2020 -109 Página 1 de 15 
 
 
  
 
 RESOLUCIÓN No.  
 
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD  
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características”;  
 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se estab lece la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial -Suplemento No. 853 
del 2 de enero de 1996;  
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio – Acuerdo OTC de la OMC, en su Artículo 2 
establece las disposiciones para la e laboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 
instituciones del Gobierno Central y su notificación a los demás Miembros;  
 
Que,  el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de n ormas;  
 
Que, la Decisión 850 de la Comisión de la Comunidad Andina tomada el 25 de noviembre de 
2019, establece el “Sistema Andino de Andino de la Calidad (SAC)”;  
 
Que,  el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala “(…) Esta ley tien e como 
objetivo establecer el marco jurídico destinado a:  i) regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en e sta materia; ii) Garantizar el cumplimiento 
de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud 
humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor 
contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e 
incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 
ecuatoriana.” ; 
 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11  256 del 15 de ju lio de 2011, 
publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, 
códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben 
estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepci ón, a fin de que se divulgue su contenido sin 
costo;  
 
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial -Suplemento No. 
263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano 
de Norm alización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)” ; 
 
Que, mediante Resolución No. 18 037 del 25 de enero de 2018, publicada en el Registro Oficial 
No. 189 del 27 de febrero de 2018 se oficializó con el carácter de Obligatorio la Primera 
Revisión  del reglamente técnico ecuatoriano, RTE INEN 141 (1R)  “Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución”, la misma que entró en vigencia el 26 
de agosto de 2018;  
 
Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de ac uerdo a las funciones determinadas en 
el literal b) del artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “ b) 
Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas 
de normas, reglamentos t écnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de  
 
 
2020 -109 Página 2 de 15 
 
 
  
 
 trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(…)” ha formulado  
la Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano , PRTE INEN 141 (2R)  “Requisitos de  
seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución ”; 
 
Que,  en conformidad con  el artículo 2, numeral 2.9.2 del  Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC y, el artículo 12 de la Decisión 827 de la Comisión de la Comunidad And ina, 
CAN , este proyecto de revisión de reglamento técnico fue notificado a la OMC y a la CAN y, a la 
fecha se han cumplido los plazos preestablecidos para este efecto de conformidad con el siguiente 
detalle:  
 
Notificación  Notificación CAN  Notificación OMC  
Inicio  Finalización  Inicio  Finalización  
Primera  2020 -06-11 2020 -08-10 2020 -06-11 2020 -08-10 
 
 
Que,  el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: 
“La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopci ón y aplicación de reglamentos 
técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la 
vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor 
contra prácticas engañosas ”; 
 
Que, mediante Resolución COMEX No. 020 -2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en 
vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador;  
 
Que,  la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andi na establece los 
“Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina 
y a nivel comunitario ”; 
 
Que,  mediante Decreto Ejecutivo N°  372 de 19 de abril de 2018, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento N° 234 de 04 de mayo de 2018, el Presidente de la República declaró como política 
de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites, no solo para 
increm entar la eficiencia de los sectores económicos, sino para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos;  
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y 
Productividad encargado, dispone a la Subsecretaría del  Sistema de la Calidad, en coordinación 
con el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – 
SAE, realizar un análisis y mejorar los reglamentos técnicos ecuatorianos RTE INEN; así como, 
los proyectos de reglament os que se encuentran en etapa de notificación, a fin de determinar si 
cumplen con los legítimos objetivos planteados al momento de su emisión;  
 
Que, la Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos de 10 de octubre 
de 2018, publicad a en el Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de octubre de 2018, tiene por 
objeto disponer la optimización de trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus  
costos de gestión, con el fin de facilitar la relación entre las y los administ rados y la Administración 
Pública y entre las entidades que la componen; así como, garantizar el derecho de las personas a 
contar con una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad ; 
 
Que,  por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a par tir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el 
Registro Oficial -Suplemento No. 387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo  1 se decreta 
“Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes 
instituciones: el Ministe rio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca” ; y en su artículo 2 
dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del  
 
 
2020 -109 Página 3 de 15 
 
 
  
 
 Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca” ; 
 
Que,  en la normativa ibidem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por 
absorción, todas las competencias, atri buciones, funciones, representaciones, y delegaciones 
constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al 
Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranje ras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca,  serán asumidas por el Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;  
 
Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece que “ En 
relación con el INE N, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las 
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
en el ámbito de su competencia. (…)” , en consecuencia, es competente para aprobar y  oficializar 
con el carácter de Obligatorio , la Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano, RTE 
INEN 141 (2 R) “Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de 
distribución ”; mediante su publicación en el Registro Oficial, a  fin de que exista un justo equilibrio 
de intereses entre proveedores y consumidores;   
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecret aría de la Calidad la 
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su 
competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sist ema Ecuatoriano de la Calidad y en 
su Reglamento General;  y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,  
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1. - Aprobar y oficializar con el carácter de Obligatorio la Segunda Revisión  del: 
 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE I NEN 141 (2R) 
“REQUISITOS DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA TRANSFORMADORES 
DE DISTRIBUC IÓN” 
 
 
1.   OBJETO  
 
1.1 Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los 
transformadores de distribución, previamente a la come rcialización de productos nacionales e 
importa dos, con el propósito de proteger la seguridad de las personas y el medio ambiente; así 
como prevenir prácticas que puedan inducir a error.  
 
 
2.   CAMPO DE APLICACIÓN  
 
2.1 Este reglamento técnico se aplica a lo s productos:  
 
2.1.1 Transformadores de distribución tipo: poste, subestación, pedestal (padmounted), 
sumergibles y secos  
 
2.1.1.1 Transformadores monofásicos de potencia desde 3  kVA hasta 167  kVA, clase de 
aislamiento en medio voltaje (MV) < 34,5 kV y en b ajo voltaje (BV) < 1,2 kV.  
 
2.1.1.2 Transformadores trifásicos de potencia desde 15 kVA hasta 2000 kVA, clase de 
aislamiento en medio voltaje (MV) < 34,5 kV y en bajo voltaje (BV) < 1,2 kV.   
 
 
2020 -109 Página 4 de 15 
 
 
  
 
  
2.2 Los productos que son objeto de aplicación de este reglamento  técnico se encuentran 
comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:  
 
 
 
Clasificación 
Código  Designación del producto/mercancía  Observaciones  
85.04  Transformadores eléctricos, 
convertidores eléctricos estáticos (por 
ejemplo: rectificadores) y bo binas de 
reactancia (autoinducción).   
 - Transformadores  de dieléctrico líquido:   
8504.21  - - De potencia inferior o igual a 650kVA:   
 - - - De potencia inferior o igual a 10kVA:   
8504.21.19.00  
 - - - - Los demás  Aplica a los transformadores de 
distribuc ión citados en el campo de 
aplicación del reglamento técnico 
RTE INEN 141 (2R).  8504.21.90.00  - - - Los demás  
8504.22  - - De potencia superior a 650 kVA pero 
inferior o igual a 10.000 kVA:   
8504.22.10.00  - - - De potencia superior  a 650 kVA pero 
inferi or o igual  a 1.000 kVA  Aplica a los transformadores de 
distribución  citados en el campo de 
aplicación del reglamento técnico 
RTE INEN 141(2R).  8504.22.90.00  - - - Los demás  
 - Los demás transformadores:   
8504.32  - - De potencia superior a 1  kVA pero 
inferior o igual a 16 kVA:   
8504.32.10.00  - - - De Potencia superior a 1 kVA pero 
inferior o igual a 10 kVA  Aplica a los transformadores de 
distribución  citados en el campo de 
aplicación del reglamento técnico 
RTE INEN 141(2R).  8504.32.90.00  - - - Los de más 
8504.33.00.00  - - De potencia superior a 16 kVA pero 
menor o igual a 500 kVA  
8504.34  - - De potencia superior a 500 kVA:   
8504.34.10.00  - - - De potencia inferior o igual a 1.600 kVA  Aplica a los transformadores de 
distribución  citados en el campo  de 
aplicación del reglamento técnico 
RTE INEN 141(2R).  8504.34.20.00  - - - De potencia superior a 1.600 kVA pero 
inferior a 10.000 kVA  
 
 
 
3.   DEFINICIONES  
 
 
3.1 Para efectos de aplicación de este reglamento técnico se adoptan las definiciones 
contempl adas en la s norma s NTE INEN -IEC 60076 -3, NTE INEN 2110, NTE INEN 2111 y, las  que 
a continuación se detallan : 
 
3.1.1 Certificado de conformidad.  Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o 
sistema de certificación, en el cual se puede confiar ra zonablemente que un producto, proceso o 
servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 
especificación técnica o documento normativo específico.  
  
 
 
2020 -109 Página 5 de 15 
 
 
  
 
 3.1.2 Consumidor.  Toda persona natural o jurídica que como des tinatario final adquiera, utilice o 
disfrute bienes o servicios. Cuando el presente reglamento mencione al consumidor, dicha 
denominación incluirá al usuario.  
 
3.1.3 Distribuidores o comerciantes.  Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 
venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aun 
cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  
 
3.1.4 Embalaje. Es la protección al envase y al producto mediante un material adecuado con el 
objeto de protegerlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su 
manipulación durante el transporte y almacenamiento.  
 
