Okružní 31, 638 00  Brno  
legmet@cmi.cz  
 +420 545 555 414  
 
 
 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických 
a technických požadavků na stanovené měřidlo a stanovování metod zkoušení při schvalování typu a při 
ověřování stanoveného měřidla dle §  14 odst. 1 zákona č. 505/1990  Sb., o  metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ustanovení §  172 a následujících zákona č.  500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Sp rŘ“), zahájil z  moci úřední správní řízení dle §  46 SprŘ, a na základě podkladů vydává 
tento:  
 
 
 
I. 
O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V  A H Y  
číslo: 0111 -OOP -C089-22 
 
kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla , včetně metod zkoušení 
pro ověřování stanovených měřidel : 
„měřicí transformátory napětí“  
 
 
1  Základní pojmy  
Pro účely tohoto opatření obecné povahy platí termíny a definice podle VIM  a VIML1 a dále uvedené termíny 
a definice . 
1.1 
měřicí transformátor napětí (dále jen „měřicí transformátor “ nebo „MTN“ ) 
transformátor  napětí, který zajišťuje přenos informačního signálu do měřicích přístrojů, elektroměrů apod.   
1.2 
primární vinutí  
vinutí, na nějž se přivádí napětí, které má být transformováno  
 
1  TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)  
a Mezinárodní slovník termínů v  legální metrologii (VIML) jsou součástí sborníku technické harmonizace 
„Terminologie v  oblasti metrologie“ veřejně dostupného na www.unmz.cz.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
2 
 1.3 
sekundární vinutí  
vinutí, na které jsou připojeny napěťové obvody měřicích přístrojů, elektroměrů, ochran nebo podobných 
zařízení  
1.4 
jmenovité primární napětí   
hodnota primárního napětí, která je uvedena na štítku měřicího transformátor u a na které je založena jeho 
činnost. Standardní hodnot y jmenovitých napětí jednofázového transformátoru připojeného mezi fázový vodič  
třífázového systému a zem , nebo mezi nulový bod a zem , jsou dány součinem jmenovité hodnoty napětí 
systému vynásobené či nitelem 1/3 
1.5 
jmenovité sekundární napětí  
hodnota sekundárního napětí, která je uvedena na štítku měřicího transformátoru a na které je založena jeho 
činnost . Pro jednofázové měřicí transformátory připojené mezi fázi a zem  v třífázových systémech, kde je 
jmenovitá hodnota primárního napětí dělena 3, je hodnota sekundárního napětí dělena 3, takže je ponechán 
výsledný transformační poměr.  
1.6 
činitel zvýšení napětí   
činitel, jehož součin se jmenovitým primárním napětím dává nejvyšší napětí, při němž měřicí transformátor  
musí splňovat požadavky n a oteplení po předepsanou dobu a požadavky na přesnost  
1.7 
chyba napětí (chyba převodu)  
chyba způsobená měřicím transformátor em, která vyplývá z důvodu, že skutečný převod napětí není roven 
jmenovitému převodu . Tato chyba napětí, vyjádřená v procentech, je dána vzorcem :  
                                                        
()
pp sn
UUUUK 100−=     
 (1) 
kde  Kn   .........   je jmenovitý převod,  
 Up   .........   skutečné primární napětí,  
 Us  ..........   skutečné sekundární napětí, odpovídající Up za podmínek měření.  
1.8 
chyba úhlu   
fázový rozdíl mezi fázory primárníh o a sekundárního napětí; orientace fázorů primárníh o a sekundárního 
napětí je volena tak, že u ideálního měřicího transformátoru  je chyba úhlu nulová . Chyba úhlu se považuje za 
kladnou, jestliže fázor sekundár ního proudu předchází fázor primárního proudu. Obvykle bývá vyjádřena  
v úhlových minutách nebo centiradiánech  
POZNÁMKA : Tato definice je správná pouze pro střídavá napětí sinusového průběhu.  
1.9 
dvojpólově izolovaný měřicí transformátor   
měřicí transformá tor, u něhož všechny části primárního vinutí včetně svorek jsou izolovány proti zemi na 
izolační hladinu, která odpovídá jmenovité izolační hladině  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
3 
 1.10 
jednopólově izolovaný měřicí transformátor   
jednofázový měřicí transformátor , který má jeden konec svého primárního vinutí přímo uzemněn nebo 
trojfázový transformátor, který je určen pro zapojení primárníh o vinutí do hvězdy s přímo uzemněným 
nulovým bodem  
1.11 
skutečný převod   
poměr skutečného primárníh o napětí ke skutečnému sekundárnímu napětí měřicího  transformátoru   
1.12 
jmenovitý převod  
poměr jmenovitého primárního napětí k  jmenovitému sekundárnímu napětí  
1.13 
břemeno  
imped ance sekundárního obvodu, vyjádřená v ohmech, při daném účiníku (induktivním nebo kapacitním) . 
Břemeno je obvykle vyjádřeno jako zdánlivý výkon ve VA spotřebovaný při stanoveném účiníku a při 
jmenovitém sekundárním proudu  
1.14 
jmenovité břemeno  
hodnota zátěže, ze které jsou odvozeny požadavky na předepsanou přesnost  
1.15 
jmenovit á zátěž   
hodnota zátěže ve voltampérec h při daném účiníku, kterou  měřicí  transformátor přenáší do sekundárního 
obvodu při jmenovitém sekundárním napětí a připojeném jmenovitém břemeni  
1.16 
krajní zátěž   
hodnota zdánlivého výkonu při jmenovitém  napětí, kterou lze odebírat ze sekundárního  vinutí  bez překročení 
dovoleného oteplení . Krajní zátěž musí být specifikována v  jednotkách „VA“.  
Její standardní hodnoty jsou : (25; 50; 100) VA a jejich dekadické násobky , přičemž tyto hodnoty krajních 
zátěží jsou stanovené při jmenovitém sekundárním napětí a při účiníku o hodnotě 1.  
POZNÁMKY:  
1. Při krajní zátěži mohou být překročeny limity chyby napětí a chyby úhlu u všech sekundárních vinutí.  
2. V případě více než jednoho sekundárního vinutí je třeba krajní zátěž pro každé vi nutí uvést zvlášť.  
1.17 
třída přesnosti  
označení přiřazené měřicímu transformátoru , jehož chyba napětí a chyba úhlu nepřekročí dovolené hodnoty  
v předepsaných provozních podmínkách  
1.18 
nejvyšší napětí pro měřicí transformátor  
nejvyšší efektivní hodnota sdruženého střídavého napětí mezi fázemi, pro kterou je měřicí transformátor 
konstruován  s ohledem na jeho izolaci  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
4 
  
