`ICS27.010
CCSF01
中华人民共和国国家标准
GB19577—XXXX
代替GB19577-2015，GB29540-2013，GB30721-2014，GB37480-2019
冷水机组能效限定值及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandenergyefficiencygradesfor
waterchillers
（征求意见稿）
XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施
GB19577—XXXX
II前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件代替GB19577-2015《冷水机组能效限定值及能效等级》、GB29540-2013《溴化锂吸收式冷
水机组能效限定值及能效等级》、GB30721-2014《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》和GB
37480-2019《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》，与GB19577-2015、GB
29540-2013、GB30721-2014和GB37480-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a)更改了标准的范围，增加了溴化锂吸收式冷水机组、水(地)源热泵机组、低环境温度空气源热
泵（冷水）机组（见第1章）；
b)更改了产品的能效限定值（见第5章）；
c)删除了“节能评价值”的定义与要求（见2015年版的3.2和第6章）；
d)对产品的能效等级的指标规定值进行了修改（见表1～6）；
e)增加了“文件的实施”要求（见第7章）。
本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
—2008年首次发布为GB19577-2004；
—GB19577-2015为第一次修订；
—本次为第二次修订，并与GB29540-2013，GB30721-2014，GB37480-2019合并。GB19577—XXXX
3冷水机组能效限定值及能效等级
1范围
本文件规定了蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组、溴化锂吸收式冷水机组、水(地)源热泵机组和低环境
温度空气源热泵（冷水）机组的能效限定值、能效等级、测试方法和文件的实施。
本文件适用于电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组；以蒸汽为热源或以燃油、燃气直
接燃烧为热源的空气调节或工艺用双效溴化锂吸收式冷（温）水机组；以电动机械压缩式系统并以水为
冷（热）源的户用、工商业用和类似用途的水(地)源热泵机组；以电动机驱动的、低环境温度运行的风
-水型低环境温度空气源热泵（冷水）机组、供暖用低环境温度空气源热泵热水机、供暖用低温型商业
或工业用及类似用途的热泵热水机。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB/T10870容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法
GB/T18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途冷水(热泵)机组
GB/T18430.2蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途冷水(热泵)机组
GB/T18362直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
GB/T18431蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组
GB/T19409-2013水(地)源热泵机组
GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水
(热泵)机组
GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分：户用及类似用途的冷水(热泵)
机组
GB/T25861蒸汽压缩循环水源高温热泵机组
GB/T30192水蒸发冷却空调机组
JB/T12323-2015蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组
JB/T12325-2015高出水温度冷水机组
JB/T12840-2016空气源热泵高温热风、高温热水机组
JB/T12841-2016低环境温度空气源热泵热水机
JB/T14640-2022计算机和数据处理机房用复合式间接蒸发冷却冷水机组
JB/T14642-2022露点间接蒸发冷却高温冷水机组
YD/T3601-2019电信互联网数据中心用冷水机组
3术语和定义