3.1.5 Empaque o envase.  Todo material primario o secundario que contiene o recubre al producto 
hasta su entrega  al consumidor, con la finalidad de protegerlo del deterio ro y facilitar su 
manipulación.  
 
3.1.6 Importador. Persona natural o jurídica que de manera habitual importa bienes para su venta 
o provisión en otra forma al interior del territorio nacional.  
 
3.1.7 Indeleble.  Que no se puede borrar.  
 
3.1.8 Inspección.  Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales.  
 
3.1.9 Límite aceptable de calidad (AQL).  Nivel de calidad que es el peor promedio tolerable del 
proceso cuando se envía una serie continua de lotes para muestreo de aceptación.  
 
3.1.1 0 Marca de conformidad de tercera parte.  Marca protegida, emitida por un orga nismo que 
realiza la evaluación de la conformidad de tercera parte, que indica que un objeto de evaluación de 
la conformidad (un producto, un proceso, una persona, un sistema o un organismo) es conforme 
con los requisitos especificados.  
 
3.1.11 Marca o nom bre comercial . Cualquier signo que sea apto para distinguir productos  en el 
mercado.  
 
3.1.1 2 Organismo Acreditado. Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 
competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de actividad es de evaluación 
de la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la 
entidad de acreditación.  
 
3.1.13  Organismo Designado. Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo de 
inspección, que ha sido a utorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca (MPCEIP) conforme lo establecido por l a Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para 
que lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad.  
 
3.1.1 4 Orga nismo Reconocido . Es un organismo de evaluación de la conformidad con 
competencia en pruebas de ensayo o calibración, inspección o certificación de producto, 
acreditado por un Organismo de Acreditación que es firmante del Acuerdo de Reconocimiento 
Multilat eral (MLA) de IAF o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), según corresponda.   
 
3.1.1 5 País de origen . País de fabricación, producción o elaboración del producto.  
 
3.1.1 6 Productore s o fabricantes.  Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 
transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores.  
  
 
 
2020 -109 Página 6 de 15 
 
 
  
 
 3.1.17 Prueba tipo. La efectuada por el fabricante a un transformador representativo de una se rie 
de transformadores de valores iguales e igual constitución, con el fin de demostrar el cumplimiento 
de las normas.  
 
NOTA Se considera que un transformador es representativo de otros, si es completamente 
idéntico en características y constitución; sin e mbargo la prueba tipo puede considerarse válida si 
es hecho sobre un transformador que tenga pequeñas desviaciones sobre los otros. Estas 
desviaciones serán objeto de acuerdo entre comprador y fabricante.  
 
3.1.18 Prueba de rutina. Debe realizarse a cada tr ansformador en forma individua l, para verificar 
que el producto cumpla con las especificaciones del diseño.  
 
3.1.19 Prueba especial. Prueba diferente a las de rutina, acordado entre fabricante y comprador y 
exigible solo en el contrato particular.  
 
3.1.20 Transformador de distribución. Un transformador para transferir energía eléctrica desde un 
circuito primario de distribución a un circuito secundario de distribución o circuito de servicio al  
consumidor. Normalmente los transformadores de distribución van hasta 2000 kVA y hasta 34500 
V. 
 
3.1.21 Transformador de distribución tipo pedestal. Conjunto formado por un transformador de 
distribución con un gabinete integrado en el cual incluyen accesorios para conectarse en sistemas 
de distribución subterránea, est e conjunto está destinado para instalarse en un p edestal y para 
servicio en intem perie.  
 
3.1.22 Transformador de distribución tipo poste. Es aquel transformador de distribución que por su 
configuración externa está dispuesto en forma adecuada para sujetars e o instalarse en un poste o 
en alguna estructura similar.  
 
3.1.23 Transformador de distribución tipo subestación. Es aquel transformador de distribución que 
por su configuración externa está dispuesto en forma adecuada para ser instalado en una 
plataforma , cimentación o estructura similar y su acceso está limitado por un área restrictiva.  
 
3.1.24 Transformador de distribución tipo sumergible. Es aquel transformador de distribución que 
por su configuración externa está dispuesto en forma adecuada para ser i nstalado en un pozo o 
bóveda y que está expuesto a sufrir inundaciones.  
 