1.19 
jmenovitá izolační hladina  
kombinace hodnot napětí, která charakterizuje izolaci  měřicího  transformátoru z hlediska jeho schopnosti 
odolávat elektrickému namáhání  
1.20 
exponované prostředí  
prostředí, ve kterém je měřicí transformátor napětí  vystaven přepětí atmo sférického původu  
POZNÁMKA : Takový měřicí transformátor napětí  je obvykle spojen s  venkovním vedením buď přímo, nebo pomocí 
krátkého kabelu.  
1.21 
neexponované prostředí  
prostředí, ve kterém měřicí transformátor napětí  není vystaven přepětí atmosférického původu  
POZNÁMKA : Takový měřicí transformátor napětí  je obvykle spojen s kabelovo u sítí.  
1.22 
jmenovitý kmitočet   
hodnota kmitočtu, ze které jsou odvozeny požadavky to hoto předpisu  
1.23 
pomocné vinutí   
vinutí jednofázového měřicího transformátoru , které je určeno v sestavě tří jednofázových  měřicích  
transformátorů pro spojení do otevřeného trojúhelníka pro :  
a) vytvoření součtového napětí při poruchových stavech;  
b) potlačení oscilací při rezonančních jevech.  
2  Metrologické požadavky  
2.1 Normální provozní podmínky  
2.1.1 Teplota okol ního vzduchu  
Měřicí t ransformátory jsou klasifikovány ve třech kategoriích, jak je uvedeno v tabulce 1 .  
Tabulka 1 – Teplotní kategorie  
Kategorie  Nejnižší teplota  
(°C) Nejvyšší teplota  
(°C) 
−5/+40  −5 +40 
−25/+40  −25 +40 
−40/+40  −40 +40 
POZNÁMKA: Při výběru teplotní kategorie se musí uvažovat  rovněž skladovací a dopravní podmínky . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
5 
 2.1.2  Ostatní provozní podmínky pro vnitřní měřicí transformátor  
Ostatní provozní podmínky, které se berou v  úvahu, jsou:  
a)  vliv slunečního záření ; může  být zanedbán;  
b)  vliv okolní ho vzduch u, pokud je silně znečištěn prachem, kouřem, koro zivními plyny, párami nebo 
solí;  
c)  normální podmínky týkající se vlhkosti jsou následující :  
    průměrná hodnota relativní vlhkosti měřená v průběhu 24 hodin nepřekročí 95 %;  
    průměrná hodnota tlaku vodních par v průběhu 24 hodin nepřekročí 2,2 kPa;  
   průměrná hodnota relativní vlhkosti v průběhu jednoho měsíce nepřekročí 90 %;  
    průměrná  hodnota tlaku vodních par v průběhu jednoho měsíce nepřekročí 1,8 kPa.  
2.1.3  Ostatní provozní podmínky pro venkovní měřicí transformátor   
Ostatní provozní podmínky, které se  zohledňují , jsou:  
 a)  pokud průměrná hodnota teploty okolního vzduchu měřená v  průběhu 24 hodin nepřekračuje  
35 °C, může být zanedbána;  
 b)  sluneční záření přesahující hodnotu 1  000 W/m2 (v pravé poledne za jasného dne) musí být vzato  
v úvahu;  
 c)  okolní vzduch, pokud je znečištěn prachem, kouřem, koroz ivními plyny, parami nebo solí musí být vzat 
v úvahu ;  
 d)  tlak větru nepřekračující  700 Pa (tato hodnota odpovídá rychlosti větru 34 m/s) se nebere  
v úvahu;  
 e)  v úvahu se musí brát přítomnost kondenzace nebo srážek.  
2.2  Jmenovité hodnoty parametrů měřicích transformátorů  
2.2.1  Všeobecné požadavky na jmenovité údaje  
Jmenovité údaje měřicích transformátorů napětí , včetně jejich příslušenství, musí  být vybrány podle:  
  a)  nejvyššího napětí pro měřicí transformátor  (Um);  
  b)  předepsané izolační hladiny;  
  c)  jmenovitého kmitočtu ( fR);  
  d)  jmenovité zátěže;   
  e)  jmenovité třídy přesnosti ; 
  f)  jmenovité hodnoty napětí .  
Jmenovité údaje se aplikují při normálních referenčních atmosférických podmínkách (teplota (20 °C), tlak 
(101,3 kPa) a vlhkost (11 g/m3)). 
2.2.2  Nejvyšší napětí pro měřicí transformátor  
Hodnoty nejvyššího napětí pro měřicí transformátor musí být vybrány z tabulky 2.  
Nejvyšší napětí pro  měřicí transformátor  je zvoleno jako nejbližší hodnota Um, rovn ající se  nebo vyšší než 
nejvyšší napětí soustavy, kde je instalován.  
Pro měřicí transformátor  instalovaný v normálních podmínkách prostředí, které se týkají izolace, musí být Um 
nejméně rovno  Usys.  
Pro měřicí transformátor  instalovaný mimo rozsah normálních podmínek prostředí, které se týkají izolace, 
může být  hodnota Um zvolena vyšší než nejbližší hodnota Um, rovn ající se  nebo vyšší než Usys podle zvláštních 
potřeb.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
6 
 POZNÁMKA: Jako příklad m ůže sloužit volba hodnoty Um vyšší než nejbližší normalizovaná hodnota Um rovnající se  
nebo vyšší než Usys, když má být měřicí transformátor napětí instalován v nadmořské výšce vyšší než 1  000 m, za účelem 
kompenzace poklesu výdržného napětí .  
2.2.3  Předepsané úrovně izolačních hladin  
Volba úrovně izolační hladiny primárních  svorek vinutí induktivních měřicích transformátorů  musí být 
odvozena od nejvyššího napětí pro měřicí transformátor  Um podle  tabulky  2. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
7 
 Tabulka 2 – Předepsané izolační hladiny primárních svorek pro měřicí transformátor y  
Nejvyšší napětí 
pro měřicí 
transformátor  Um  
(efektivní 
hodnota)  
(kV) Jmenovité 
zkušební napětí 
při 50 Hz  
(efektivní 
hodnota)  
(kV) Jmenovité 
zkušební napětí 
atmosférického 
impul zu  
(vrcholová 
hodnota)  
(kV) Jmenovité 
výdržné  napětí 
při spínacím 
impul zu  
(vrcholová 
hodnota)  
(kV) 
0,72 3 ---  
1,2 6 ---  
3,6 10 20  
40  
7,2 20 40  
60  
12 28 60  
75  
17,5 38 75  
95  
24 50 95  
125  
36 70 145  
170  
52 95 250  
72,5 140 325  
100 185 450  
123 185 450  
230 550  
145 230 550  
275 650  
170 275 650  
325 750  
245 395 950  
460 1 050   
300 395 950 750 
460 1 050  850 
362 460 1 050  850 
510 1 175  950 
420 570 1 300  950 
630 1 425  1 050  
550 630 1 425  1 050  
680 1 550  1 175  
800 880 1 950  1 425  
975 2 100  1 550  
 
2.2.4  Další požadavky na izolaci primárního vinutí  
2.2.4.1  Požadavky na izolaci uzemněné svorky primárního vinutí  
Svorka primárního vinutí, která má být uzemněna a je izolována od skříně a kostry, musí vyhovět při zkoušce Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
8 
 krátkodobým zkušebním napětím při kmitočtu 50 Hz  efektivní hodnoty 3  kV po dobu 1  minuty, přiloženého 
mezi tuto svorku a kostru.  
2.2.4. 2  Částečné v ýboje  
Požadavky na částečné výboje jsou použitelné pro měřicí transformátor , které mají Um větší nebo rov no 7,2  kV. 
Hladina částečných výbojů nesmí převý šit limity stanovené v tabulce 3.   
Tabulka 3 – Zkušební napětí pro měření částečných výbojů a přípustné hladiny  
Typ uzemnění sítě  Zapojení  
primárního vinutí  Zkušební napětí  
pro měření  
částečných výbojů  
(efektivní hodnota)  
(kV)  Přípustné hladiny částečných výbojů  
(pC) 
Typ izolace:  
kapalina nebo plyn  pevná  
Síť s  uzemněným  
středem   
(činitel zemního  
spojení   1,4) Fáze -zem Um 10 50 
1,2Um/3 5 20 
Fáze -fáze 1,2Um 5 20 
Síť IT nebo  síť 
s neúčinně 
uzemněným středem  
(činitel zemního  
spojení  > 1,4) Fáze -zem 1,2Um 10 50 
1,2Um/3 5 20 
Fáze -fáze 1,2Um 5 20 
POZNÁMKY : 
1.  Pokud střední bod sítě není definován, platí hodnoty pro síť IT nebo síť s neúčinně uzemněným středním 
bodem.  
2.  Nejvyšší přípustné hladiny částečných výbojů jsou platné také pro kmitočty odlišné od jmenovitého 
kmitočtu.  
2.2.5  Požadavky na izolaci mezi sekcemi vinutí  
Pro vzájemně spojené svorky z každé sekce, musí být stanovené zkušební napětí průmyslo vého kmitočtu mezi 
sekcemi 3 kV . 
2.2.6  Požadavky na izolaci sekundárního vinutí  
Stanovené zkušební napětí při kmitočtu  50 Hz pro sekundární izolaci je 3 kV . 
2.2.7  Hodnoty j menovitých kmitočtů  
Hodnoty jmenovitých kmitočtů jsou 16 2/3 Hz, 50 Hz.  
2.2.8  Hodnoty jmenovité zátěže  
Jmenovité hodnoty zdánl ivého výkonu zátěže při účiníku  1 vyjádřené ve VA jsou:  
(1; 2, 5; 5; 10) VA (Rozsah zátěže I.) . 
Jmenovité hodnoty zdánlivého výkonu při induktivním účiníku 0,8 vyjádřené ve VA  jsou:  
(10; 25; 50; 100) VA (Rozsah zátěže II.) . Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
9 
 POZNÁMKA : Pro daný  měřicí  transformátor, který má jednu z hodnot jmenovité zátěže spojenou s  třídou přesnosti, 
nevylučuje se uvést jmenovité nenormalizované zátěže spojené s jinou třídou přesnosti.  
2.2.9  Třídy přesnosti a dovolené chyby měřicích transformátorů  
2.2.9.1  Stanovení třídy přesnosti  
U měřicích transformátorů je třída přesnosti určena nejvyšší dovolenou chybou napětí vyjádřenou  
v procentech při jmenovitém napětí, předepsanou pro příslušnou tří du přesnosti.  
2.2.9.2  T řídy přesnosti  
Třídy přesnosti pro jednofázové  induktivní  měřicí transformátory jsou : 
0,1; 0,2; 0,5; 1 ,0. 
2.2.9.3  Dovolené chyby proudu a chyby úhlu pro měřicí transformátory  
Chyba napětí a chyba úhlu při jmenovitém kmitočtu nesmí  překročit hod noty uvedené v tabulce 4  při 
jakémkoliv napětí mezi 80  % a 120  % jmenovitého napětí a se zátěží v  rozsahu:  
a)  jakékoliv hodnoty mezi 0 VA až 100 % jmenovité hodnoty zátěže u  měřicích  transformátorů se zátěží 
(1; 2,5; 5; 10) VA při účiníku 1  (Rozsah zátěže I.);  
b) mezi 25 % a 100 % jmenovité zátěže u  měřicích  transformátorů se zátěží (10; 25; 50; 100) VA při 
účiníku 0,8  (Rozsah zátěže II.).  
Chyby měřicích transformátorů se určují na svorkách  měřicího  transformátoru a musí  zahrnovat vliv pojistek, 
odporů a integrálních částí měřicího transformátoru . 
Pro měřicí transformátory s  odbočkami na sekundárním vinutí se požadavky na chyby vztahují na nejvyšší 
transformační poměr, pokud není specifikováno jinak.   
Tabulka 4  – Dovolené c hyby napětí a chyby úhlu měřicích transformátorů  
Třída  
přesnosti  Chyba napětí  
U (%) Chyba úhlu U 
Minuty  Centiradiány  
0,1 0,1 5 0,15 
0,2 0,2 10 0,3 
0,5 0,5 20 0,6 
1,0 1,0 40 1,2 
2.2.10  Jmenovité hodnoty napětí  měřicích transformátorů  
2.2.10.1 Hodnoty j menovit ých primárních napětí  
Jmenovité hodnoty primárních napětí trojfázových měřicích transformátorů a jednofázových  měřicích  
transformátorů pro použití v jednofázových soustavách nebo pro měření mezi fázemi v trojfázových 
soustavách musí odpovídat některé hodnotě z řady jmenovitých napětí uvedených v  tabulkách 5 až 8. 
Jmenovité hodnoty primárních napětí jednofázového  transformá toru napětí zapojeného mezi jednu fázi 
trojfázové soustavy a zemí nebo mezi nulovým bodem soustavy a zemí musí být  1/3násobek jedné z hodnot 
z řady jmenovitých napětí.  
POZNÁMKA : Vlastnost měřicích transformátorů napětí vychází z jmenovitého primárního na pětí, kdežto jmenovitá 
izolační hladina vychází z nejvyšších napět í pro měřicí transformátor . 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
10 
  