GB/T18430.1、GB/T18430.2、GB/T18362、GB/T18431所界定的以及下列术语和定义适用于本
文件。GB19577—XXXX
43.1
蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组能效限定值minimumallowablevaluesofenergyefficiencyfor
waterchillers
在名义制冷工况条件下，蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能系数（COP）和综合部分负荷性能系数
（IPLV）的最小允许值。
3.2
低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值minimumallowablevaluesofenergy
efficiencyforlowambienttemperatureairsourceheatpumps
在规定条件下，低环境温度空气源热泵（冷水）机组性能系数的最小允许值。
3.3
水(地)源热泵机组能效限定值minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforwater-source
（ground-source）heatpumps
水(地)源热泵机组在名义制冷工况和名义制热工况下满负荷运行时，其全年综合性能系数的最小允
许值。
3.4
溴化锂吸收式冷水机组能效限定值Limitedvaluesofenergyefficiencyforlithiumbromide
absorptionchillers
在名义制冷工况条件下，溴化锂吸收式冷水机组性能系数（COP）或单位冷量蒸汽耗量的最小允许
值。
4能效等级
4.1冷水（热泵）机组能效等级
冷水（热泵）机组能效等级分为3级，其中1级能效等级最高,1级表示能效最高。冷水（热泵）机
组的能效指标的测试值和标注值应不小于表1～表9中对应类型产品的能效等级指标规定值。
表1风冷式冷水机组能效等级指标
类别 类型名义制冷量(CC)
kW能效等级
1 2 3
CSPF，
Wh/WhCSPF，
W/WCOP，W/WCSPF，
Wh/Wh
舒适型 风冷式冷水机组 4.303.852.803.50
表2水冷式冷水（热泵）机组能效等级指标（1）
类别 类型 名义制冷量(CC) 能效等级GB19577—XXXX
5kW1 2 3
COP，
W/WCOP，
W/WCOP，
W/WIPLV，
W/W
舒适性水冷式冷
水机组50＜CC≤260 5.30 5.10 4.20 5.20
260＜CC≤528 5.80 5.60 4.70 6.30
528＜CC≤11636.20 6.00 5.20 6.40
1163＜CC≤2110 6.50 6.10 5.50 6.60
注：水冷式冷水机组根据生产商的声明，依据COP或IPLV判定其能效等级。
表3水冷式冷水（热泵）机组和蒸发冷却式冷水机组能效等级指标（2）
类别 类型名义制冷量(CC)
kW能效等级
1 2 3
IPLV，
W/WIPLV，
W/WCOP，W/WIPLV，W/W
舒适型水冷式冷水机组50＜CC≤260 6.005.604.205.20
260＜CC≤528 7.807.204.706.30
528＜CC≤11638.107.505.206.40
1163＜CC 8.507.905.506.60
蒸发冷却式冷水机组 6.004.403.804.20
表4露点间接蒸发冷却高温冷水机组能效等级指标
类别 类型名义制冷量(CC)
kW能效等级
1 2 3
SEER，
W/WSEER，
W/WCOP，W/WSEER，W/W
舒适性露点间接蒸
发冷却高温
冷水机组标准机型制冷量≤100kW 17 15 9 13
制冷量＞100kW 23 21 13 18
大温差型制冷量≤100kW 19 17 12 15
制冷量＞100kW 24 22 16 20
表5高温冷水（热水）机组能效等级指标
类别 类型能效等级
1 2 3
COP，W/WCOP，W/W COP，W/W
工艺型蒸汽压缩循环水源高
温热泵机组、空气源热泵H1a 5.204.90 4.40
H2a 5.104.80 4.30GB19577—XXXX
6高温热水机组 H3a 5.004.40 3.90
H4a 4.604.00 3.50
H5a 4.003.60 3.20
表6电信互联网数据中心用冷水机组能效等级指标
类别 类型名义制冷量(CC)
kW能效等级
1 2 3
ACCOP，
W/WACCOP，
W/WCOPc，
W/WACCOP，
W/W
工艺型电信互联网
用、数据中
心用冷水机
组风冷式
（ACCOP，
COPc）7.005.803.00 4.8
水冷式
（ACCOP，
COPc）CC≤528 8.207.506.006.80
528＜CC≤116312.008.006.507.40
CC＞1163 14.0010.007.008.00
表7电信互联网数据中心用蒸发冷却式冷水机组能效等级指标
类别 类型名义制冷量(CC)
kW能效等级
1 2 3
AEER，
W/WAEER，