3.1.25 Transformador tipo seco.  Aquel en el cual el núcleo y los devanados no están sumergidos 
en un líquido aislante.  
 
4.   REQUISITOS  
 
4.1 Requisitos de producto. Los productos obje to de este reglamento técnico deben cumplir 
como mínimo los requisitos establecidos en la tabla 1  y 2  
 
Tabla 1. Requisitos para todos los productos objeto de este reglamento técnico    
 
Norma de Requisitos y 
Métodos de Ensayo  Requisito  
NTE INEN 2111; y,  5 Requisitos  
7.1.1 Medición de la resistencia de los devanados  
7.1.2 Medición de la relación de transformación, verificación de la 
polaridad y desplazamiento angular  
7.1.3 Medición de los voltajes de cortocircuito  
7.1.5 Medición de las pérdidas sin carga (en vacío) y corriente de 
excitación  
7.2.2 Prueba de calentamiento   
 
 
2020 -109 Página 7 de 15 
 
 
  
 
 NTE INEN 2116; y,  4.1 Pérdidas con carga  
4.2 Factores que afecta a los valores de pérdidas con carga y al 
voltaje de impedancia  
4.3 R equisitos previos para la determinación de las pérdida s con 
carga y el voltaje de impedancia  
5.1 Método de vatímetro, voltímetro y amperímetro  
5.2 Método del puente de impedancia  
5.3 Procedimientos de ensayos  
5.4 Cálculo de las pérdidas con carga y del voltaje de impedancia 
a partir de los datos de prueba  
NTE INEN -IEC 60076 -3; y,  9 Aislamiento de los cableados auxiliares (AuxW)  
10 Ensayo de voltaje aplicado (AV) – Voltaje de ensayo AC para 
Um < 1,1 kV = 10 kV  
11.2 Ensayo de voltaje inducido soportado (IVW)  
- Para transformadores monofásicos con U m ≤ 72,5 kV, con 
aislamiento no uniforme, con BIL ≤ 150kV, que tienen un 
bushing de alto voltaje y que están conectados a tierra 
permane ntemente en el lado de alto voltaje inducido sobre este 
devanado. Sin embargo, el ensayo de voltaje inducido se lo 
realiza  aplicando sobre los terminales de un devanado, un 
voltaje para que se induzca otro sobre los terminales de línea 
de alto voltaje a tierra. Este voltaje es de 1000 V más 3,46 
veces el voltaje nominal del devanado de alto voltaje del 
transformador, pero en ningún caso el voltaje inducido en línea 
a tierra supera los 40000 V para transformadores con BIL de 
150kV. Para este ensayo, el terminal de neutro está conectado 
a tierra.  
13.1 Requisito para todos los ensayos de impulso tipo rayo  
13.2 Ensayo de impulso t ipo rayo de onda completa (LI)  
NTE INEN 2112; y,  3.1 Determinación del rango de derivaciones  
3.2 Voltaje de derivación – Corriente de derivación. Categorías 
normales de variación de voltaje de derivaciones. Máximo voltaje 
de derivación  
4.1 Potencia de de rivación. Derivaciones de potencia nominal – 
derivaciones de potencia reducida  
4.3 Especificación de la impedancia de corto -circuito  
4.4 Pérdidas bajo carga e incremento de temperatura  
NTE INEN 2126; y,  3. Disposiciones generales  
4.1 Limites de calentami ento 
4.2 Límites de calentamiento para transformadores sumergidos 
en aceite  
4.3 Reducción de calentamiento para transformadores que 
utilizan en agente refrigerante a temperatura elevada o 
condiciones especiales de refrigeración con aire  
4.4 Reducción del c alentamiento para transformadores diseñados 
para altitudes superiores a 1 000 m.s.n.m.  
4.5 Refrigeración por agua en transforma dores  
NTE INEN 2128  3.1 Condiciones usuales de servicio  
3.2 Condiciones inusuales de servicio  
4.1.1 Aislamiento  
4.1.2 Operaci ón de la potencia nominal  
4.1.3 Calentamiento en los devanados y en el aceite a altitudes 
superiores a 1 000 m .s.n.m. 
4.1.4 Reducción de calentamiento para transformadores 
diseñados para altitudes superiores a 1 000 m .s.n.m. 
4.1.5 Operación a una potencia  (kVA) menor que la nominal   
 
 
2020 -109 Página 8 de 15 
 
 
  
 
  
