PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 1 de 11 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO DE ANÁLISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE GAS  
 
PROTOCOLO    : PC Nº 36/1:2019   
  
FECHA    :  26 de junio  de 201 9 
 
PRODUCTO  : Tubos flexibles  no metálic os (de elastómero), 
con cone ctores metálicos  roscados 
incorporados , para conectar artefactos que 
funcionan  con gas, de uso doméstico y 
similar es. 
 
CATEGORÍA    : Materiales de instalación - Accesorios  
 
NORMA DE REFE RENCIA              :           UNI 7140:2013  - Aparatos a gas para uso 
doméstico - Tubos flexibles no metálicos para 
conectar aparatos a gas de uso doméstico y 
similar es. 
  
FUENTE LEGAL  : Ley Nº 18.410:1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  D.S. Nº  298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción.  
 
  R.E. Nº 0431  de fecha 23.08.2010  del 
Ministerio de Energía . 
 
APROBADO POR      : R.E. Nº                     de    fecha  
 
 
CAPÍ TULO  I.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el proced imiento de certificación para l os tubos flexibles no 
metálic os (de elastómero) de tipo B y C (según norma UNI 7140:2013) , con cone ctores 
metálicos  roscad os incorporad os, para conectar artefactos que funcionan con gas, para uso 
doméstico y similares, de acuerdo con el alcance y campo de aplicación que se señala  a 
continuación . 
 
Aplica a:  
 
• Tubos  flexibles no metálic os tipo B y C, considerad os en el alcance de la norma UNI 
7140:2013  (tubos flexibles con conectores metálicos roscados ensamblados de tipo 
B y C, para artefactos móviles, fijos y empotrados) ; 
• Destinad os para la conexión de artefactos de uso doméstico y similares, de 
capacidad térmica o calorífica nominal menor o igual a 35 kW, que funcionan con 
gases combustibles de la 1a, 2a y 3a familia ; 
• Que pueden ser instalados tanto en interiores como en exteriores, en el rango de 
temperatura s desde -30 a +90 °C ; 
• Que funcionan a una presión máxima de servicio de 25,0 bar.  
 
No aplica a:  
• Tubos flexibles no metálicos  Tipo A 1 y A2, considerad os en el alcance de la norma 
UNI 7140:2013.  
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 2 de 11 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
N° Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Requisitos g eneral es UNI 7140:2013  5  (1) 
1.1 Dimensiones  UNI 7140:2013  5.1 Mayor   
1.2 Juntas  UNI 7140:2013  5.2 Mayor   
1.3 Materiales  UNI 7140:2013  5.3 Mayor   
1.4 Marcado  UNI 7140:2013  5.4 Mayor (2), (3), (4) 
2 Ensayo s UNI 7140:2013  6  (5), (6) 
2.1 Control dimensional  UNI 7140:2013  6.1 Mayor   
2.2 Ensayo de resistencia al aplastamiento  UNI 7140:2013  6.2 Crítico   
2.3 Ensayo de resistencia a la presión 
hidrostática  UNI 7140:2013  6.4 Crítico   
2.4 Ensayo de ruptura  UNI 7140:2013  6.5 Crítico   
2.5 Ensayo de resistencia a la tracción  UNI 7140:2013  6.8 Crítico   
2.6 Ensayo de curvatura  UNI 7140:2013  6.9 Crítico   
2.7 Ensayo de permeabilidad al gas  UNI 7140:2013  6.10 Crítico   
2.8 Ensayo de flexión  UNI 7140:2013  6.11 Crítico   
2.9 Ensayo de resistencia a la acción del 
gas licuado de petróleo (GLP)  UNI 7140:2013  6.12 Crítico   
2.10 Ensayo de resistencia al ozono  UNI 7140:2013  6.13 Crítico   
2.11 Ensayo de resistencia a los rayos UV  UNI 7140:2013  6.14 Crítico   
2.12 Ensayo de resistencia a bajas 
temperaturas  UNI 7140:2013  6.15 Crítico   
2.13 Ensayo de resistencia a la llama  UNI 7140:2013  6.17 Crítico   
2.14 Ensayo de resistencia a  la corrosión  UNI 7140:2013  6.18 Crítico   
2.15 Ensayo de la junta  UNI 7140:2013  6.19 Crítico  (7) 
2.16 Indelibilidad del marcado  UNI 7140:2013  6.20 Mayor   
2.17 Ensayo de resistencia mecánica de los 
accesorios metálicos  UNI 7140:2013  6.21 Crítico   
3 Instrucciones para el uso, instalación y 
mantenimiento  UNI 7140:2013  8 Mayor  (3) 
4 Embalaje  UNI 7140:2013  9 Mayor   
 