Tabulka 5 – Trojfázové soustavy se jmenovitým střídavým napětím nad 1  kV  
a nepřesahujícím 35  kV a souvi sející zařízenía 
Nejvyšší napětí pro zařízení  
(kV)  Jmenovité napětí soustavy  
(kV)  
3,6 3,3 3 
7,2 6,6 6 
12 11 10 
(17,5)  – (15) 
24 22 20 
36 33 30 
40,5 – 35 
POZNÁMKA :  Výše jsou uvedeny dvě řady (sloupce) jmenovitého napětí sítě.  
a        Tyto sítě jsou všeobecně trojvodičové, není -li stanoveno jinak.  
Uvedené hodnoty jsou sdružená napětí.  
Hodnoty v závorkách se nepovažují za přednostní.  
 
 
Tabulka 6 – AC trojfázové soustavy se jmenovitým napětím nad 1  kV a nepřesahujícím 35  kV 
a příslušné zařízenía používané v ČR  
Nejvyšší napětí pro zařízení  
(kV)  Jmenovité napětí soustavy  
(kV)  
3,6 3 
7,2 6 
12 10 
25 22 
38,5 35 
a       Tyto sítě jsou všeobecně trojvodičové, není -li stanoveno jinak.  
Uvedené hodnoty jsou sdružená napětí.  
  
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
11 
 Tabulka 7 – Trojfázové soustavy se jmenovitým střídavým napětím nad 35  kV  
a nepřesahujícím 230  kV a souvis ející zařízenía 
Nejvyšší napětí pro zařízení (kV)  Jmenovité napětí soustavy (kV)  
(52) (45) – 
72,5 66 69 
100 90 – 
123 110 115 
145 132 138 
(170)  (150)  (154)  
245 220 230 
a        Hodnoty v závorkách se nepovažují za přednostní. Uvedené hodnoty jsou sdružená napětí.  
POZNÁMKA 1 : Výše jsou uvedeny dvě řady (sloupce) jmenovitého napětí sítě.  
POZNÁMKA 2 : Z následujících skupin může být pro nejvyšší napětí pro zařízení použita pouze 
jedna hodnota :  
1. skupina: 123 kV nebo 145 kV;  
2. skupina: 245 kV (viz tabulk u 7) nebo 300 kV nebo 362 kV (viz tabulk u 8) 
 
 
Tabulka 8 – Nejvyšší napětí pro zařízení trojfázové střídavé soustavy  
se jmenovitým napětím nad 245 kVa 
Nejvyšší  napětí  pro zařízení (kV) 
(300)  
362 
420 
550b 
800c 
1 100  
1 200  
a        Hodnoty v závorkách se nepovažují  za přednostní. Hodnoty jsou napětí sdružená.  
b        Používá se také hodnota 525 kV.  
c        Používá se také hodnota 765 kV.  
POZNÁMKA: Z následujících skupin může být  použita jako nejvyšší napětí pro zařízení jen 
jedna hodnota :  
1. skupina 245 kV (viz tabulk u 7) nebo 300 kV nebo 362 kV (viz tabulk u 8); 
2. skupina 362 kV nebo 420 kV;  
3. skupina 420 kV nebo 550 kV;  
4. skupina 1 100 kV nebo 1 200 kV.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
12 
  
2.2.10.2  Hodnoty j menovitých  sekundární ch napětí  
Jmenovitá hodnota sekundárního napětí musí být volena podle praxe v místě použití  měřicího  transformátoru. 
Hodnoty  těchto napětí  se uvažují jako hodnoty pro jednofázové měřicí transformátory , které jsou  zapojené 
v jednofázových  soustavách nebo mezi fázemi v trojfázových soustavách , a pro trojfázové  měřicí  
transformátory. Jmenovité hodnoty sekundárního napětí jsou  100 V a 110  V. 
U jednofázových  měřicích  transformátorů, které jsou určeny pro zapojení mezi fázi a zem v trojfázové 
soustavě, kde jmenovité primární napětí je zvolená hodnota dělená 3, musí být jmenovité sekundární napětí 
jednou z  výše uvedených hodnot dělenou 3. Tím bude zajištěn jmenovitý p řevod  měřicího transformátoru .  
2.2.10.3   Jmenovité hodnoty činitele zvýšení napětí  
Činitel zvýšení napětí je určen nejvyšším provozním napětím, které je závislé na soustavě a na podmínkách 
uzemnění primárního vinutí  měřicího  transformátoru.  
Hodnoty čini tele zvýšení napětí příslušné k různým podmínkám uzemnění jsou uvede ny v tabulce 9 společně 
s přípustnou dobou trvání nejvyššího provozního napětí (to znamená jmenovitou dobou trvání).  
Tabulka 9 – Jmenovité hodnoty činitelů zvýšení napětí  
Činitel  
zvýšení napětí  Přípustná 
doba trvání  Způsob zapojeni primárního vinutí a podmínky uzemnění  
1,2 Trvale  Mezi fázemi ve všech soustavách.  
Mezi nulovým bodem  měřicího  transformátoru a zemí ve všech 
soustavách.  
1,2 Trvale  Mezi fází a zemí v soustavě s účinně uzemněným středem . 
 1,5 30 s 
1,2 Trvale  Mezi fází a zemí v kompenzované síti  s automatickým 
odpojením zemního spojení . 1,9 30 s 
1,2 Trvale  Mezi fází a zemí v síti IT bez automatického vypínání zemního 
spojení nebo v kompenzované síti  bez automatického vypínání.  1,9 8 h 
3  Technické požadavky  
3.1  Všeobecné požadavky na oteplení měřicích transformátorů  
Oteplení vinutí, magnetických obvodů ani žádných jiných součástí měřicích transformátorů nesmí překročit  
příslušné hodnoty uvedené v tabulce 10 , pokud jsou provozovány za stanovených podmínek. Tyto hodnoty 
jsou založeny na provozních podmínkách podle čl. 2.1.1. 
Oteplení vinutí je omezeno nejnižší třídou izolace, buď samotného vinutí, nebo média, které ho obklopuje.  
Jestliže jsou měřicí transformátory v krytech, musí být věnována pozorn ost teplotě obklopujícího  chladicího 
média uvnitř krytu.  
Pokud jsou stanovené teploty okolí vyšší než hodnoty uvedené v  čl. 2.1.1, přípustné  zvýšení teploty podle 
tabulky 10 musí být redukováno o hodnotu rovn ající se  vyšší teplotě okolí.  
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
13 
 Tabulka 10 – Meze oteplení pro různé části, materiály a dielektrika měřicí transformátor u  
Část měřicí ho transformátor u  Největší dovolené  oteplení 
(K) 
Olejové měřicí transformátor napětí :   
– olej v horní vrstvě   50 
– olej v horní vrstvě, hermeticky těsný   55 
– střed vinutí   60 
– střed vinutí, hermeticky těsný   65 
– jiné kovové části v kontaktu s olejem  jako pro vinutí  
Měřicí transformátor s pevnou nebo plynovou izolací  – 
vinutí v  kontaktu s  izolačními materiály dle následujících 
teplotních tříd:    
Y   45 
A   60 
E   75 
B   85 
F   110 
H   135 
− jiné kovové části v kontaktu s výše uvedenými 
materiálovými  třídami  
třídami  jako pro vinutí  
Spojení, šroubové nebo ekvivalentní  
− Holá měď, holá měděná slitina nebo holá hliníková slitina  jako pro vinutí  
• ve vzduchu  50 
• v SF6 75 
• v oleji  60 
− Postříbřený nebo poniklovaný   
• ve vzduchu  75 
• v SF6 75 
• v oleji  60 
− Pocínovaný   
• ve vzduchu  65 
• v SF6 65 
• v oleji  60 
3.2  Požadavky na vnější izolaci  
Pro induktivní  měřicí  transformátory pro venkovní použití s keramickým izolátorem citlivým na znečištění 
jsou v tabulce 11 uvedeny požadované izolační vzdálenosti měřené po povrchu izolátoru.  
 
