ICS13.220.10
CCSC84
中华人民共和国国家标准
GBXXXXX—20XX
全氟己酮灭火剂
FireExtinguishingAgent—Perfluorohexanone
（征求意见稿）
（2023.08）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GBXXXXX—20XX
I目次
前言..................................................................................II
1范围.................................................................................1
2规范性引用文件.......................................................................1
3术语和定义...........................................................................1
4技术要求.............................................................................2
5试验方法.............................................................................2
5.1取样............................................................................2
5.2全氟己酮纯度....................................................................2
5.3全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量...............................................3
5.4全氟-4-甲基-2-戊烯含量..........................................................4
5.5水分............................................................................4
5.6酸度............................................................................4
5.7非挥发性残留物..................................................................5
5.8悬浮物或沉淀物..................................................................6
6检验规则.............................................................................6
6.1检验类别与项目..................................................................6
6.2组、批..........................................................................6
6.3抽样............................................................................7
6.4判定规则........................................................................7
7标志、充装、储存和运输...............................................................7
7.1标志............................................................................7
7.2充装............................................................................7
7.3贮存...........................................................错误！未定义书签。
7.4运输............................................................................7
附录A（资料性）全氟己酮灭火剂色谱质谱图..............................................9
附录B（资料性）全氟己酮灭火剂灭火性能测试方法........................................9GBXXXXX—20XX
II前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
本文件参考ISO14520-5：2019《气体灭火系统—物理性能和系统设计—第5部分：FK-5-1-12
灭火系统》起草，一致性程度为非等效。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。GBXXXXX—20XX
