ICS13.220.10
CCSC84
中华人民共和国国家标准
GB17835—20XX
代替GB17835-2008
水系灭火剂
waterbasedextinguishingagent
（征求意见稿）
XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施
GB17835—20XX
I目  次
前言.....................................................................................................................................................................II
1范围.................................................................................................................................................................1
2规范性引用文件.............................................................................................................................................1
3术语和定义.....................................................................................................................................................1
4型号.................................................................................................................................................................2
5要求.................................................................................................................................................................2
6试验方法.........................................................................................................................................................3
7检验规则.........................................................................................................................................................7
8标志、包装、使用说明书、运输和贮存................................................................................................8GB17835—20XX
II前  言
本文件按照GB/T1.1给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件代替GB17835—2008《水系灭火剂》。
本文件与GB17835—2008相比主要变化如下：
——去掉分类和标记，增加型号。
——增加灭火剂原液凝固点、pH值、腐蚀率的技术要求。
——增加渗透性的技术要求及试验方法。
——增加稳定性的技术要求及试验方法。
——增加急性经口毒性、急性眼刺激性的技术要求及试验方法。
——去掉灭B类火性能的技术要求及试验方法。
——去掉检验项目的不合格类型。
——修改凝固点试验方法。
本文件由中华人民共和国应急管理部消防局提出。
本文件由全国消防标准化技术委员会灭火剂分技术委员会（SAC/TC113/SC3）归口。
本文件所代替标准历次版本发布情况为：本文件于1999年首次发布，2008年为第一次修订，本次
为第二次修订。GB17835—20XX
1水系灭火剂
1范围
本文件规定了水系灭火剂的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和
贮存等。
本文件适用于水系灭火剂。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
SH0004橡胶工业用溶剂油
GB5749生活饮用水卫生标准
GB14924.3实验动物配合饲料营养成分
GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法
GB4351.1-2005手提式灭火器第一部分：性能和结构要求
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