 
 Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
14 
 Tabulka 11 – Izolační povrchové vzdálenosti  
Stupeň znečištění  Minimální jmenovitá  povrchová vzdálenost   
mm/kV  1) Poměr = povrchová 
vzdálenost  dělená 
přeskokovou  vzdálenost í 
I malé 16 
 3,5 
II střední  20 
III silné  25 
 4,0 
IV velmi silné  31 
1) Poměr povrchové vzdálenosti mezi fází a zemí k efektivní hodnotě sdruženého napětí nejvyššího napětí 
pro zařízeni.  
POZNÁMKY:  
1.  Je zjištěno, že kvalitu povrchové izolace značně ovlivňuje tvar izolátoru.  
2.  U velmi lehce znečištěných povrchů může být použita jmenovitá povrchová vzdálenost menší než 
16 mm/kV na základě provozních zkušeností. Obecně přijatý nižší limit je 12  mm/kV.  
3.  V případech výjimečného stupně znečištění nemu sí být hodnota jmenovité povrchové  vzdálenosti 
31 mm/kV dostatečná. V závislosti na provozních zkušenostech anebo výsledcích laboratorních  zkoušek 
musí  být použita vyšší hodnota jme novité povrchové vzdálenosti.  
3.3  Zkratová odolnost  
Měřicí t ransformátor musí být navržen a vyroben tak, aby vyhověl bez poškození působením tepelných  
a mechanických vlivů vnějšího zkratu trvajícího 1 s ekundu .  
3.4  Software  
Je-li součástí měřicího transformátoru napětí software , který je pro metrologické vlastnosti zásadní, m usí být 
výrobcem identifikovatelný jako samostatná číselně označená verze, která je ve shodě se schváleným typem 
měřidla. Identifikace softwaru musí být umožněna v  běžném provozu měřidla jednoduchým způsobem. 
Nainstalovaný software musí být zabezpečen prot i náhodnému  nebo neoprávněnému vnějšímu zásahu . Pokud 
je nutné provedení reinstalace softwar u (jako servisní zásah do měřidla), musí být následně provedeno nové 
ověření metrologických vlastností měřidla.  
4  Značení měřidla  
4.1  Všeobecně  
Toto značení platí pro jednofázové  měřicí  transformátory a rovněž pro sestavy jednofázových  měřicích  
transfor mátorů sestavených do jedné jednotky a zapojených jako trojfázový  měřicí  transformátor nebo pro 
trojfázový měřicí transformátor mající společné jádro pro tři fáze.  
4.2  Značení svorek  
Přednostní značení svorek induktivních  měřicích  transformátorů musí být v souladu s obrázky 1 až 10 . 
Písmena velké abecedy „A“, „B“, „C“ a „N“ označují svorky primárního vinutí, písmena malé abecedy „a“, 
„b“, a „n“ označují odpovídající svorky sekundárního vinutí.  Písmena „A“, „B“ a „C“ označují plně izolované 
svorky a písmeno „N“ označuje konec vinutí, který má být uzemněn a jehož izolace je menší než izolace 
ostatních svorek. Písmena „da“ a „dn“ označují svorky po mocného sekundárního vinutí.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
15 
 4.3  Indikace polarity  
Svorky označené stejnými písmeny malé a velké abecedy musí mít ve stejném okamžiku stejnou polaritu.  
POZNÁMKA : Štítek může obsahovat informace, týkající se několika kombinací zátěží a tříd přesnosti, kterým měřicí 
transformátor vyhovuje.   
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 1 - Jednofázový dvoupólově  Obrázek 2 – Jednofázový jednopólově  
 izolovaný transformátor s  jedním  izolovaný transformátor se sníženou  
 sekundárním vinutím  izolací a jedním sekundárním vinutím  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3 – Trojfázový  transformátor s  jedním sekundárním vinutím  
 
 
Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
16 
  
 Obrázek 4 - Jednofázový transformátor  Obrázek 5 – Trojfázový transformátor  
 se dvěma sekundárním vinutími  se dvěma sekundárním vinutími  
 
 
 
 Obrázek 6 - Jednofázový transformátor   Obrázek 7 – Trojfázový transformátor  
 s jedním sekundárním vinutím s odboč kou  s jedním sekundárním vinutím a odbočkou  
 
Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
17 
  
 
 
 
Obrázek 8 – Jednofázový transformátor se  dvěma sekundárním vinutími a odbočkami  
 
 
Obrázek 9 – Jednofázový transformátor s  jedním pomocným vinutím  
 
Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
18 
  
 
 