1全氟己酮灭火剂
1范围
本文件规定了全氟己酮灭火剂的纯度、杂质含量、水分含量、酸度等技术要求，描述了相应的
取样、试验方法，规定了产品检验、标志、充装、贮存和运输等方面的内容。
本文件适用于全氟己酮灭火剂的研发、生产、检测和应用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用
文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）
适用于本文件。
GB/T6680液体化工产品采样通则
GB/T7376—2008工业用氟代烷烃中微量水分的测定
GB/T9722-2006化学试剂气相色谱法通则
GB/T13004钢质无缝气瓶定期检验与评定
GB/T13075钢质焊接气瓶定期检验与评定
GB16670柜式气体灭火装置
GB/T20702气体灭火剂灭火性能测试方法
GB25972气体灭火系统及部件
GB/T27550气瓶充装站安全技术条件
GB50370气体灭火系统设计规范
TSG23气瓶安全技术规程
XF1203气体灭火系统灭火剂充装规定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
全氟己酮perfluorohexanone
按照中国化学会有机化合物命名原则，名称为十二氟-2-甲基-3-戊酮,分子式：
CF3CF2C(O)CF(CF3)2，CAS登记号:756-13-8。
3.2
全氟己酮灭火剂fireextinguishingagentperfluorohexanone
用于灭火的全氟己酮。GBXXXXX—20XX
23.3
全氟-2-甲基-2-戊烯HF加成物HFadductofperfluoro-2-methyl-2-pentene
全氟-2-甲基-2-戊烯HF加成物由全氟-2-甲基-2-戊烯和HF通过加成反应生成的物质，主要为
1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-十氟-4-三氟甲基-戊烷，CAS登记号:30320-28-6。
3.4
灭火浓度extinguishingconcentration
不考虑任何安全系数，在确定的实验条件下扑灭特定燃料火所需要的灭火剂最低浓度。
4技术要求
全氟己酮灭火剂在常温下是无色透明的液体，其技术要求应符合表1的规定：
表1全氟己酮灭火剂技术要求
序号 项目 技术指标 不合格类型
1全氟己酮纯度（质量分数）/% ≥99.0 A
2全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量/（mg/kg） ≤90 A
3全氟-4-甲基-2-戊烯含量/（mg/kg） ≤1000 A
4水分/（mg/kg） ≤10 A
5酸度（以HCl计）/（mg/kg） ≤3 A
6非挥发性残留物（质量分数）/% ≤0.03 B
7悬浮物或沉淀物 不可见 B
5试验方法
5.1取样
取样容器采用高密度聚乙烯材质，使用前应将样品容器和取样设备充分干燥处理，按照GB/T
6680规定的技术要求采取样品。样品应及时密封保存，避光，避水。
取样人员应穿戴适当的防护用具，避免接触和吸入样品。
5.2全氟己酮纯度
5.2.1仪器
气相色谱仪：配有氢火焰离子化检测器（FID）或质谱检测器（MS），符合GB/T9722-2006中6.4
规定的色谱条件下，以苯为试样，整机灵敏度以检出限计，检出限≤5×10-10g/s。
5.2.2试验条件GBXXXXX—20XX
3表2中的色谱测试条件已被证明是适用的，也可使用其他能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操
作条件。
表2色谱测试典型操作条件
项目 参数
检测器 氢火焰离子化检测器或质谱检测器
色谱柱熔融石英毛细管柱，
固定相：60%苯基-全氟辛基聚硅氧烷
柱长×柱内径×液膜厚度 150m×0.32mm×2.0μm
载气 高纯氮气或氦气
载气流速 0.4mL/min
分流比 35:1
柱箱温度 35℃恒温
检测器温度 200℃
进样器温度 200℃
5.2.3试验步骤
5.2.3.1启动气相色谱仪，按5.2.2规定的条件调节仪器，使仪器的条件稳定并符合要求。
5.2.3.2进样器取待测试样0.3μL注入色谱仪中。
5.2.3.3采用面积归一化计算方法，计算全氟己酮的纯度。全氟己酮典型色谱图和质谱图见附录A。
5.2.3.4取三次平行试验结果的算术平均值为测定结果，各次试验的绝对值偏差应不大于0.1%。
5.3全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量
5.3.1试剂和材料
全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量测试使用的试剂和材料如下：
a）全氟-2-甲基-2-戊烯：纯度≥99.9%
b）全氟-2-甲基-2-戊烯HF加成物：纯度≥99.9%
5.3.2仪器设备
全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量测试使用的仪器设备如下：
a）气相色谱仪：配置同5.2.1；
b）电子天平：感量0.0001g；
c）容量瓶：PP材质，100mL；
d）移液器。
5.3.3试验步骤GBXXXXX—20XX
4分别向容量瓶中加入全氟-2-甲基-2-戊烯0.0200g、全氟-2-甲基-2-戊烯HF加成物0.0200g，再
加入全氟己酮灭火剂样品99.7600g，配制标准储备溶液。以全氟己酮灭火剂样品为溶剂，将标准储