Notas  TABLA A : 
(1) Si el tubo flexible va a ser utilizado para conectar artefactos estacionarios (por ejemplo, cocinas), mediante un 
regulador de presión, a cilindros de GLP, de 5, 11 o 15 kg, la conexión que se conecta al artefacto deberá ser roscada, 
½, ISO 228 -1, hilo derecho, con j unta plana.  
(2) Adicionalmente a lo indicado en el punto 5.4 de la norma italiana UNI 7140:2013, el fabricante deberá indicar en una 
advertencia de seguridad, tipo banderilla, Clase III –C, de acuerdo a la Norma Chilena Oficial NCh 2198.Of93, adosada 
al produc to en comento, de forma permanente, que cumpla con lo siguiente:  
a) Características de la advertencia de seguridad, tipo banderilla.  
• Color de fondo   : Blanco  
• Color de letra   : Rojo 
• Tamaño de la letra                  : 9 
• Tipo de letra   : Arial 
b) Texto mínimo de la advertencia de seguridad, tipo banderilla.  
• Conexión 3/8”, 3/8” ; 3/8”, ½” ; otra.  
• La conexión roscada cierra hacia la izquierda.  
• Protocolo de certificación  
c)  Si el tubo flexible cuenta con conectores roscados de distintos tipos, éste deberá contar con dos advertencias de 
seguridad, una en cada uno de sus extremos.    
(3) El marcado, además de las instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento, deben estar redactados en idioma 
español.  
(4) El Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional dispuesto en el Capítulo IV del presente Protocolo  
(5) Para la realización de los ensayos se deberán utilizar las normas de referencia señalas en el Anexo B del presente 
protocolo o las versiones que las reemplacen.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 3 de 11 
  (6) Ensayo Destructivo. Por cada ensayo  destructivo, deberá tomarse una unidad del producto, adicionalmente al tamaño 
de la muestra establecida para cada Sistema de Certificación en el presente protocolo, o la cantidad que establezca 
la norma respectiva.  
(7) Los Organismos de Certificación encargad os de realizar la certificación de los productos, deberán solicitar los 
certificados o informes de ensayos que demuestren el cumplimiento de la cláusula 6.19.1 de la norma UNI 7140:2013 
(las juntas de material de elastómero vulcanizo deben cumplir con la n orma EN 549, Clase C2/H3), los cuales deben 
ser emitidos por entidades que cuenten con acreditación otorgada por un organismo acreditador miembro de IAF o 
ILAC, en el alcance correspondiente, o en su defecto se aceptan certificados emitidos por un organism o notificado 
por algún miembro de la Unión Europea. Los Organismos de Certificación nacionales deberán verificar que los 
certificados o informes de ensayos presentados se encuentren vigentes y que correspondan a los productos 
solicitados. Adicionalmente se  debe requerir la Declaración del Anexo A.  
(8) Las muestras que pueden ser sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas.  
 
 
CAPÍTULO III.- SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias.  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS.  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto . 
 
1.1.2  Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos . 
 
1.2.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
 
1.2.1.1  Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en l as cláusulas  5.4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.8 , 6.11, 6.12, 6.13, 
6.17, 6.19  y 6.20 , de la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo .  
 
Además, los Análisis y/o Ensayos establecidos en l as cláusulas  6.6, 6.9, 6.10, 6.11, 
6.14, 6.15, 6.18  y 6.21, de la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo, deberán 
realizarse cada 12 meses, después de la fecha de emisión del Certificado de 
Aprobación . 
 
Sin perjuicio, y más allá de la inspección vis ual y documental que deben realizar los 
Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las 
solicitudes de seguimiento las respectivas declaraciones por parte del representante 
del fabricante o importador hacia la Superintendencia de  Electricidad y 
Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo conformes con 
el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo A (Este documento será 
custodiado por el Organismo de Certificación) (1). No obstante , los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema 
de certificación.  
 