Obrázek 10 – Trojfázový transformátor s jedním pomocným vinutím  
4.4  Údaje na štítku  
Všechny  měřicí  transformátory napětí musí být opatřeny štítkem, který bude obsahovat alespoň následující 
údaje :  
a) název nebo obchodní  značk u výrobce;  
b) rok výroby, výrobní číslo a typové označení;  
c) jmenovitý kmitočet;  
d) nejvyšší provozní napětí pro zařízení;  
e) předepsaná úroveň hladiny izolace;  
f) teplotní kategorie;  
g) hmotnost v kg (když je ≥ 25);  
h) třída mechanických požadavků (pro Um ≥ 72 kV);  
i) jmenovité primární a sekundární napětí (např. 66/0,11 kV);  
j) jmenovitou zátěž a  dále odpovídající třídu přesnosti (například 50 VA, třída 1 ,0);  
POZNÁMKA : Má-li měřicí  transformátor dvě oddělená vinutí, musí být vyznačena zátěž každého sekundárního vinutí 
ve VA pro odpovídající třídy přesnosti a jmenovité napětí kaž dého vinutí.  
k) činitel zvýšení napětí a jemu odpovídající doba trvání přepětí;  
l) kde to připadá v  úvahu verze software, může být i na displeji;  
POZNÁMKA : Body d) a e) mohou být spojeny do jednoho zlomku (například 72,5/140/325  kV).  
Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
19 
 Všechny údaje musí být vyz načeny nesmazatelně přímo na  měřicím  transformátoru napětí nebo na štítku 
připevněném pevně na měřicím  transformátoru. Je -li použito několik teplotních kategorií izolace, musí být 
uvedena ta teplotní kategorie, která omezuje oteplení daného vinutí. Pro ply nem izolované  měřicí  
transformátory napětí musí být nejvyšší provozní napětí měřicího  transformátoru uvedeno na typovém štítku 
jako jmenovité napětí pro měřicí transformátor . Pro  měřicí  transformátory náležící rozsahu zátěže I. tato 
informace musí být uvedena bezprostředně před údajem o jmenovité zátěži (např. 0 VA – 10 VA třída 0,2). 
Typový štítek může obsahovat kombinaci několika zátěží a tříd přesnosti, které měřicí transformátor splň uje. 
5  Schvalování typu měřidla  
Proces schvalování typu měřicího transformátoru napětí  zahrnuje následující zkoušky a činnosti:  
5.1  Oteplovací zkouška  
Pro tuto zkoušku se stanoví, že měřicí transformátor dosáhl ustálené teploty, jestliže přírůstek teplot y za hodinu 
nepřesáhne 1 K. Teplota okolí musí být v rozmezí +10 °C až +30  °C. V případě, že měřicí transformátor má 
více než jedno sekundární vinutí, musí se zkouška provést na každém sekundárním vinutí. Pomocné , resp. 
jistící  vinutí musí být zatíženo mezi 0  VA až 100  % jmenovité hodnoty zátěže tohoto vinutí . Při této zkoušce 
musí být měřicí transformát or se staven tak, jak bude sestaven v  provozu. Oteplení musí být měřeno metodou 
přírůstku elektrického odporu. Oteplení jiných částí , než jsou vinutí , může být měřeno pom ocí teploměrů nebo 
termočlánků.  
Napětí, které se při této zkoušce přivede na měřicí tra nsformátor, musí být v  souladu s  následujícími body:  
a) Všechny měřicí  transformátory bez ohledu na činitel zvýšení napětí  a dobu trvání (viz tabulku  9) se 
zkoušejí 1,2násobkem jmenovitého primárního napětí.  Pokud je určena hodnota krajní zátěže 
sekundárního vinutí, musí být  měřicí  transformátor zkoušen při jmenovitém primárním napětí, při zátěži 
odpovídající hodnotě krajní zátěže tohoto sekundárního vinu tí a při účiníku o hodnotě  1. Další 
sekundární vinutí (pokud je) musí být  bez zatížení . Pokud je hodnota krajní zátěže specifikovaná pro 
více než jedno sekundární vinutí , musí být  měřicí  transformátor zkoušen postupně pro každé vinutí 
zvlášť , přičemž každé  z těchto vinutí je zatíženo odpovídající  hodnotou krajní zátěže při účiníku  o 
hodnotě  1. Zkouška musí pokračovat, dokud teplota měřicího transformátoru nedosáhne ustáleného  
stavu.  
b) Měřicí t ransformátory, které mají koeficient zvýšení napětí 1,5 při době trvání 30  s nebo 1,9 po dobu 30 
s, se zkouší při jejich  příslušném napěťovém faktoru s dobou trvání 30  s, jakmile nastane  ustálený stav 
teploty měřicího transformátoru při 1,2násobku jmenovitého  napětí. Zvýšení teploty nesmí překročit o 
více než 10 K hodnotu uvedenou v  tabulce  10.  
POZNÁMKA:  Relativně krátké trvání 30 s pro přepětí nepředstavuje měřitelný nárůst teploty po měření při 
jmenovitém napětí. V důsledku toho může být negativní vliv způsobený přepětí na  měřicím  transformátoru nejlépe 
posuz ován nepřímo z pozorovaných nedostatků během zkoušek dielektrického typu.  
c) Měřicí t ransformátory, které mají činitel zvýšení napětí  1,9 při době trvání  8 hodin, se zkouší při 
1,9násobku jmenovitého napětí po dobu 8 hodin , které následují ihned po dosažení u stáleného stavu 
teploty měřicího transformátoru při 1,2násobku jmenovitého  napětí. Zvýšení teploty nesmí překročit  
o více než 10 K hodnoty uved ené v  tabulce  10. 
Pokud je  jedno ze sekundárních vin utí pomocné, resp. jistící , provede se zkouška v souladu s v ýše uvedeným 
zkušebním postupem, počínaje zkouškou podle bodu a) při 1,2násobku jmenovitého primárního napětí a pak 
ihned následuje zkouška  podle 5.1.c). 
Při předzkušebním přípravném  procesu  s 1,2násobkem jmenovitého primárního napětí je pomocné, resp. jis tící 
vinutí, bez zátěže. Během zkoušky s 1,9násobkem  jmenovitého primárního napětí po dobu 8 hodin musí být 
pomocné, resp. jistící, vinutí  zatíženo velikostí zátěže odpovídající standardní hodnotě krajní zátěže (viz 1.18),  
zatímco ostatní  vinutí jsou zatížena jmenovitou  hodnotou zátěže.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
20 
 POZNÁMKA : Měření napětí musí být provedeno na primárním vinutí, protože hodnota sekundární ho napětí může  být 
výrazně menší než jmenovitá  hodnota sekundární ho napětí vynásobená  činitelem zvýšení  napětí.  
5.2  Zkouška zkratové odolnosti  
Při této zkoušce musí být počáteční teplota  měřicího  transformátoru mezi +10 °C až +30 °C. Měřicí 
transformátor musí být napájen z primární strany, sekundární vinutí jsou zkratována.  Doba trvání zkratu je  
1 sekunda .  
POZNÁMKA : Tento požadavek se použije také tam, kde jsou pojistky nedílnou částí měřicího transformátoru.  
V průběhu zkratu nesmí být efektivní hodnota přiloženého napětí na primárních svorkách nižší , než je hodnota 
jmenovitého napětí.   
POZNÁMKA : U induktiv ních měřicích  transformátorů může být zkouška provedena napájením ze sekundární strany, 
přičemž svorky primárního vinutí jsou zkratovány.  
Měřicí t ransformátor této zkoušce vyhověl, jestliže po ochlazení na teplotu okolí vyhovuje těmto požadavkům :  
a) není viditelně poškozen;  
b) jeho chyby se neliší od chyb zaznamenaných před zkouškami o více než polovinu mezních chyb  
v jeho třídě přesnosti;  
c) vyhovuje dielektrickým zkouškám podle článku 5.7 se  zkušebními napětími sníženými na 90 % 
předepsaných hodnot;  
d) při prohlídce izolace u povrchu primárních i sekundárních vinutí se neukazuje významné poškození 
(například zuhelnatění).  
Kontrola podle d) se nepožaduje, jestliže proudová hustota ve vinutí nepřekročí 160 A/mm2 u vinutí z mědi, 
jehož vodivost není nižší než 97 % předepsané  hodnoty . Proudová hustota se stanoví na základě měření 
symetrické efektivní hodnoty zkratového proudu na sekundárním vinutí (děleného jmenovitým převodem 
v případě primárního vinutí).  
5.3  Zkouška prim árního vinutí impulsním napětím  
Zkušební napětí musí být přivedeno mezi každou síťovou svorku primárního napětí a zem. Uzemněné svorky 
primárního vinutí nebo nezkoušené svorky v  případě dvoupólově izolovaného měřicího transformátoru, 
přinejmenším jedna svorka každého sekundárního vinutí, kostra, obal (pokud je) a jádro (má -li být uzemněno) 
musí být během zkoušky uzemněny.  Impulsní zkouška obecně sestává z přivedení referenčních a zkušebních 
impulsů. Referenční impulsní napětí musí mít amplitudu mez i 50 % a 75 % jmenovitého zkušebního napětí. 
Při zkoušce musí být za znamenávány vrcholová hodnota a tvar impulsního napětí. Důkaz o poruše je dán 
změnou tvaru průběhu impulsního napětí při porovnání průběhu referenčních a zkušebních impulsů.  Pro 
detekci p oruchy lze použít záznam proudu( -ů) v zemním obvod u nebo napětí přeneseného do se kundárního 
vinutí, ale jenom jako dodatečnou detekci k  záznamu průběhu napětí.  
POZNÁMKA : Uzemnění může být provedeno přes vhodný bočník nebo zařízení pro záznam proudu.  
5.3.1  Zkouška atmosférickými impulsy  
Zkušební napětí musí mít odpovídající hodnotu podle tabulky 2  podle nejvyššího napětí pro zařízení a podle 
určené izolační hladiny.  
5.3.1.1  Vinutí s Um < 300 kV  
Zkouška se musí provést s kladnou i zápornou polaritou. Přiloží se nejméně 15 po sobě následujících impulsů 
stejné  polarity , bez korekce na atmosférické podmínky. Měřicí t ransformátor se považuje za vyhovující 
impulsním zkouškám pro každou polaritu, jestliže jsou splněny následující podmínky:   
  každá série („plus“ a „minus“) má alespoň 15 impulzů;  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
21 
   nedojde k  průrazu neobnovující se izolace,  to je potvrzeno pěti po sobě jdoucími výdržnými impulzy, 
následujícími po každém přeskoku;  
  měřicí transformátor vyhověl, i když došlo nanejvýše ke 2 přeskokům v každé sérii  (tento postup vede 
k nejvýše  25 impulzů m v sérii), nesmí být zjištěn žádný důkaz o narušení izolace (např. odchylka tvaru 
vlny zaznamenan é veličiny při výrobních kusových zkouškách sloužících jako ověřovací zkouška).  
Pokud dojde k přeskokům a není možné podat během zkoušky důkaz, že k přeskokům došlo v obnovující se 
izolaci, musí dojít po skončení dielektrických zkoušek k demontáži a prohlí dce měřicího transformátoru . Je-li 
zpozorováno poškození neobnovující se izolace, měřicí transformátor nevyhověl zkoušce.  
5.3.1.2  Vinutí s Um  300 kV  
Zkouška se musí provést s kladnou i zápornou polaritou. Přiloží se 3 po sobě následující impulsy každé 
polarity, nekorig ované na atmosférické podmínky. Měřicí t ransformátor vyhověl při zkoušce, když :  
  nedošlo k  žádným přeskokům ;  
  nebyl zaznamenán žádný jiný důkaz poruchy izolace (například nedošlo ke změnám ve tvaru průběhu 
zaznamenávaných impul sních veličin).  
5.3.2  Zkouška spínacím impulsem  
Zkušební napětí musí mít příslušnou hodnotu dle tabulky  2 podle  nejvyššího napětí pro zařízení  
a podle určené izolační hladiny. Zkouška musí být provedena s kladnou polaritou. Patnáct za sebou 
následujících impulsů, korigovaných na atmosférické podmínky, se přivede na měřicí transformátor.  Pro 
venkovní měřicí transformátory musí být tato zkouška pro vedena za deště (viz článek 5.4).  
POZNÁMKA: Aby se předešlo přesycení jádra, je přípustné mezi jednotlivými impulsy upravit magnetický stav jádra 
vhodným způsobem.  
Měřicí t ransformátor vyhověl při zkoušce, jestliže:  
  nedošlo k průrazu vnitřní, neobnovující  se izolace;  
  nedošlo k přeskoku podél vnější, neobnovující  se izolace;  
  měřicí transformátor vyhověl této zkoušce, i když došlo nanejvý še ke 2 přeskokům; potvrdí to 5  po sobě 
následujících impulzů za každý přeskok přiložených po posledním impulzu ze série ; 
  nebyl zjištěn žádný jiný důkaz poruchy izolace (například nedošlo ke změnám ve tvaru průběhu 
zaznamenávaných veličin).  
Jestliže dojde k přeskokům a není možné podat během zkoušky důkaz, že k přeskokům došlo v obnovující se 
izolaci, musí dojít po skončení dielek trických zkoušek k demontáži a prohlídce měřicího transformátoru . Je-li 
zpozorováno poškození neobnovující se izolace, musí být měřicí transformátor považován za nevyhovující 
zkoušce . 
POZNÁMKA: Impulsy, při nichž došlo k přeskokům na stěny nebo stropy labo ratoře, se neuvažují.  
5.4  Zkouška za deště venkovních transformátorů  
Pro měřicí transformátory s Um < 300 kV musí být zkouška provedena střídavým napětím při kmitočtu 50 Hz   
a hodnotou zkušebního napětí podle ta bulky  2 v závislosti na nejvyšším napětí pro měřicí transformátor , 
korigovaného  na atmosférické podmínky.  
Pro měřicí transformátory s Um ≥ 300 kV musí být zkouška provedena spínacími impulzy kladné polarity   
s hodnotou zkušebního napětí podle tabulky  2 v závislosti na nejvyšším napětí pro měřicí transformátor  a na 
jmenovité izolační  hladině.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
22 
 5.5  Zkouška elektromagnetické kompatibility (EMC) – měření rušivého 
vysokofrekvenčního napětí (RIV)  
Požadavky na rušivé vysokofrekvenční napětí  se vztahují na měřicí transformátory s Um ≥ 123  kV, určené  
k instal aci ve vzduchem izolovaných rozvodnách.  
Protože rušivé vysokofrekvenční  napětí může být ovlivněno vlákny nebo prachem usazeným na izolátorech, 
je povoleno před začátkem měření otření izol átoru čistou textilií.  
Musí být dodržen následující postup:  
Měřicí transformátor vybavený příslušenstvím musí být suchý a čistý a musí mít přibližně stejnou teplotu jaká 
je v laboratoři, ve které se zkouška provádí.  
Zkouška se provádí za následujících atm osférických podmínek:  
Teplota okolí: (10 až 30) °C  
Atmosférický tlak: (0,870·105 až 1,070·105) Pa 
Relativní vlhkost vzduchu: (45 až 75) %  
Zkušební připojovací vedení a jejich konce nesmí být zdrojem rušivého vysokofrekvenčního napětí.  
Aby se zabránilo ruši vým výbojů m od primárních svorek, je třeba tyto svorky vhodným způsobem odstínit 
napodobením provozního stínění. Doporučuje se použít části trubky s kulovými zakončeními.  
 