Tabla 2. Requisitos de específicos  
 
Producto  Norma de 
Requisitos y 
Métodos de 
Ensayo  Requisito  
Transformadores monofásicos de 
distribución tipo poste, subestación, 
pedestal (padmounted) y sumergibles, 
autoenfriados en líquid o aislante, de 
potencia desde 3 kVA hasta 167 kVA, 
clase de aislamiento en medio voltaje 
(MV) ≤ 34,5 kV y en bajo voltaje (BV)  
≤ 1,2 kV NTE INEN 2114  4 Requisitos  
Transformadores monofásicos de 
distribución tipo pedestal 
(padmounted), autoenfriados en 
liquido aislante, de potencia desde 3 
kVA hasta 167 kVA, clase de 
aislamiento en medio voltaje (MV) ≤ 
34,5 kV y en bajo vol taje (BV) ≤ 1,2 kV NTE INEN 2683  5.2 Niveles básicos de aislamiento de 
impulso y niveles de prueba 
dieléctrica.  
5.4 Conectores terminal es  
5.5 Comportamientos de medio 
voltaje y bajo voltaje  
5.7 Preservación de aceite  
5.8 Tanques  
5.9 Componentes para sistemas de 
cable primario en anillo  
7.1.2 Ensayo dieléctrico  
Transformadores trifásicos de 
distribución tipo poste, subestación, 
pede stal (padmounted) y sumergibles 
autoenfriados en líquido aislante, de 
potencia desde 15 kVA hasta 2000 
kVA, clase de aislamiento en medio 
voltaje (MV) ≤ 34,5 kV y en bajo 
voltaje (BV) ≤1,2 kV  NTE INEN 2115  4. Requisitos  
Transformadores trifásicos de 
distribución tipo pedestal 
(padmounted) autoenfriados en líquido 
aislante, de potencia desde 15 kVA 
hasta 2000 kVA, clase d aislamiento 
en medio voltaje ( MV) ≤ 34,5 kV y en 
bajo voltaje (BV) ≤ 1,2 kV NTE INEN 2684  5.2 Niveles básicos de aislamiento de 
impulso y niveles de prueba 
dieléctrica.  
5.3 Voltaje de cortocircuito   
5.5 Comportamientos de medio 
voltaje y bajo voltaje  
5.7 Preservación de aceite  
5.8 T anques  
5.9 Componentes para un sistemas 
de cable primario en malla  
7.1 Generalidades  
7.2 Ensayo dieléctrico  
 
4.2  Especificaciones de eficiencia energética  
 
4.2.1 Los transformadores monofásicos y trifásicos de distribución tipo poste, subestación, 
pedestal (padmounted) y sumergibles autoenfriados en líquido aislante, objeto de este reglamento 
técnico, deben cumplir con los valores de eficiencia especificados en la tabla 3.  
 
   
 
 
2020 -109 Página 9 de 15 
 
 
  
 
 Tabla 3. Eficiencias mínimas permitidas para los transformadores de distrib ución 
(Eficiencia en %)  
 
ALIMENTACIÓN  POTENCIA NOMINAL  
(kVA)  CLASE DE AISLAMIENTO  
MV ≤ 25 kV  25 kV < MV ≤ 34,5 kV  
M 
O 
N 
O 
F 
A 
S 
I 
C 
O 
S 3 97,42  - 
5 97,88  - 
10 98,30  - 
15 98,48  97,63  
25 98,65  98,02  
37,5 98,76  98,28  
50 98,83  98,43  
75 98,93  98,63  
100 99,00  98,76  
167 99,10  98,95  
T 
R 
I 
F 
A 
S 
I 
C 
O 
S 15 97,79  - 
30 98,17  - 
45 98,32  - 
50 98,35  - 
60 98,41  - 
75 98,47  98,01  
100 98,55  - 
112,5  98,58  98,19  
125 98,60  - 
150 98,65  98,31  
160 98,59  - 
200 98,66  - 
225 98,69  98,46  
250 98,72  - 
300 98,77  98,56  
350 98,80  - 
400 98,82  98,65  
500 98,86  98,71  
630 98,89  98,78  
750 98,92  98,83  
800 98,93  98,84  
1 000  98,94  98,85  
1 250  98,98  98,90  
1 500  99,01  - 
1 600  99,02  98,96  
2  000  99,04  99,00  
NOTA: Los transformado res de distribución con capacidades no contempladas en esta tabla 
deben ser calculadas con la fórmula especificada en el numeral 4.2.2.  
 
4.2.2 Cálculo de la eficiencia. Para la determinación de la eficiencia se deben considerar las 
pérdidas en vacío y deb idas a la carga, referidas a un factor de carga  (FC) del 80%, derivadas de  
 
 
2020 -109 Página 10 de 15 
 
 
  
 
 la medición de las pérdidas al 100 % de la carga y corregidas (a 85 °C) y un factor de potencia 
unitario de acuerdo a la fórmula siguiente:  
 
%ܧ=100	ݔ	(ܥܨ	ݔ	݊ܲ	ݔ	1000 )
(FC	x	PN	x	1000 )+݋ܲ+(ܿܲ	ݔ	ܿܨଶ	ݔ	ܶ) 
En donde:  
 
%E = Eficiencia en porcentaje  
FC = Factor de carga  
Pn = kVA (capacidad nominal)  
Po = Pérdidas en vacío a temperatura ambiente W  
Pc = Pérdidas debidas a la car ga a temperatura de referencia (a 85 °C,) W y  
T = Factor de corrección para las pérdidas de carga a 70 °C (0,952332)  
 
NOTA: La capacidad nominal (VA ) debe estar en función de los v alores de voltaje, frecuencia y 
corriente eléctricas nominales que se utiliz aron para el cálculo de las pérdidas y, considerando un 
factor de potencia unitario.  
 