Nota  punto 1.2.1.1 : 
(1) De no ser presentado el d ocumento descrito en el Anexo A, el Organismo de Certificación no podrá aceptar la 
solicitud de certificación . 
 
 1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la Tabla B.  
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 4 de 11 
  TABLA B 
 
Tamaño de la 
producción  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de 
la inspección (2)  Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 mensual  
16 a 50  3 0 1 mensual  
51 a 150  5 0 1 mensual  
151 a 500  8 0 1 mensual  
501 a 3200  13 0 1 mensual  
3201 a 35000  20 0 1 mensual  
35001 o más  32 0 1 mensual  
 
Notas  TABLA B :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Si no hay producción durante uno o más meses, se continuará con las inspecciones mensuales a partir de la 
primera producción del siguiente período.  
 
1.2.2  Aprobación de partidas de importación en Chile  
 
1.2.2.1  Para la aprobación de partidas de importación, se deberán efectuar a lo menos los 
Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
 
1.2.2.2  Tamaño de la muestra  y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación de cada partida del producto 
estarán  dados  por la Tabla C.  
 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
importación  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15 2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Nota  TABLA C : La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
 
1.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida amparada por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicha partida, el fabricante o importador deberá acogerse 
a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la 
disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de Certificación extraerá en una 
segunda inspección una muestra igual al doble  de la extraída en la primera 
inspección, que considere el total de la partida de fabricación o de importación, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 1.2.1.2 ó 1.2.2.2, según 
corresponda, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 5 de 11 
  En caso de mantenerse e l rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del  informe.  
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  
 
2.1 Aprobación de tipo 
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1 Número de unidades.  
Se deberá ensayar a lo menos una (1) unidad del producto .  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de  aceptación del producto estarán dados por la 
Tabla D. 
 
TABLA D 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA D :  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo a la norma NCh 43.Of61.  
(2) Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del representante del fabricante o importador hacia la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la producción sigue siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido 
en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo de Certificación). No obstante los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administr adores del sistema de certificación.  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el A nexo A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación . 
 
2.2.3  Rechazo de la muestr a tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida en fábrica, por ende la partida amparada por 
dicha muestra, y si el fabricante requiriera volver a certificar dicha producción, deberá 
acogerse a lo est ablecido en el p unto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los nivel es de aceptación señalados 
en el punto 2.2.2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 6 de 11 
  En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, una unidad del producto certificado 
cada seis meses , efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en 
el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistem a 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser informado por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha 
de su realiz ación.  
 
3 ENSAYO POR LOTES . 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la Tabla A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos.  
 
La clasificación de los defectos se deberá efectuar de acuerdo a la Tabla A, indicada 
en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo.  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación, se  basan en la n orma NCh 
44.Of2007, de acuerdo  a lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
 
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de  la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 7 de 11 
  3.1.3  Selección de la muestra.  
 
Se debe efectuar de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote.  
 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el fabricante o importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá 
acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, que considere el tota l del lote, de acuerdo a los 
niveles de aceptación señalados en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente 
Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
5. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  
 
5.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
5.1.1 Número de unidades.  
Se deberán ensayar a lo menos el número de productos indicados  en la Tabla 10, del  
punto 9, de la norma UNE -EN 1359:1999 +A1:2006 . 
 
5.1.2 Aprobación o rechazo.  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
5.2 Inspección del Control de Calidad  
 
Las auditorías al sistema de calidad del fabricante, se realizarán según lo establecido 
para el Sistema 5  en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, 
en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su realiz ación.   
 
6. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
    
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 8 de 11 
  6.1 Extracción de la muestra.  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de 
acuerdo a lo señalado en la TABLA E, del punto 5.2, que se describe a continuación, 
las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis  y/o Ensayos establecidos en el 
punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
6.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación.  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por la 
TABLA  E. 
 
TABLA E 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE 
CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  N 
n A R n A R n A R 
2            25  2 0 1 2 0 1 2 0 1 
26           50  2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500 2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
Nota  TABLA E : La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo a la n orma NCh 43.Of61 . 
 