 
Obrázek 11 – Uspořádání pro zkoušku elektromagnetické kompatibility  
Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
23 
  
 
Zkušební nap ětí se přikládá mezi jednu ze svorek primárního vinutí zkoušeného předmětu (C a) a zem. Rám, 
kryt (pokud existuje), jádro (pokud je určeno k uzemnění) a jedna svorka každého sekundárního vinutí se 
uzemní.  
Měřicí obvod musí být naladěný v pásmu od 0,5 MHz do 2 MHz se záznamem měřicího kmitočtu. Výsledky 
se vyjadřují v mikrovoltech.  
Impedance mezi zkušebním vodičem a zemí, (Z S + (R1 + R2 // RM)) na obrázku 11, musí být 300  Ω ± 40 Ω  
s fázovým úhlem nepřesahujícím 20° při měřicím kmitočtu.  
Kondenzátor C S může být také použitý místo filtru Z S; dostačující kapacita je 1  000 pF.  
Filtr Z musí mít velkou impedanci při měřicím kmitočtu, aby se oddělil zdroj průmyslového kmitočtu od 
měřicíh o obvodu. Vhodnou hodnotu této impedance při měřicím kmitočtu lze nalézt mezi 10  000 Ω do 
20 000 Ω.  
Úroveň pozadí vysokofrekvenčního rušení (vysokofrekvenční rušení způsobené vnějším polem  
a vysokonapěťovým  měřicím  transformátorem) musí být alespoň 6 dB (nejlépe 10  dB) pod danou úrovní 
vysokofrekvenčního rušení.  
Před vlastním měřením se přiloží napětí 1,5 × Um/√3 a udržuje se po dobu 30 sekund. Potom se napětí přibližně 
po dobu 10 sekund sníží na 1,1 × Um/√3 a na této hodnotě se udržuje 30 sekund před vl astním měřením rušivého 
vysokofrekvenčního napětí.  
Měřicí transformátor se považuje za vyhovující této zkoušce, jestliže je úroveň rušivého vysokofrekvenčního 
napětí nepřekročí 2 500 μV při 1,1 Um/√3.  
5.6  Zkoušky přesnosti   
Zkoušky pro schválení typu  k prověření požadavků uvedených v 2. 2.9.3 v případě  měřicích  transformátorů 
tříd 0,1 až 1 musí být provedeny pro 80 %, 100 % a 120 % jmenovitého napětí při jmenovitém kmitočtu   
  pro rozsah zátěže I při 0 % a 100 % jmenovité zátěže při účiníku zátěže cos β = 1; 
  pro rozsah zátěže II a při 25 % a 100 % při účiníku zátěže cos β = 0,8 . 
5.7  Zkouška primárních vinutí střídavým napětím průmyslového kmi točtu  
Při zkoušce indukovaným napě tím může být kmitočet zkušebního napětí vyšší , než je jmenovitý kmitočet, aby 
se zabránilo sycení magnetického jádra. Trvání zkoušky musí být 60 s.  
Jestliže kmitočet zkušebního napětí je vyšší než dvojnásobek jmenovitého kmitočtu, může se doba zkoušky 
snížit pod 1 minutu podle vztahu:  
Trvání  zkoušky  (s)=dvojnásobek  jmenovitého  kmitočtu
zkušební  kmitočet×60 s 
5.7.1  Vinutí s Um < 300 kV  
Zkušební napětí pro vinutí s Um < 300 kV musí mít příslušnou hodnotu uvedenou v tabulce 2 podle nejvyššího 
napětí pro zařízení. Pokud existuje velký rozdíl mezi příslušným nejvyšším napětím pro zařízení ( Um)  
a daným jmenovitým primárním napětím, musí být indukované napětí omezeno na pětinásobek jmenovitého 
primárního napětí.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
24 
 5.7.1.1  Dvoupólově izolované měřicí transform átory  
Dvoupólově izolované  měřicí  transformátory se musí podrobit následujícím zkouškám:  
a)  Zkoušce přiloženým napětím  
Zkušební napětí se přiloží mezi zem a mezi všechny svorky primárního vinutí vzájemně propojené. 
Kostra,  obal (pokud je), jádro (má-li být uzemněno) a všechny svorky sekundárního vinutí musí být 
vzájemně propojeny a uzemněny.  
b)  Zkoušce indukovaným napětím  
Podle uvážení výrobce může být zkouška provedena buď napájením sekundárního vinutí napětím takové  
velik osti, aby se v primárním vinutí indukovalo předepsané zkušební napětí nebo napájením primárního  
vinutí přímo předepsaným zkušebním napětím.  
Zkušební napětí musí být měřeno v každém případě na straně primárního vinutí. Kostra, obal (pokud 
je), jádro (má -li být uzemněno) jedna svorka každého sekundárního vinutí a jedna svorka primárního 
vinutí  musí být vzájemně propojeny a uzemněny.  
Zkouška může být provedena zkušebním napětím přivedeným ke každé svorce primárního vinutí po 
polovič ní dobu, nejméně však 15  s pro každou svorku.  
5.7.1.2  Jednopólově izolované  měřicí  transformátory  
Jednopólově izolované měřicí transformátory se musí podrobit následujícím zkouškám:  
a)  Zkoušce přiloženým napětím   
Zkušební napětí musí mít odpovídající hodnoty podle 2.2.4.1 a musí být přiloženo mezi svorku 
primárního vinutí, která má být uzemněna a zem.  
Kostra, obal (pokud je), jádro (má -li být uzemněno) a všechny svorky sekundárního vinutí musí být 
vzájemně  propojeny a uzemněny.  
b)  Zkoušce indukovaným napětím  
Zkouška musí být  provedena podle 5.7.1.1. Svorka primárního vinutí, která v provozu bude uzemněna,  
musí být během zkoušky uzemněna.  
5.7.2  Vinutí s Um ≥ 300 kV  
Měřicí t ransformátor se musí podrobit následujícím zkouškám:  
a)  Zkoušce přiloženým napětím   
Zkušební napětí mus í mít odpovídající hodnotu podle 2.2.4.1  a zkouška musí být provedena podle 
5.7.1.2. 
b)  Zkoušce indukovaným napětím  
Zkušební napětí musí mít odpovídající hodnotu podle tabulky 2 v závislosti na jmenovité hodnotě 
zkušebního napětí atmosférického impulsu. Z kouška musí být provedena podle 5.7.1.2. 
5.8  Měření částečných výbojů  
5.8.1  Zkušební obvod a měřicí zařízení  
Měřicí zařízení musí měřit zdánlivý náboj Q vyjádřený v picocoulombech (pC). Jeho kalibrace musí být 
provedena po jeho zapojení do zkušebního obvodu. Širokopásmové zařízení musí mít šířku pásma minimálně 
100 kHz s horním kmitočtem nepřesahujícím 1,2 MHz. Úzkopásmové přístroje musí mít svůj rezonanč ní Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
25 
 kmitočet v rozsahu od 0,15 MHz do 2 MHz. Přednostně se doporučuje roz sah 0,5  MHz  až 2 MHz, ale pokud 
je to proveditelné, uskutečn í se měření  při kmitočtu, který zajišťuje nejvyšší citlivost. Citlivost musí umožnit 
detekci částečných výbojů s amplitudou 5 pC.  
POZNÁMKY : 
1.  Rušení musí být podstatně nižší než uvedená citlivost. Známé impulsy, které jsou způsobeny externím rušením, se 
neuvažují.  
2.  Pro potlačení externího rušení lze použít můstkové zapojení.  
3.  Pokud se použije zařízení umožňující elektro nické potlačení rušení, musí být dokázáno pomocí změn jeho parametrů, 
že umožňuje detekci opakovaně se vyskytujících impulsů.  
5.8.1.1  Zkušební postup pro jednopólově izolované měřicí transformátory  
Po předzkušebním namáhání podle metody A nebo B se zkouš ka provede při napětí podle tabulky 3 a měření 
částečných výbojů se provádí po dobu 30 s.  
Přitom hladina naměřených částečných výbojů nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 3.  
Metoda A:  Napěťová hladina se dosáhne při snižování napětí po provedené zkouš ce indukovaným napětím 
bez přerušení.  
Metoda B:  Měření částečných výbojů se provede po zkoušce indukovaným napětím. Napětí se zvyšuje na 
80 % zkušebního napětí při zkoušce indukovaným napětím, na této hladině se ponechá po dobu 
přinejmenším 60 s a bez přer ušení se sníží na napětí pro měření částečných výbojů.  
Pokud není jinak stanoveno, volba jedné z uvedených metod je závislá na výrobci. Zvolená zkušební metoda 
musí být uvedena ve zkušebním protokolu.  
5.8.1.2  Zkušební postup pro dvoupólově izolované měřic í transformátory  
Zkušební obvod pro dvoupólově izolované  měřicí  transformátory musí být stejný jako pro jednopólově 
izolované měřicí transformátory, ale zkouška musí být provedena dvakrát přivedením zkušebního napětí na 
každou svorku, přičemž druhá svorka je spojena s nízkonapěťovou svork ou, kostrou a obalem (pokud je).  
5.9  Zkouška střídavým napětím sekundárního vinutí a mezi částmi vinutí  
Zkušební napětí 3  kV musí být přiloženo po dobu 60  s postupně mezi zkratované svorky každé sekce vinutí 
nebo ka ždé sekundární vinutí a zem.  
5.10  Zkouška software  
5.10 Zkouška softwaru  
Zkoušky softwaru se provádějí na základě předložené dokumentace  a funkční ch kontrol s  využitím dokumentu 
Welmec 7.2.  
5.10.1 Dokumentace  
Posuzuje se, zda dokumentace obsahuje následující informace včetně těch, které jsou uvedeny v  dalších 
odstavcích:  
- popis softwaru z pohledu jeho funkce a funkce přístroje;  
- popis přesnosti výpočetních algoritmů;  
- popis uživatelského rozhraní, nabídek a dialogů;  
- jednoznačnou identifikaci softwaru;  
- popis hardwarových částí;  
- operační a uživatelský manuál k softwaru elektroměru.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
26 
 5.10.2 Identifikace  
Kontrola dokumentace: posuzuje se, zda je algoritmus vytváření identifikace popsán v dokumentaci a zda je 
jeho součástí dynamická část, která je generována  za chodu.  