备溶液逐级稀释分别得到全氟-2-甲基-2-戊烯、全氟-2-甲基-2-戊烯HF加成物浓度为200mg/kg、100
mg/kg、50mg/kg、20mg/kg和10mg/kg的标准溶液。
按照5.2.1～5.2.3.2的规定的条件和操作步骤分别测定样品和标准溶液中全氟-2-甲基-2-戊烯
及HF加成物。以标准溶液浓度为横坐标，以标准溶液目标分析物色谱峰面积与样品中目标分析物色
谱峰面积的差值为纵坐标。将各测量点线性拟合绘制标准工作曲线，所绘标准曲线的线性相关系数
应大于0.99。将测试样品中目标化合物的色谱峰面积与标准曲线相对应，得到对应的质量浓度。
取三次平行试验结果的算术平均值为测定结果，各次试验的绝对值偏差应不大于5mg/kg。
5.4全氟-4-甲基-2-戊烯含量
5.4.1试剂和材料
使用纯度≥99.9%的全氟-4-甲基-2-戊烯配制标准储备溶液。
5.4.2仪器设备
全氟-4-甲基-2-戊烯含量测试使用的仪器设备同5.3.2。
5.4.3试验步骤
向容量瓶中加入全氟-4-甲基-2-戊烯0.0200g，再加入全氟己酮灭火剂样品99.7800g，配制标准
储备溶液。以全氟己酮灭火剂样品为溶剂，将标准储备溶液逐级稀释分别得到全氟-4-甲基-2-戊烯
浓度为200mg/kg、100mg/kg、50mg/kg、20mg/kg和10mg/kg的标准溶液。
按照5.2.1～5.2.3.2的规定的条件和操作步骤分别测定样品和标准溶液中全氟-4-甲基-2-戊
烯。以标准溶液浓度为横坐标，以标准溶液目标分析物色谱峰面积与样品中目标分析物色谱峰面积
的差值为纵坐标。将各测量点线性拟合绘制标准工作曲线，所绘标准曲线的线性相关系数应大于
0.99。将测试样品中目标化合物的色谱峰面积与标准曲线相对应，得到对应的质量浓度。
取三次平行试验结果的算术平均值为测定结果，各次试验的绝对值偏差应不大于10mg/kg。
全氟-4-甲基-2-戊烯含量的测定可与全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量的测定合并进行，可
以直接利用已知浓度的标准样品进行校准。
5.5水分
从盛装容器中取样，按GB/T7376—2008中5.3的规定进行。应选用适用于酮类物质水分滴定
的卡尔费休试剂。
取三次平行试验结果的算术平均值为测定结果，各次试验的绝对值偏差应不大于2mg/kg。
5.6酸度
5.6.1仪器和试剂
酸度测试采用的仪器和试剂如下：
a）电位测定仪：精度0.01mV；
b）低温试验箱：最低控温范围≤-20℃；
c）电子天平：最小感量0.0001g；GBXXXXX—20XX
5d）酸式滴定管：10mL；
e）分液漏斗：250mL；
f）一次性注射器：20mL；
g）锥形瓶：100mL；
h）氯化钠：分析纯；
i）水：分析实验室用三级水；
j）盐酸标准溶液：浓度0.0020mol/L。
5.6.2试验步骤
5.6.2.1过量氯化钠充分溶解在水中，过滤制得饱和氯化钠溶液。全氟己酮灭火剂样品和饱和氯化
钠溶液分别放置在-10℃低温箱中至恒温备用。
5.6.2.2开启电位测定仪，用水充分清洗电极，仪器稳定后，对电极进行校正。
5.6.2.3分液漏斗放置于-10℃低温试验箱中降温10分钟后取出，外表面包覆隔热层，用20mL一
次性注射器抽取约12mL全氟己酮灭火剂样品，注入到分液漏斗中，天平称量加入样品重量。然后
加入饱和氯化钠溶液60.0g，振摇1min，静置1min后分层，放出底层样品备用。将上层萃取液
从分液漏斗上口倒入100mL锥形瓶，锥形瓶放置于冰水浴中，读取0℃时萃取液稳定的电位值P1。
5.6.2.4对下层灭火剂样品连续重复5.6.2.3中萃取步骤两次，分别测得萃取液水解电位P2和P3。
5.6.2.5取60.0g新的空白饱和氯化钠溶液放置在冰水浴中，0℃时记录溶液初始电位为P0。
5.6.2.6向空白饱和氯化钠溶液中逐滴滴入浓度为0.0020mol/L的盐酸标准溶液，观察溶液电位的
变化，记录电位分别为P1、P2和P3时对应盐酸标准溶液的体积为V1、V2和V3。
5.6.3结果计算
按照公式（1）计算全氟己酮灭火剂的酸度
mVVVcS3 2 1 36500 ]2/) ([  ………………………………(1)
式中：
S—全氟己酮灭火剂的酸度，单位为毫克每千克（mg/kg）；
c—盐酸标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；
V—盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；
m—样品质量，单位为克（g）；
M—盐酸的摩尔质量，为36.5。
取三次平行测定结果的算术平均值为测定结果，各次测定的绝对值偏差应不大于1mg/kg。
5.7非挥发性残留物
5.7.1仪器
非挥发性残留物测试采用的仪器如下：
a)蒸发皿：材质为铂、石英或陶瓷，容积约150mL；
b)恒温水浴：能使温度控制在试验样品沸点的附近；
c)烘箱：可控温在(110±2)℃，精度1℃；
d)电子天平：最小感量0.0001g。GBXXXXX—20XX
65.7.2试验方法
将蒸发皿放入烘箱中，(110±2)℃下烘干至恒重，放入干燥器中冷却至周围环境温度后称量，
精确至0.1mg。
移取约100g试样于蒸发皿中，放于水浴上，水浴温度设定为60℃，在通风柜中蒸发至干。
将蒸发皿外面用擦镜纸擦干净，置于(110±2)℃的烘箱中加热2h，放入干燥器中冷却至周围环境
温度，再次称量蒸发皿质量，精确至0.1mg。
5.7.3结果计算
非挥发性残留物W(%)按公式计算：
1001 2mmmW ………………………………(2)
式中：
W—非挥发性残留物，单位为百分之（%）；
m1—蒸发皿的质量，单位为克（g）；
m2—试样气化后蒸发皿的质量，单位为克（g）；
m—试样的质量，单位为克（g）。