6.3 Rechazo de la muestra.   
 
De ser rechazada la muestra, y por ende el lote o partida amparados por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote o partida , el 
fabricante o importador deberá acogerse a lo est ablecido en el punto 7.6 de la n orma 
NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el 
Organismo de Certificación extraerá en una segunda inspección una muestra igual al 
doble de la extraí da en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptaci ón 
señalados en el punto 5 .2 del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando entre otras cosas: 
las causas y cantidades del producto amparadas en el rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de r echazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
CAPÍTULO IV.- MARCADO NACIONAL  
 
1. Cualquiera sea el sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado 
de Aprobación pa ra este producto, el Organismo de Certificación deberá v erificar que 
el producto cuente con lo siguiente :  
 
a) Marcado de acuerdo a l o dispuesto en la cláusula 5.4 de la TABLA A, del presente 
protocolo.  
b) Embalaje con d enominación comercial del producto (nombre, marca y /o modelo).  
c) País de fabricación del producto.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 9 de 11 
  d) Mes/año de fabricación del producto  y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá mar carse en el cuerpo del producto , y cuya constancia 
se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento . 
e) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a R.E. Nº 2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el  producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : el presente protocolo anula y reemplaza los protocolo s PC Nos 36, 36/1 y 37, 
todos de fecha 08.01.2007 .  
 
 
 
 
 
 
 
RHO /MCR/ mcr. 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 10 de 11 
  Anexo  A 
 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  Y LOS 
DOCUMENTOS SEÑALADOS.  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE  DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro : 
 
1) Que los productos que componen la producción o partida presentada para certificación 
mediante la solicitud Nº…………… ……..  siguen siendo conformes con el tipo aprobado 
y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las correspondientes 
sancione s determinadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a que 
se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la legislación chilena.  
 
2) Que la documentación presentada para dar cumplimiento a la Nota ( 7), de la TABLA A, 
Capítulo I I, del presente protocolo, son fidedignos y de no ser verdaderos, me someto 
a las correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida  
en la legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Representante Legal del solicitante  
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PROD UCTO DE GAS PC Nº 36/1:2019  
 
Página 11 de 11 
  Anexo  B 
 
NORMAS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS  
 
 UNE EN ISO 1307:2008 - Mangueras de elastómeros y plástico. Dimensiones de mangueras, 
diámetros interiores máximos y mínimos y tolerancias de la longitud de corte.  
UNE EN ISO 1402:2010 - Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con 
accesorios de unión. Ensayos hidrostáticos.  
UNE EN ISO 4080:2010 - Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con 
accesorios de unión. Determinación de la permeabilidad al gas.  
UNE EN ISO 4671:2008 - Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos con 
accesorios de unión. Métodos de medición de las dimensiones d e las mangueras y las longitudes 
de los accesorios de unión.  
UNE EN ISO 4671:2008/A1:2012 - Mangueras a base de elastómeros y plásticos y sus conjuntos 
con accesorios de unión. Métodos de medición de las dimensiones de las mangueras y las 
longitudes de lo s accesorios de unión.  
UNE EN ISO 6506 -1:2015 - Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de 
ensayo.  
UNE EN ISO 6506 -4:2015 - Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 4: Tabla de 
valores de dureza.  
UNE EN ISO 7326:2017  - Mangueras de elastómeros y plástico. Evaluación de la resistencia al 
ozono en condiciones  estáticas.  
UNE EN ISO 10619 -2:2018 - Mangueras y tuberías de elastómeros y plástico. Medición de la 
flexibilidad y de la rigidez. Parte 2: Ensayos de curvatura a temperaturas inferiores a la 
temperatura ambiente.  
UNE EN ISO 30013:2012 - Mangueras a base de elastómeros y materiales termoplásticos. Métodos 
de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Determinación de los cambios de color, de 
aspecto y de otras propiedades físicas.  
UNE EN ISO 9227:2017 - Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina.  
UNE ISO 1817:2018 - Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación del efecto de los 
líquidos.  
UNE EN 15202:2012 - Equipos y acces orios para GLP. Dimensiones de funcionamiento esenciales 
para las salidas de las válvulas de las botellas de GLP y las conexiones de los equipos asociados.