Funkční kontrola: kontroluje se, zda identifikace souhlasí s údaji výrobce a zda je možné vyvolat zobrazení 
identifikace za chodu přístroje. Pokud má přístroj více režimů, ve kterých je možné identifikaci zobrazit, testují 
se všechny.  
5.10.3 Fun kčnost  
Kontrola dokumentace: posuzuje se, zda je součástí dokumentace základní popis funkce přístroje, případně 
popis výpočetních algoritmů a toku dat.  
Funkční kontrola: kontroluje se, zda přístroj funguje v souladu s dokumentací. Provádí se testování met odou 
černé skříňky (black box) a porovnání vstupů a výstupů se simulovanými nebo nezávisle čtenými vstupy a 
výstupy. Tato zkouška může být nahrazena dalším testováním v rámci schvalování typu.  
5.10.4 Ovlivnění uživatelským a komunikačním rozhraním  
Kontrola  dokumentace: posuzuje se, zda jsou součástí dokumentace je:  
- popis realizace uživatelského a komunikačního rozhraní ;  
- popisu fyzického zhotovení (případně fyzického zabezpečení rozhraní) ; 
- kompletní  seznam všech příkazů uživatelského a komunikačního rozhran í s dostatečným popisem a 
přirazením k  funkcím nebo operacím s  daty;  
- deklarac e o úplnosti  seznamu všech příkazů.  
Funkční kontrola: testují se náhodně vybrané příkazy uživatelského rozhraní (např. položky nabídek na 
displeji). Výrobce musí dodat všechna potřebná příslušenství, aby bylo možné vybrané komunikační příkazy 
otestovat laboratorních podmínkách. Testuje se reakce na požadavky mimo specifikace výrobce: jiné příkazy, 
jiné rozsahy hodnot, přerušení komunikace, výměna přístroje během komunika ce. 
5.10.5 Ochrana proti změnám  
Kontrola dokumentace: posuzuje se , zda je součástí dokumentace popis ochrany proti náhodným i úmyslným 
změnám a posuzujeme vhodnost návrhu těchto ochran.  
Funkční kontrola: testuje  se odezv a přístroje na výpadek napájení a vý padky komunikačních prostředků 
(pokud jsou použity). Testuje  se, zda jsou všechny případné dialogy uživatelského rozhraní modifikující data 
v přístroji implementovány takovým způsobem, aby bylo od uživatele vyžadováno potvrzení voleb.  
5.10.6 Ochrana přenášených  dat (pokud se vyžaduje)  
Kontrola dokumentace: posuzuje se, zda jsou součástí dokumentace:  
- informace potřebné k  rekonstrukci přenášených dat;  
- popis ochrany proti náhodným a záměrným změnám během přenosu ; 
- popis komunikačních rozhraní a  komunikačních protokolů;  
- prokázaní autenticity přenášených dat;  
- popis detekce chybných dat vzniklých během přenosu;  
- popis ochrany při zpoždění nebo přenosu komunikačními rozhraními.  
Funkční kontrola: testuje se přenos dat s ohledem na jeho možné výpadky – reakci na přerušení komunikace a 
reakci na poškozená data. Testuje se, zda bloky dat obsahují všechny údaje potřebné pro jejich identifikaci. V 
případě, že je pro komunikaci vytvořen vlastní protokol, testuje se jeho implementace. Pokud je použit 
standar dní protokol (běžně používaný s využitím standardních knihoven), kontroluje se jeho správné použití s 
ohledem na tok dat v programu.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
27 
 5.10.7 Ochrana uchovávaných dat (pokud se vyžaduje)  
Kontrola dokumentace: posuzuje se , zda jsou součástí dokumentace : 
- sezna m položek, které se ukládají;  
- popis ochrany proti náhodným a záměrným změnám uložených dat;  
- prokázaní autenticity uložených dat;  
- popis zobrazení uchovávaných dat;  
- popis operace pro ukládáních uchovávaných dat;  
- popis kapacity a managmentu pro uchovávaní da t. 
Funkční kontrola: testuje  se reakc e systému na výpadek napájení s ohledem na uchování relevantních dat. 
Testuje  se, zda je paměť fyzicky chráněna proti výměně, nebo resetování uživatelem. Testuje se zobrazení 
uchovávaných dat.  
5.10.8 Separace softwaru  (pokud se vyžaduje)  
Kontrola dokumentace: posuzuje se , zda jsou součástí dokumentace : 
- seznam položek, které jsou součástí části software ovlivňujícího výsledky měření (legálně relevantní 
software - LRSW);  
- popis, jak je indikace legálně relevantních inform ací chráněna před záměnou s informacemi  
- generovanými částí software, jenž nemá vliv na výsledky měření (legálně nerelevantní software - 
LNRSW);  
- popis ochranného rozhraní a jeho implementace.  
Funkční kontrola: testuje  se, zda zobrazení dat na displeji generovaných z  LRSW je dostatečně odlišitelné od 
dat na displeji generovaných z  LNRSW.  
6  Prvotní ověření  
Před prvotním ověřením musí být na štítku měřicího transformátoru uvedeno číslo certifikátu schválení typu . 
Při ověřování měřicích transformátorů napětí se uskutečňují tyto zkoušky:  
a)  technická prohlídka a kontrola správnosti značení svorek ; 
b)  určení chyb napětí a úhlu měřicího transformátoru.   
Dále se kontroluje shodnost verze software  s verzí specifikovanou v certifikátu schvále ní typu . 
6.1  Potřebné pomůcky  
Při ověřování měřicích transformátorů se používá  toto zkušební zařízení : 
6.1.1  Měřicí sestava  
Měřicí sestava pro zkoušení při ověřování měřicí ho transformátor u je sestava skládající se z etalonového 
měřicího zařízení, etalonového měřicího transformátoru napětí nebo etalonového napěťového děliče a zátěží 
transformátoru napětí, pomocných měřicích přístrojů pro měření napětí, kmitočtu, zkreslení a z napájecích 
obvodů s  regulací.  
6.1.2  Zátěže měřicího transformát oru  
Používají se zátěže s  účiníkem cos β = 0,8 resp. cos β = 1, určené pro daný kmitočet  podle 2.2.7 , umožňující 
s odpovídající chybou  nastavení  jmenovité hodnoty, dané kombinací vlastní zátěže a impedance měřicího 
zařízení. Z átěže měřicí ho transformátor u jsou dány hodnotami v 2 .2.8. Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
28 
 6.1.3  Napájecí zdroje  
Používají se zdroje s  regulací napětí harmonického průběhu v  potřebném rozsahu s  odpovídající přesností 
nastavení, stabilito u a zkreslením menším než 5  %. 
6.1.4  Měřič zkreslení  
Pomocí měřiče zkreslení se sleduje dodržení podmínky z  článku 6 .2 pro sledování tvaru křivky napětí.  
6.2  Podmínky v  průběhu zkoušek  
Měřicí transformátory se zkouší při jmenovitém kmitočtu s  největší  odchylkou 1  %, při harmonickém průběhu 
napětí, jehož činitel zkreslení nepřevyšuje 5  %, teplotě  okolního prostředí +15  °C až +25  °C, relativní vlhkosti 
vzduchu nejvýše  75 % a vnějším magnetickém poli do 1  mT. 
6.3  Popis zkoušek  
6.3.1   Mechanické poškození  
U měřicí ho transformátor u se kontroluje, zda nejsou mechanicky poškozeny, jejich úplnost, správnost a 
čitelnost údajů na štítku, označení a upevnění svorek.  
6.3.2   Správnost značení svorek  
Při kontrole správnosti značení svorek měřicího transformátoru  se zkoušený a etalonový transformátor zapojí 
v měřicí sestavě tak, aby primární napětí bylo připojeno na sobě odpovídající svorky.  
Tomu odpovídá paralelní spojení svorky „U“ etalonu se svorkou „A“ a svorky „V“ se svorkou „B“ nebo „N“ 
zkoušeného měřicího trans formátoru. Sekundární svorky obou transformátorů se připojí paralelně ke stejně 
značeným svorkám měřicího zařízení. Pokud při nastavení primárního napětí na hodnotu 10 % U1N je možné 
měřicím zařízením měřit chyby, je značení svorek správné. V  opačném případě se měřicí transformátor vyřadí 
z dalšího zkoušení.  
6.4  Určení chyb napětí a úhlu měřicích transformátorů  
Při určování chyb  napětí a úhlu  měřicího transformátoru  musí bý t měřicí zařízení a zátěž měřicího 
transformátoru  připojeny samostatnými kabely k  sekundárním svorkám zkoušeného transformátoru.  
U měřicího transformátoru  s několika sekundárními vinutími se jeho chyby  napětí a úhlu  určují, když vinutí, 
které není zkoušeno : 
a)  zůstane otevřené (nulová zátěž) ; 
b)  se zatíží jmenovitou zátěží ZN. 
Je-li měřicí transformátor napětí opatřen pomocným vinutím (viz.čl.1.23), nesmí být při měření přesnosti 
ostatních sekundárních vinutí pomocné vinutí zatíženo.  
Chyby napětí a úhlu se odečtou na měřicím zařízení sestavy a případně se korigují na chyby etalonu  
a měřicího zařízení. Uspořádání pro určení chyb měřicího transformátoru  pomocí etalonového  měřicího 
transformátoru je na obr.  12, použití etalonovéh o kapacitního děliče je na ob r. 13. Pokud  jsou známy chyby 
etalonu, provede se korekce měřeného transformátoru podle vztahu  
UX = UN + UM , UX = UN + UM,  (2) 
kde UX a UX jsou ch yby měřeného transformátoru (%;  ' ), UN a UN jsou chyby použitého etalonu (%;  ' )  
a UM a UM jsou údaje systému pro vyhodnocení chyb (%;  ' ). Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
29 
  