5.   REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO  
 
5.1 La información de  rotulado  se debe presentar en un lugar visible , marcada o grabada o 
impresa de forma per manente e indeleble , con caracteres claros y fáciles de leer, en idioma 
español, sin perjuicio de que  además  se pueda presentar en otros idiomas adicionales.  
 
 
5.2 Los productos de este reglamento técnico deben contener la información de rotulado  en una 
placa de características , la cual debe ser  fabricada de material metálico resistente  a la intem perie , 
firmemente adherida al producto.  
 
5.2.1  El rotulado  del producto debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
5.2.1.1 Marca o nombre comercial  
5.2.1.2 Número de serie dado por el fabricante  
5.2.1.3 Año de fabricación  
5.2.1.4 Número de fases  
5.2.1.5 Potencia aparente nominal (en kVA o MVA), para cada tipo de refrigeración. Para 
transformadores de multi -devanado, la potencia nominal de cada arrolla miento debe ser dada. Las 
combinaciones de carga también deben ser indicadas a menos que la potencia nominal de uno de 
los devanados sea la suma de las potencias nominales de los otro s devanad os. 
5.2.1.6 Frecuencia nominal (en Hz)  
5.2.1.7 Voltaje nominal y  número de derivaciones incluyendo su voltaje (en V o kV)  
5.2.1.8 Corrientes nominales (en A)  
5.2.1.9 Grupo de conexión  
5.2.1.10 Impedancia (en %) a la corriente nominal (valor medido referido a 85 °C). Pa ra los 
transformadores de multi -devanados, varias impedancias para las diferentes combinaciones de 
dos devanados se deben darse con los respectivos valores de potencia de referencia.  
5.2.1.11 Tipo de refrigeración. Si el transformador tiene más de un régimen nominal, según el tipo 
de refrigeración o las c onexiones de los devanados y los regímenes nominales han sido 
explícitamente tenidos en cuenta para el diseño, deberán indicarse en la paca de características, 
los valores de potencia respectivos pueden ser expresados como porcentajes de la potencia 
nomina l, por ejemplo ONAN / ONAF 70/100%.  
5.2.1.12 Volumen (en litros) y tipo de líquido aislante  
5.2.1.13 Masa total (en kg)  
5.2.1.14 Nivel básico de aislamiento (en kVA) de cada devanado  
5.2.1.15 Material de cada devanado (cobre, Cu; o, aluminio, Al)  
5.2.1.1 6 Si el transformador tiene más de un grupo de valores, dependiendo de las diferentes 
conexiones de los arrollamientos que se haya establecido en el diseño, los valores adicionales  
 
 
2020 -109 Página 11 de 15 
 
 
  
 
 deberán todos estar dados en la placa de características, o placas separada s de valores que 
serán instaladas para cada conjunto.  
5.2.1.17 Los transformadores eléctricos sumergidos en líquido aislante que tengan cambiador de 
derivación o taps de operación exterior sin energía, deben tener un aviso que indique esta 
operación  
 
5.3 Los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la información de etiquetado 
en el producto.  
 
5.3.1 El etiquetado del producto debe contener la siguiente información  
 
5.3.1.1 Eficiencia energética (en %)  
 
5.4 Adicional los productos objeto de  este reglamento técnico deben contener la siguiente 
información a incluir directamente o a través de etiquetas en el producto o empaque o envase.  
 
5.4.1  País de origen.  
5.4.2 Nombre o razón social y número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del fabr icante o 
del importador (ver nota1) 
 
5.5 U bicación de la placa de características. La placa de características debe estar localizada 
de acuerdo con lo establecido en las normas NTE INEN 2139 y NTE INEN 2140.  
 
5.6 El logotipo del fabricante deberá estar mar cado en el transformador en bajo o en alto relieve de 
forma visi ble y legible.  
 
5.7 En la parte frontal del transformador debe constar la potencia aparente nominal (en kVA o 
MVA), con caracteres claros y fáciles de leer, y se hará en pintura indeleble de l arga duración, 
negro o azul eléctrico para transformadores tipo poste, subestación, sumergibles, autoenfriados en 
líquido aislante y tipo secos y, amarilla o blanca para transformadores tipo pedestal (padmounted).  
 
6. REFERENCIA NORMATIVA  
 
6.1 Norma ISO/I EC 17025:2017 , Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.  
 
6.2 Norma ISO/IEC 17050 -1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad 
del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales  
 
6.3 Norma ISO/I EC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 
productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.   
 
