GB 25501-XXXX 
ICS  91.060 
Y71 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 25501 —XXXX 
代替  GB 25501-2010  
水嘴水效限定值及水效等级  
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
for faucets 
      
（报批稿） 
 
XXXX  - XX  - XX发布  XXXX  - XX  - XX实施  
GB 25501 — XXXX 
 2 前  言 
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 
本标准代替GB 25501-2010，与GB 25501-2010相比，主要技术变化如下： 
——修订了标准的范围； 
——修订了部分术语和定义； 
——修订了基本要求； 
——修订了流量均匀性指标； 
——修订了水嘴水效等级指标。 
本标准由国家发展和改革委员会、水利部提出。 
本标准由中国国家标准化管理委员会归口。 
本标准起草单位：九牧厨卫股份有限公司、广东华艺卫浴实业有限公司、安徽雪雨洁具有限公司、
广东乐华家居有限责任公司、 恒洁卫浴集团有限公司、 新乐卫浴 （佛山） 有限公司、 辽宁苏泊尔卫浴有 
限公司、 宁波杰敏卫浴科技有限公司、 路达 （厦门） 工业有限公司、 浙江瑞格铜业有限公司、 浙江高博 
卫浴有限公司、 浙江苏尔达洁具有限公司、 浙江安玛卫浴有限公司、 浙江志高洁具股份有限公司、 浙江 
康意洁具有限公司、 广东伟祥卫浴实业有限公司、 开平市汉玛克卫浴有限公司、 广东康纳卫浴科技有限 
公司、 广东欧美尔工贸实业有限公司、 开平赛道龙头配件有限公司、 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、
广东中欧卫浴用品有限公司、 义源 （上海） 节能环保科技有限公司、 广东金恩卫浴实业有限公司、 广东 
安彼科技有限公司、 贝朗 （中国） 卫浴有限公司、 惠达卫浴股份有限公司、 广东尚高科技有限公司、 厦
门市豪雅美五金卫浴工业有限公司、 君悦花洒软管 （新会） 有限公司、 佛山东鹏洁具股份有限公司、 佛
山市家家卫浴有限公司、 泉州联创厨卫有限公司、 福建省南安市辉煌卫浴有限公司、 汉斯格雅卫浴产品 
（上海） 有限公司、 开平金牌洁具有限公司、 广东创潮流瑜格科技有限公司、 中国标准化研究院、 国家 
排灌及节水设备产品质量监督检验中心、 中国建材检验认证集团 （陕西） 有限公司、 浙江省家具与五金 
研究所、佛山市质量计量监督检测中心。 
本标准主要起草人： 白雪、 朱双四、 张帆、 林晓伟、 丁言飞、 曾天生、 马士永、 方华明、 蔡榕、 商
蓓、 林补生、 朱一军、 黄金飞、 谢岳荣 、 蔡雨 冬 、 胡亚萍 、 赵 国 磊 、 石 义杰、 李振坤 、 赖仁忠 、 苏 光茂 、
谢墩 伟、 颜扬 志、 应 国平、 谢钢 华、 李 建海、 陈淑 定、 苏 瑶 广、 郑锡 标、 董记月 、 王兵 、 廖荣 华、 黄 宏 
振 、 陈春虹 、 黎钦 乐、 黄泊 清 、 陈世清 、 雷霆 、 郭琬怡 、 胡得春 、 王 华、 游章森 、 罗 敏、 袁庆 、 邱陶 辉、
谢晶 、 杨振 、 赵青 、 李文超 、 段蕴峰 。 
本标准代替了GB 25501-2010。 
本标准 于 2011 年 1月首次 发 布 ，本 次为第 一 次 修订。 GB 25501-XXXX 
 3 水嘴水效限定值及水效等级 
1 范围 
本标准规定了水嘴的水效限定 值 、节水 评价值 、水效等级和 试 验方 法 。 
本标准 适 用 于 安 装在 建 筑物内 的 冷 、 热 水 供 水管路 末端 ，公 称压力 （ 静压 ） 不大于 1.0 MPa ， 介 质 
温度为4  ℃～ 90 ℃条 件下的 洗面器 水嘴、厨 房 水嘴、 妇洗器 水嘴和 普通洗涤 水嘴的水效 评价 。 
本标准 不适 用 于 具有 延时自闭功 能的水嘴。 
2 规范性引用文件 
下 列文 件 对于 本 文 件的 应 用 是必不可少 的。 凡是注日期 的 引 用 文 件， 仅 所 注日期 的 版 本 适 用 于 本 文 
件。 凡是不注日期 的 引 用 文 件， 其最 新 版 本（ 包括 所有的修改单） 适 用 于 本 文 件。 
GB/T 33733  厨卫五金产品术语与分 类  
3 术语和定义 
GB/T 33733界 定的 以 及下 列 术语和定义 适 用 于 本 文 件。 
3.1  
流量均匀性  uniformity of flow 
在不同试 验 压力 下，水嘴的 最 高平均流量与 最低 平均流量 之差 ，用 △F 表示 。 
3.2  
水嘴水效限定值  minimum allowable values of water efficien cy for faucet 
在 标准规定的测 试条 件下，水嘴所 允许 的 最大 流量。 
3.3  
水嘴节水评价值  evaluating values of water conservation fo r faucet 
在 标准规定的测 试条 件下，节水 型 水嘴所 允许 的 最大 流量。 
注：节水评价值是评价节水型水嘴的规定要求。 
4 技术要求 
4.1 基本要求 
水嘴 应符合 明 示执行 标准的要求。 
4.2 流量均匀性 
按5.2 进行 测 试 ， 洗面器 水嘴、厨 房 水嘴、 妇洗器 水嘴的流量均匀性 应不大于3 .0 L / min 。 GB 25501 — XXXX 