Obrázek 12 – Uspořádání pro určení chyb pomocí etalonového měřicího transformátoru  
 
Obrázek 13 – Uspořádání pro určení chyb pomocí kapacitního děliče  
vX 
TX 
n 
a 
A 
N 
TN 
vN 
uN 
UN 
VN 
 NAPĚŤOVÁ ZÁTĚŽ  
ETALONOVÝ  
MTN  
OVĚŘOVANÝ  
MTN  
vX 
SYSTÉM PRO OVĚŘOVÁNÍ  
MTN, např. TETTEX 2767  
U1 
U2X 
 U2N 
uN 
 vN 
 uX 
 vX 
ZDROJ 
NAPĚTÍ  
vX 
 uX 
R'N 
 uN 
        ELEKTRONICKÝ  
         DĚLIČ NAPĚTÍ  
             
 vN       
A 
 
 
 
N 
a 
 
 
n 
 
 Z 
C1 
NX 
vN 
ND 
VYHODNOCOVACÍ  
OBVODY  
KLÁVESNICE  
DISPLAY  
I 
uN 
 vX 
SYSTÉM PRO OVĚŘOVÁNÍ  
MTN, např. TETTEX 2767  
TX 
U2X 
I2X 
RN 
TD 
U2N 
uX 
I2N 
NN 
Ur 
U1 
C2 
U1N 
RX Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
30 
 Chyby napětí a úhlu  měřicího transformátoru  se zjišťují v  rozmezí mezi 80  % a 120 % jmenovité hodnoty 
napětí U 1N, kde musí vyhovovat hodnotám podle tabulky  4. Při ověřování se doporučuje kontrola chyb při 
80 %, 100  % a 120  % jmenovité hodnoty napětí U 1N. Při jme novitých zátěžích (1; 2,5;  5; 10) VA a účiníku  1 
(rozsah zátěže I.) se ověřování provádí při zátěži 0  VA a 100  % jmenovité zátěže. Při jmenovitých zátěžích 
(10; 25; 50;  100) VA a při induktivním charakteru účiníku 0,8 (rozsah zátěže II.) se ověřování prová dí při 
zátěži (25  a 100) % jmenovité zátěže. Velikost chyb nesmí být větší, než údaje v  tabulce  4. 
Největší dovolené chyby  napětí a úhlu  nesmí být překročeny u měřicího transformátoru  s připojeným 
příslušenstvím, pokud je ne dílnou součástí transformátoru.  
Nastavení primárního napětí v  jednotlivých měřených bodech musí být zaručeno s  největší dovolenou chybou 
±0,5 % měřené hodnoty. Chyby velikosti impedance zátěží při ověřování měřicího transformátoru nesmí být 
větší než  ±3 % požadované hodnoty . Chyby reálné a imaginární složky  impedance  zátěží obec ného typu nesmí 
být větší než 3  % jmenovitých hodnot.  
6.5  Určení chyb napětí a úhlu  kombinovaných měřicích transformátorů  
6.5.1 U kombinovaných měřicích transformátorů proudu a napětí musí transformátor prou du podle provedení 
vyhovovat podmínkám uvedeným v  předpisu pro transformátory proudu a transformátor napětí podmínkám 
uvedeným v  tabulce 4,  resp. odpovídajícím požadavkům pro proudovou část.  
6.5.2  U kombinovaných měřicích transformátorů se musí zjistit vzá jemné působení obou:  
a)  vliv měřicího transformátoru proudu  na měřicí transformátor napětí;  
b)  vliv měřicího transformátoru napětí  na měřicí transformátor proudu . 
6.5.3 Vliv zkoušeného měřicího transformátoru  proudu na zkoušený měřicí transformátor napětí  se zjistí tak, 
že se zjistí chyby  napětí a úhlu  zkoušeného měřicího transformátoru napětí : 
a)  při rozpojených primárních svorkách měřicího transformátoru proudu;  
b)  při primárním proudu 120  % I1N (nebo při proudu rozšířeného rozsahu) a při 25  % a 100  % hodn oty 
jmenovité sekundární zátěže ZN. 
6.5.4 Vliv zkoušeného měřicího transformátoru napětí  na zkoušený měřicí transformátor proudu  se zjistí tak, 
že se zjistí chyby proudu a úhlu  zkoušeného měřicího transformátoru proudu : 
a)  při rozpojených primárních svorkách měřicího transformátoru napětí;  
b) při primárním napětí 120  % U1N a při 25  % a 100  % hodnoty jmenovité sekundární zátěže.  
6.5.5 Zjištěné chyby proudu, napětí a úhlu  provozního kombinovaného měřicího transformátoru při 
vzájemném působení musí v yhovovat podmínkám uvedeným v  2.2.10.3, resp. v tabulce  4, stanoveným  pro 
oddělené zjišťování chyb.  
7  Následné ověření  
Následné ověření se provádí stejným postupem jako prvotní ověření podle kapitoly 6.   
Na měřidla se při ověřování uplatňují metrologické požadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedení do 
oběhu.  
8  Přezkoušení měřidla  
Při přezkušování měřidel podle §  11a zákona o metrologii na žádost osoby, která může být dotčena jeho 
nesprávným měřením, se postupuje dle kapitoly 6.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
31 
 9  Oznám ené normy  
ČMI oznámí pro účely specifikace metrologických a technických požadavků na měřidla a pro účely specifikace 
metod zkoušení při schvalování jejich typu a ověřování, vyplývajících z  tohoto opatření obecné povahy, české 
technické normy, další technic ké normy nebo technické dokumenty mezinárodních , popřípadě zahraničních 
organizací, nebo jiné technické dokumenty obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen „oznámené 
normy“). Seznam těchto oznámených norem s  přiřazením k  příslušnému opatření ozn ámí ČMI společně 
s opatřením obecné povahy veřejně dostupným způsobem (na webových stránkách www.cmi.cz ). 
Splnění oznámených norem nebo splnění jejich částí se považuje v  rozsahu a za podm ínek stanovených tímto 
opatřením obecné povahy za splnění těch požadavků stanovených tímto opatřením, k  nimž se tyto normy nebo 
jejich části vztahují.  
Shoda s oznámenou normou je jedním ze způsobů, jak prokázat splnění požadavků.  Tyto požadavky mohou 
být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů.  
II. 
O D Ů V  O D N Ě N Í  
ČMI vydává podle § 14 odst. 1 písmeno j) zákona o metrologii k provedení § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9  
a § 11a odst. 3 zákona o me trologii toto opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla a zkoušky při schvalování typu a při ověřování stanovených 
měřidel – „měřící transformátory napětí “.  
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se sta noví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 
typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje v příloze Druhový seznam stanovených měřidel uvedený druh 
měřidel pod položkou 4.1.4 Měřící transformátory proudu a napětí mezi měřidla podléhaj ící schvalování typu 
a povinnému ověřování.  
Tento předpis (Opatření obecné povahy) bude oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro služby informační společnosti.  
III. 
P O U Č E N Í  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek §  173 odst.2 SprŘ.  
Dle ustanovení §  172 odst.  5 SprŘ se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.  
Soulad opatření obecné povahy s  právními předpisy lze posoudit v  přezkumném řízení dle ust. §  94 až § 96 SprŘ . 
Účastník může dát podnět k  provedení přezkumného řízení ke správnímu orgánu, který toto opatření obecné 
povahy vydal. Jestliže správní orgán nesh ledá důvody k  zahájení přezkumného řízení, sdělí tuto skutečnost 
s uvedením důvodů do třiceti dnů podateli. Usnesení o  zahájení přezkumného řízení lze dle ust. §  174 odst. 2 
SprŘ  vydat do tří let od účinnosti opatření obecné povahy.  Opatření obecné povahy č. 0111 -OOP -C089-22 
 
32 
 IV. 
Ú Č I N N O S  T 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem od dne vyvěšení na úřední desce (§  24d zákona 
o metrologii).  
 
 
 
 
  
  
 generální ředitel  ČMI 
 
 
 
       
 
 
 
Účinnost:   2. 9. 2022