6.4 Norma ISO 2859 -1:1999+Amd1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Pa rte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) 
para inspección lote a lote.  
 
6.5 Norma Oficial Mexicana NOM -002-SEDE/ENER -2014:2014, Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución.  
 
6.6 Norma NTE INEN 2110 (1R):2013, Transformadores. Definiciones.  
 
6.7 Norma NTE INEN 2111 (2R):2013, Transformadores de Distribución. Pruebas eléctricas.  
 
                     
Nota1: Fabricante para los productos nacionales; importador para productos importados.   
 
 
2020 -109 Página 12 de 15 
 
 
  
 
 6.8 Norma NTE INEN 2112 (1R):2013, Transformadores. Devanados y sus derivaciones. 
Requisitos.  
 
6.9 Norma NTE INEN 2114 (2R):2004, Transformadores monofásicos de corriente sin carga, 
pérdidas y voltaje de cortocircuito.  
 
6.10 Norma NTE INEN 2115 (2R):2004, Transformadores de distribución nuevos trifásicos. 
Valores  de corriente sin carga, pérdidas y voltaje  de cortocircuito.  
 
6.11 Norma NTE INEN 2116 (1R):2013, Transformadores. Impedancia y pérdidas con carga.  
 
6.12 Norma NTE INEN 2120:1998, Transformadores. Requisitos  
 
6.13 Norma NTE INEN 2126 (1R):2013, Transformadores. Límites de calentamiento.  
 
6.14 Norm a NTE INEN 2128 (1R):2013, Transformadores. Requisitos de funcionamiento en  
condiciones de altitud y temperatura diferentes de las normalizadas.  
 
6.15 Norma NTE INEN 2130 (1R):2013, Transformadores. Placa de características . 
 
6.16 Norma NTE INEN 2139 (1R): 2013, Transformadores monofásicos. Accesorios  
 
6.17 Norma NTE INEN 2140 (1R):2013+Corrigendo 1:2014, Transformadores monofásicos. 
Accesorios  
 
6.18 Norma NTE INEN 2683:2014, Transformadores de distribu ción monofásicos tipo pedestal, 
autorefrigerados. Requis itos. 
 
6.19 Norma NTE INEN 2684:2013, Transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal,  
autorefrigerados. Requisitos.  
 
6.20 Norma NTE INEN -IEC 60076 -3:2019, Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de  
aislamiento, ensayos dieléctricos y distan cias de aislamiento en el aire.  
 
 
7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
 
7.1 La demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 
aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Convenios de Facilitación al Comercio o 
cualqui er otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y que éste haya sido 
ratificado, debe ser evidenciada aplicando las disposiciones establecidas en estos acuerdos. Los 
fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores deben asegurarse que el producto 
cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en el reglamento técnico ecuatoriano.  
Los expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en poder del 
fabricante, importador, distribuidor o come rcializador por el plazo establecido en la legislación 
ecuatoriana.  
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)  
 
 
8.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 
previamente a la comercialización de produc tos nacionales e importados sujetos a reglamentación 
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través de  un certificado de conformidad de 
producto expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el  
 
 
2020 -109 Página 13 de 15 
 
 
  
 
 país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento 
mutuo con el país, en conformidad a lo siguiente:  
 
8.1.1 Inspección y muestreo.  Para verificar la conformidad de los productos con el presente 
reglamento técnico , se debe realizar el muestr eo de acuerdo a : La norma técnica aplicada en el 
numeral 4 del presente reglamento técnico; o,  con el plan de muestreo establecido en la norma 
ISO 2859 -1, para un nivel de inspección especial S -1, inspección simple normal y un AQL=4%; o,  
según los procedimientos establecidos por el organismo de certificación de producto, acreditado, 
designado o reconocido; o, de acuerdo a los procedimientos o instructivos establecidos por la 
autoridad competente, en concordancia al ordenamiento jurídico vigente del país.  
 
8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de producto o certificado de inspección . Emitido 
por un organismo de  certificación de producto  o de inspección   acreditado , designado o reconocido  
para el presente reglamento técnico o normativa técn ica equivalente . 
 
8.2 Los fabricantes nacionales e importadores de productos contemplados en el campo de 
aplicación deben demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento 
técnico o normativa técnica equivalente, a través de la p resentación del certificado de conformidad 
de producto  o certificado de inspección según las siguientes opciones : 
 
8.2.1 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1a,  establecido 
en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un orga nismo de certificación de producto, de acuerdo 
con el numeral 8.1 de este reglamento técnico.  
 