W/WCOPc，
W/WAEER，
W/W
工艺型电信互联网
数据中心用
冷水机组蒸发冷却式外冷式间
接蒸发冷
却制冷量≤
100kW17 15 10 11
制冷量＞
100kW22 19 14 16
内冷式间
接蒸发冷
却制冷量≤
100kW17 14 9 12
制冷量＞
100kW24 19 13 18
内外冷串
联式间接
蒸发冷却制冷量≤
100kW25 21 12 17
制冷量＞
100kW26 20 14 19
表8水（地）源热泵机组能效等级指标值
类型名义制冷量
(CC)
kW全年综合性能系数
（ACOP，W/W）
1级 2级 3级
冷热风
型水环式、地埋
管式、地表水- 4.80 4.50 4.20GB19577—XXXX
7式
地下水式 - 5.20 4.80 4.30
冷热水
型水环式、地埋
管式、地表水
式CC≤150 5.50 5.00 4.60
CC>150 6.20 5.60 5.00
地下水式CC≤150 6.00 5.60 5.30
CC>150 6.50 5.80 5.40
表9低温热泵（冷水）机组能效等级指标值
额定出水
温度能效等级
1 2 3
HSPF，W/WHSPF，W/W HSPF，W/W COPh，W/W
35℃a3.60 3.40 3.00 2.50
41℃b3.40 3.10 2.70 2.30
50℃c2.60 2.30 2.30 1.80
注：a）主要适用于低温辐射采暖末端，如地板采暖等;
b）主要适用于强制对流采暖末端，如风机盘管、强制对流低温散热器等；
c）主要适用于自然对流和辐射结合的采暖末端，如风机盘管、低温散热器等。
4.2吸收式冷水机组能效等级
吸收式冷水机组能效等级分为3级，1级表示能效最高。产品的测试值和标注值应满足表10、表11
中能效等级所对应的指标规定值要求。
表10蒸汽型溴化锂吸收式机组能效等级
类别 类型能效等级
（单位冷量蒸汽耗量，kg/（kW.h））
1 2 3
蒸汽型溴化锂吸收式机
组饱和蒸汽0.4MPa 1.02 1.10 1.12
饱和蒸汽0.6MPa 0.95 1.05 1.09
饱和蒸汽0.8MPa 0.99 1.02 1.08
表11直燃型溴化锂吸收式机组能效等级GB19577—XXXX
8类别能效等级
（COP，W/W）
1 2 3
直燃型溴化锂吸收
式机组1.51 1.40 1.30
5能效限定值
5.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组、蒸发冷却式冷水机组、蒸汽压缩循环水源高温热泵机组的能效限定
值为表1～表7中能效等级的3级对应的指标值。
5.2水（地）源热泵机组能效限定值为表8中能效等级的3级对应的指标值。
5.3低温热泵机组能效等级指标值为表9中能效等级的3级对应的指标值。其制热性能系数和综合部分负
荷性能系数应同时达到指标规定值。
采用电辅助加热的产品，能够实现手动开、闭电辅助加热系统，并应在明显位置安装有显示电辅助
加热系统工作状态的装置。同时，在室外侧干球温度低于-20℃的情况下，在电辅助加热开启状态时允
许电辅助加热系统启动；对于电辅助加热由用户选配，但控制器预留接口，辅助电加热系统的启、停受
机组控制，应在说明书（或操作手册）中说明辅助电加热开、闭方法。
产品应明示在室外侧干球温度-20℃工况条件下的制热量和COP（h，-20°C）值。
5.4蒸汽型溴化锂吸收式机组为表10中能效等级的3级对应的指标值。
5.5直燃型机组能效限定值为表11中能效等级的3级对应的指标值。
5.6允差
产品的能效标注值应不小于其额定能源效率等级所对应的指标规定值，并在其额定能源效率等
级对应的取值范围内。
产品能效指标的实测值不小于标注值的95%，实测值和标称值按0.01的倍数。
产品标注的额定制冷量和其实测值应在其额定能源效率等级对应的额定制冷量范围内。
产品的实测耗电（能）量计算值应小于等于标注值的110%。
6测试方法
6.1风冷式冷水机组、水冷式冷水机组、蒸发冷却式冷水机组按GB/T18430-2022、GB/T10870、JB/T
12323-2015中的相对应的产品性能试验方法进行。
6.2蒸汽压缩循环水源高温热泵机组试验方法按照GB/T25861中相应型式产品的额定工况之一条件下进
行测试。GB19577—XXXX
96.3吸收式冷水机组试验方法按照GB/T18431、GB/T18362或GB/T22070中的规定方法和企业声明的
GB/T18431、GB/T18362或GB/T22070中规定的工况之一进行。
6.4电信互联网数据中心用冷水机组参照GB/T18430.1、YD/T3601进行测试。
6.5水（地）源热泵机组按GB/T19409进行测试。
6.6低温热泵机组按照GB/T25127.1-2010、GB/T25127.2-2010、GB/T21362-2008进行。
6.7实测值中蒸发冷却式冷水机组不保留小数取整，其余产品实测值保留两位小数。
7文件的实施
在本文件实施之日起所生产或进口的产品，应符合本文件的要求。
在本文件实施之日前生产或进口产品的销售，只准许延迟到本文件实施之日起第24个月前。
_________________________________