenga alcance para realizar los ensayos 
que demuestren  la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión 
no debe exceder un año a la fecha de presentación.  
 
8.2.4.3 Certificado de Marca de conformidad de producto con las normas de referencia de este 
reglamento técnico, emitido por un organismo de certificación de producto que se puedan verificar 
o evidenciar por cualquier medio. La marca de conformidad  de producto deb erá estar en el 
producto.  
 
Para el numeral 8.2.4, se debe adjuntar el informe de cumplimiento con los requisitos de 
etiquetado y manual de instrucciones , establecido en el presente reglamento técnico, emitido por 
el fabricante, importador, distribuidor u o rganismo de inspección . 
 
8.3 Los certificados e informes deben estar en idioma español o inglés, sin perjuicio de que pueda 
estar en otros idiomas adicionales.  
 
 
9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
9.1 De conformidad con lo que establece la Ley  del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  (MPCEIP)  y, las instituciones del 
Estado que en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión, 
son las autorid ades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento 
de los requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e 
importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la pr esentación de los 
certificados de conformidad respectivos.  
 
9.2 La autoridad de fiscalización y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el cumplimiento 
del presente reglamento técnico, en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el 
numer al del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
 
Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico, los 
costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de los servicios, de un organi smo 
de evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o, designado por el MPCEIP serán 
asumidos por el fabricante, si el producto es nacional, o por el importador, si el producto  es 
importado.  
 
 
 
 
   
 
 
2019 -064  Página 19 de 21 
 
 
 10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
10.1 Las instituci ones del Estado, en función de sus competencias, evaluarán la conformidad con 
los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos de evaluación de la 
conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de inspección y lab oratorios 
de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes.  
 
10.2 Con el propósito de desarrollar y ejecutar actividades de vigilancia del mercado, la Ministra o 
el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca podrá dispo ner a las 
instituciones que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elaboren los respectivos 
programas de evaluación de la conformidad en el ámbito de sus competencias, ya sea de manera 
individual o coordinada entre sí.  
 
10.3 Las autoridades de fis calización y/o supervisión ejercerán sus funciones de manera 
independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.  
 
 
11.   RÉGIMEN DE SANCIONES  
 
11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores de estos product os que 
incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según 
el riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del  incumplimiento.  
 
11.2 Los organismos de certificación, inspección, laboratorios o demás instancias que hayan 
extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o 
que hayan adulterado deliberadamente los datos de  los ensayos o calibraciones emitidos por el 
laboratorio o, de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes 
vigentes.  
 
 
12.  RE VISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  
 
12.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico 
ecuatoriano, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a 
cinco (5) años contados a p artir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances 
tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el 
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad . 
 
ARTÍCULO 2. - Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la Segunda   
Revisión del reglamento técnico ecuatoriano,  RTE INEN 109  (2R) “Seguridad y eficiencia térmica 
de calentadores de agua a gas”  en la página web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec ). 
 
 
ARTÍCULO 3. - El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 109 (Segunda Revisión) 
reemplaza al RTE INEN 109: 2016 (Primera Revisión)  y, entrará en vigencia transcurrido el plazo 
de seis (6) meses contados a partir del día  siguiente de su publicación en el Registro Oficial.  
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.  
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  
 
Mgs. Armin Pazmiño Silva  
SUBSECRETARIO DE LA CALIDAD  
 
 
2019 -064  Página 20 de 21 
 
 
 ANEXO  
 
Figura 1. Ejemplo de d istribución de la información  en la  etiqueta de calentador de agua a gas 
tipo almacenamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
2019 -064  Página 21 de 21 
 
 
 Figura 2. Ejemplo de d istribución de la información en  la etiqueta de calentador de agua a gas 
tipo instantáneo .