8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1b  (lote), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de cer tificación de producto, de 
acuerdo con el numeral 8.1 de este reglamento técnico . 
 
8.2.3 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5 , establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de product o, de acuerdo con el 
numeral 8.1 de este reglamento técnico.  Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN 
(Esquema de Certificación 5), no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización.   
 
8.2.4 Declaración de conf ormidad del proveedor ( Certificado de Conformidad de Primera Parte ) 
según la norma ISO/IEC 17050 -1, emitido por el fabricante, importador , distribuidor  o 
comercializador . 
 
Con esta declar ación de conformidad, el declarante se responsabiliza de que haya  realizado por 
su cuenta las inspecciones y ensayos requeridos por este reglamento técnico que le han permitido 
verificar su cumplimiento. Este document o debe ser real  y auténtico, de faltar a la verdad asume 
las consecuencias legales. La declaración  de confor midad de l proveedor debe estar sustentad a 
con la presentación de informes de ensayos  o certificados de marca de conformidad , de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  
 
8.2.4.1 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya ac reditación 
sea emitida o reconocida por el SAE, que demuestre la conformidad del producto con este 
reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año  a la fecha de presentación; o,  
 
8.2.4.2 Informe de ensayos del producto emitido por un labor atorio de tercera parte que evidencie 
competencia técnica según la norma ISO/IEC 17025 y, tenga alcance para realizar los ensayos 
que demuestre n la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión 
no debe exceder un año a la fech a de presentación; o,  
 
Para el numeral 8.2.4, se debe adjuntar el informe de cumplimiento de los requisitos de etiquetado, 
marcado e indicaciones para el uso del producto, establecido en el presente reglamento técnico, 
emitido por el fabricante, importador , distribuidor u organismo de inspección.   
 
 
2020 -109 Página 14 de 15 
 
 
  
 
  
8.3 Los certificados e informes deben estar en idioma español o inglés, sin perjuicio de que 
además pueda n estar en otros idiomas adicionales.  
 
 
9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
9.1 De conformidad co n lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  (MPCEIP)  y, las instituciones del 
Estado que en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización  y sup ervisión, 
son las autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento 
de los requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales e 
importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la presentación de los 
certificados de conformidad respectivos.  
 
9.2 La autoridad de fiscalización y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el cumplimiento 
del presente reglamento técnico, en cualquier momento  de acuerdo con  lo establecido en el 
numeral del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
 
Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técnico , los 
costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de lo s servicios , de un organismo 
de evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o , designado por el MPCEIP  serán 
asumidos por el fabricante, si el producto es nacional, o por el importador, si el producto  es 
importado.  
 
10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
10.1 Las instituciones del Estado, en función de sus competencias, evaluarán la conformidad con 
los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos de evaluación de la 
conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación,  de inspección y laboratorios 
de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes.  
 
10.2 Con el propósito de desarrollar y ejecutar  actividades de vigilancia del mercado, la Ministra o 
el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones  y Pesca podrá disponer a las 
instituciones que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elaboren los respectivos 
programas de evaluación de la conformidad en el ámbito de sus competencias, ya sea de manera 
individual o coordinada entre sí.  
 
10.3 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión ejercerán sus funciones de manera 
independiente , imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.  
 
 
11.   RÉGIMEN DE SANCIONES  
 
 
11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializad ores de estos productos que 
incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según 
el riesgo que implique para los usuar ios y la gravedad del incumplimiento.  
 
11.2 Los organismos de certificación, inspección, laboratorios o demá s instancias que hayan 
extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o 
que hayan adulterado deliberadamente los datos de los ensayos o calibraciones emitidos por el 
laboratorio o, de los certificados, tendrá n responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes 
vigentes.  
  
 
 
2020 -109 Página 15 de 15 
 
 
  
 
 12.  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  
 
 
12.1 Con el fin de mantener actualizadas  las disposiciones de este reglamento técnico 
ecuatoriano, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances 
tecnológicos o req uisitos adicionales de seguridad  para la protección de la salud, la vida y el 
ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  
 
 
ARTÍCULO 2. - Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la  Segunda 
Revisión del reglamento técnico ecuatoriano,  RTE INEN 141 (2R) “Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución ” en la página web de esa Institución 
(www.normalizacion.gob.ec ). 
 
 
ARTÍCULO 3. - El presente reglamen to técnico ecuatoriano RTE INEN  141 (Segunda Revisión) 
reemplaza al RTE INEN 141:2018 (Primera Revisión) y, entrará en vigencia transcurrido el plazo de 
seis (6) meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.  
 
 
COMUNÍQUE SE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.  
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  
 
 
 
Ing. Hugo  Manuel  Quintana Jedermann  
SUBSECRETARIO DE CALIDAD