 4 4.3 水嘴水效等级 
4.3.1 水嘴的水效等级分 为 3 级， 其 中 3 级水效 最低 。 
4.3.2 按 5.1 进行 测 试 ， 各 等级水嘴的流量 应符合表 1 的规定。 
表1 水嘴水效等级指标 
单位： L/min 
            等级   
类别  1 级 2 级 3 级 
洗面器水嘴 
厨房水嘴 
妇洗器水嘴 ≤ 4.5 ≤  6.0 ≤  7.5 
普通洗涤水嘴 ≤  6.0 ≤  7.5 ≤  9.0 
注： 多档水嘴的大档水效等级不应低于 3 级，以大档实际达到的水效等级作为该水嘴的水效等级级别。 
4.4 水嘴水效限定值 
水效等级 3 级中规定的水嘴流量。 
4.5 水嘴节水评价值 
水效等级2级中规定的水嘴流量。 
5 试验方法 
5.1 一般规定 
5.1.1 试 验 装置应符合附录 A 的要求。 
5.1.2 试 验 前应将试 验 样 品 在动压 （0. 3 0 ± 0.01） MPa 下 进行不少于 3 0 s 的 预冲洗 。 
5.1.3 试 验水 温应控制在 （25 ±3 ） ℃ 。  
5.2 流量试验 
5.2.1 试 验 过程 中 动压为 （0.10 ± 0.01） MPa 。 
5.2.2 各类 水嘴的流量 试 验 步骤 如下： 
a)  单 柄 单 控 水嘴 
将 水嘴按 图A .1 连接在试 验 装置 上， 手柄 开 启到最大 出水位 置 ， 当 流量 稳 定 时记录 流量 值 。 
b)  单 柄 双 控 水嘴 
将 水嘴按 图A .1 连接在试 验 装置 上，分 别 测量 冷 水 全 开位 置 、 热 水 全 开位 置 及 混合 水 最大 流量 处 位 
置 的流量， 取其 中 最大值 。 
c)  双 柄 双 控 水嘴 
将 水嘴按 图A .1 连接在试 验 装置 上，分 别 测量 冷 、 热 水单 独 开 启至最大 及 冷热 水 同时 开 启至最大时 
混合 水的流量， 取其 中 最大值 。 
d)  非接触式 水嘴 GB 25501-XXXX 
 5 将 水嘴按 图A .1 连接在试 验 装置 上， 使 水嘴 处于 开 启状态 ， 待 流量达 到稳 定 后记录 流量 值 。 重复试 
验 3次 ， 取其算 术平均 值作为该 水嘴的流量 值 。 
e)  其它 水嘴 
其它 具有 多个 出水口的水嘴， 根据 水嘴 控制 方 式 ，分 别 测 试每个 出水口的流量， 取其 中 最大值 。 
5.3 流量均匀性试验 
5.3.1 将 水嘴按 图 A .1 连接在试 验 装置 上。 
5.3.2 将进 水口 压力调 节 到动压 0.50 MPa ， 开 启 一分 钟后 ， 依次调到动压 （0. 3 0 ± 0.01） MPa 、 （0.20 
± 0.01） MPa  和 （0.10 ± 0.01） MPa 各 测 试 3 次 ， 分 别 计 算 平均 值 ， 并 计 算最 高平均流量与 最低 平均流 
量 之差 。  
5.3.3 压力 由高 至低依次进行 测 试 ， 试 验 过程 如下： 
a)  在 （0. 3 0 ± 0.01） MPa 测 试3次 ，流量 依次记为 f 31 、 f 3 2 、 f 33 ，平均 值为 F 1＝ （ f 31 ＋ f 32 + f 3 3 ）/ 3 ； 
b)  在 （0.20 ± 0.01） MPa 测 试3次 ，流量 依次记为 f 21 、 f 2 2 、 f 23 ，平均 值为 F 2＝ （ f 21 ＋ f 22 + f 2 3 ）/ 3 ； 
c)  在 （0.10 ± 0.01） MPa 测 试3次 ，流量 依次记为 f 11 、 f 1 2 、 f 13 ，平均 值为 F 1＝ （ f 11 ＋ f 12 + f 1 3 ）/ 3 ； 
流量均匀性 △F ＝ F 3（ 以 实 际 的 最大值 ） － F 1（ 以 实 际 的 最小值 ）。 GB 25501 — XXXX 
 6 附录 A 
（规范性附录） 
水嘴试验装置 
本 附录 规定的 试 验 装置适 用 于 水嘴流量和流量均匀性 试 验。 
A.1 供水装置 
供 水 装置应包括 ： 
a)  能 持续 保 持 标准要求 压力 的 压力调 节 装置 ； 
b)  符合图A .1所 示 要求的管道。 
A.2 试验装置 
A.2.1 试 验 装置示 意 图见图A .1（ a ） 或 （ b ）。 
A.2.2 试 验 装置 的测量准 确度应符合 ： 
a)  流量 试 验 装置 准 确度± 2 % ； 
b)  压力试 验 装置 准 确度± 1% ； 
c)  温度试 验 装置 准 确度± 1℃ 。  
 
(a)                                             (b)   
说明： 
1 — 流量测试装置；                                  4 — 测试样品； 
2 — 温度测试装置；                                  L 1 、L 3  — (0.5～2.5)倍管内径的距离；     
3 — 压力测试装置；                                  L 2 — 至少20倍管内径的直管。 
 
图 A . 1  水 嘴 试 验 装 置 示 意图  
_________________________________ 1 
2 
L3 
L2 L1 4 3 1 
1 2 
2 3 
L3 
L2 L1 4