5.8悬浮物或沉淀物
室温下取液体试样10mL置于干净的具塞比色管内，擦干比色管管外壁附着的霜或湿气，从横向
透视观察是否有混浊或沉淀物。
6检验规则
6.1检验类别与项目
6.1.1出厂检验
全氟己酮纯度、全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量、全氟-4-甲基-2-戊烯含量、水分、酸度
为出厂检验项目。
6.1.2型式检验
表1规定的全部项目为型式检验项目。
有下列情况之一时，应进行产品型式检验：
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
b)产品的原料、生产工艺、生产条件等发生改变，可能影响产品质量时；
c)产品标准规定的技术要求发生变化时；
d)停产一年及以上恢复生产时；
e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时；
f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
6.2组、批
组为一次性投料于加工设备制得的均匀物质。GBXXXXX—20XX
7批为在相同的环境条件下，用相同的原料和工艺生产的产品，包括一组或多组。
6.3抽样
型式检验样品应从出厂检验合格的产品中抽取。
按“组”和“批”抽样，都应随机抽取不小于2kg样品。
6.4判定规则
出厂检验项目中有任何一项不符合本文件第4章的要求，则该批次产品出厂检验不合格。
型式检验结果符合下列条件之一者，即判定该批产品合格，否则判该批产品不合格：
1）各项指标均符合第4章要求；
2）只有一项B类不合格，其他项目均符合第4章要求。
7标志、充装、贮存和运输
7.1标志
产品包装容器上应清晰、牢固地标明“全氟己酮灭火剂”字样，产品铭牌应包括产品名称、执
行标准、产品批号、产品净重、生产日期、生产企业、生产地址、充装企业、充装地址、安全警示
等信息，还应标注产品对典型可燃物的灭火浓度，灭火浓度的测试方法参照附录B。
7.2充装
7.2.1全氟己酮灭火剂的充装场地条件、充装设备、监测和计量仪表、安全防护器具等应符合GB/T
27550的规定，充装人员应充分了解全氟己酮灭火剂的性能，充装单位应具备对全氟己酮灭火剂质
量检验的能力。
7.2.2不带压全氟己酮灭火剂容器可采用带有涂层的钢桶或钢瓶，氮气保护；带压（表压≥0.2MPa）
容器的钢瓶应符合TSG23的规定。与全氟己酮灭火剂直接接触的包装材料应验证其与全氟己酮的相
容性。
7.2.3充装前应对充装容器和容器阀逐只进行检查，确保容器和容器阀的选型、质量、密封性能、
安全性能符合TSG23、GB/T13004、GB/T13075、GB16670、GB25972、XF1203等相应标准的要
求。
7.2.4全氟己酮可与水反应产生酸性物质，充装过程应对灭火剂中的水分含量进行严格控制，容器
在充装前应进行干燥、抽真空、保护气置换等必要的处理，充装过程应采取一定的措施避免灭火剂
暴露在空气中。
7.2.5充装用计量衡器应保持准确，瓶组内灭火剂的充装密度或充装压力应符合GB16670、GB25972、
XF1203等标准的规定。
7.2.6充装单位对充装过程的安全及充装后灭火剂的质量负责。充装后灭火剂的纯度、水分、酸度
应符合表1的要求，应对充装后的容器进行密封检查。
7.2.7充装单位填写并保存充装记录，记录内容至少应包括：充装日期、瓶号、环境温度、充装压
力、充装量、充装人、检查人、容器规格、灭火剂生产单位、灭火剂质量情况（纯度、水分、酸度）、
有无异常情况等。充装记录保存时间不少于两年。
7.3贮存GBXXXXX—20XX
8本产品应密闭贮存于阴凉、干燥、通风良好的仓库，不得靠近热源，严禁雨淋，避免阳光直射
和接触强碱、胺类和醇类等物质。
7.4运输
在装卸运输过程中，严禁撞击、拖拉、摔落，并应符合铁路、公路对运输货物的相关规定。GBXXXXX—20XX
9附录A
（资料性）
全氟己酮灭火剂色谱质谱图
图A.1全氟己酮灭火剂色谱图
图A.2全氟己酮灭火剂色谱局部放大图
（注：图中D1为全氟-4-甲基-2-戊烯，D2为全氟-2-甲基-2-戊烯）GBXXXXX—20XX
10
图A.3全氟己酮灭火剂质谱图GBXXXXX—20XX
11附录B
（规范性）
全氟己酮灭火剂灭火性能测试方法
B.1试验原理与要求
全氟己酮灭火剂气化后混入空气，通过标准的杯式燃烧器装置，测试熄灭燃料火焰的临界浓度。
B.2试验设备与材料
试验装置的整体布局如图B.1所示，燃烧杯的尺寸应符合GB/T20702的要求。
正庚烷纯度≥99%。
空气应清洁、干燥、无油，空气中的氧的体积浓度为（20.9±0.5）%。
B.3试验步骤与结果
按照GB/T20702测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤开展测试。
全氟己酮灭火剂采用蠕动泵泵入的方式采样，应提前标定蠕动泵转速与灭火剂质量流量的对应
关系。根据对应温度下的比容参数，将灭火剂质量流量转化为体积流量，并计算灭火浓度：
100
air extext
CCCC
……………………（B.1）
式中：
C—全氟己酮灭火剂最低灭火浓度，单位为百分之（%）；
Cext—全氟己酮灭火剂的体积流量，单位为升每分钟（L/min）；
Cair—空气的体积流量，单位为升每分钟（L/min）。
T1
T2Φ28-31（OD）
25
70
252Φ1211Φ85
T31 2 3
4 567
8
91010
1.全氟己酮样品
2.蠕动泵
3.加热循环槽7.  燃料
8.  燃料支架
9.  杯式燃烧器4.  调节阀
5.  流量计
6.  混合器10. 热电偶
11. 加热杯详图535235 90
图B.1杯式燃烧法试验装置图