水系灭火剂Waterbasedextinguishingagent
在水中添加渗透剂、阻燃剂等添加剂，用以提高水的灭火性能及其他性能的灭火剂。
3.2
特征值Characteristicvalues
由制造商提供的样品物理、化学性能参数值。
3.3
批Batch
批为一次性投料于加工设备制得的均匀物质。
3.4
组Lot
组为在相同的环境条件下，用相同的原料和工艺生产的产品，包括一批或多批，总量不超过25吨。
3.5
最低使用温度LowestusefultemperatureGB17835—20XX
2高于凝固点5℃的温度。
3.6
急性经口毒性Acuteoraltoxicity
一次或在24h内多次经口给予实验动物受试物后，动物在短期内出现的健康损害效应。
3.7
眼睛刺激性Eyeirritation
眼球表面接触受试物后产生的眼睛可逆性炎性变化。
4型号
企业自定义
混合液凝固点
原液凝固点
混合比
代号
示例1：S-10-（-10℃、0℃）-企业自定义，表示混合比为10%，原液凝固点为-10℃、混合液凝固
点为0℃的水系灭火剂。
示例2：S-3-（-15℃、-5℃），表示混合比为3%、原液凝固点为-15℃、混合液凝固点为-5℃的水
系灭火剂。
示例3：S-100-（-30℃），表示混合比为100%、凝固点为-30℃的的水系灭火剂。
5要求
5.1一般要求
5.1.1用于生产水系灭火剂的各种原料应对生物无明显毒害，且灭火时不会自身分解出或与燃料发生作
用生成具有毒性或危险性物质。GB17835—20XX
35.1.2制造商应对其水系灭火剂产品性能提供以下内容：
a)凝固点（原液、混合液）特征值：代号T原（℃）、T混（℃）；
b)表面张力特征值：代号Z（mN/m）；
c)灭A类火级别。
5.2技术要求
水系灭火剂的性能要求应符合表1的规定。
表1水系灭火剂性能要求
项目 样品状态 要求
凝固点/（℃） 样品处理前原液
（T－4）≤凝固点≤T
混合液
pH值 样品处理前原液
6.0~9.5
混合液
表面张力/（mN/m） 样品处理前混合液 与Z的偏差不大于10%
渗透性 样品处理后混合液 灭火剂渗透量应小于水渗透量
稳定性样品处理后原液
pH值6.0~9.5且与样品处理前pH值偏差不大
于0.5 混合液
样品处理后原液
凝固点/（℃）（T－4）≤凝固点≤T且与样品处理前凝
固点偏差不大于2 混合液
样品处理后混合液表面张力/
（mN/m）与Z的偏差不大于10%且与样品处理前表
面张力偏差不大于10%
腐蚀率/[mg/(d·dm2)]样品处理前原液
Q235A钢片的腐蚀率应≤15.0，3A21铝片的腐蚀率应≤15.0
混合液
鱼类急性毒性
样品处理前混合液一级 鱼的死亡率为0%
二级 鱼的死亡率为10%~50%
急性经口毒性 原液一级 小鼠死亡率为0%
二级 小鼠死亡率10%~50%
眼刺激性 原液一级 小鼠眼脸睁开时间小于10min
二级 小鼠眼脸睁开时间为10min~60min
灭A类火性能 样品处理后混合液 ≥1A
注：原液是指未按照型号中的混合比进行稀释的液体，混合液是指按照型号中的混合比进行稀释后的液体。企业送检样
品为原液。对于混合比为100%的水系灭火剂，原液和混合液相同。
6试验方法GB17835—20XX
46.1样品处理
按下述步骤进行样品处理：
a)将样品放在密闭容器中，在（30±2）℃的条件下放置30天；
b)将冷冻室温度调到低于样品凝固点10℃，将样品密封放入冷冻室，在低于样品凝固点10℃的
温度下保持24h，取出样品，在（20±5）℃的室温下放置24h,，然后在（60±2）℃的电热鼓
风干燥箱中放置24h，再取出样品，在（20±5）℃的室温下放置24h，以上操作为一个周期。
如此重复三次，进行四个温度处理周期。
6.2凝固点
6.2.1仪器、设备
试验用仪器、设备应满足以下要求：
a)凝固点测试设备：控温精度±1℃；
b)铂电阻：PT100，精度±0.1℃，外径为5.0mm。
6.2.2试验步骤
按下述步骤进行凝固点测量：
a)开启凝固点测试设备，使冷室的温度稳定在低于样品凝固点10℃；
b)将待测样品注入干燥、洁净的内管中，使液面高度约为50mm；
c)用软木塞或胶塞将铂电阻固定在内管中央，铂电阻的下端距试管底部10mm；
a)将装有样品的内管置于外管中，然后将外管放入冷室，外管浸入冷室的深度不小于100mm；
b)开始试验，设备自动记录温度—时间曲线；
c)待样品完全凝固，读取曲线平台处温度为凝固点。
6.2.3结果
取差值不超过1℃的两次试验结果中较高的值作为测定结果。
6.3pH值
6.3.1仪器、试剂
试验用仪器、试剂应满足以下要求：
a)酸度计：精度0.1pH;
b)温度计：分度值1.0℃；
c)pH缓冲剂。
6.3.2试验步骤
按下述步骤进行pH值测量：
a)用pH缓冲剂校准酸度计。
b)将待测样品注入干燥、洁净的烧杯中，将电极浸入样品30mm以下、距离烧杯底部10mm以上
的位置，电极不能接触烧杯底部及侧壁。
c)在样品温度为（20±2）℃条件下，测定pH值。
6.3.3结果
取差值不超过0.1pH的两次试验结果的平均值作为测定结果。
6.4表面张力GB17835—20XX
56.4.1仪器、设备
试验用仪器、设备应满足以下要求：
a)表面张力仪：分度值0.1mN/m；
b)温度计：分度值1.0℃；
6.4.2试验步骤
按下述步骤进行表面张力测量：
a)将待测样品注入干燥、洁净的烧杯中；
b)在样品温度为（20±2）℃条件下，测定表面张力。
6.4.3结果
取差值不超过0.5的两次试验结果的平均值作为测定结果。
6.5稳定性
6.5.1仪器、设备
试验用仪器、设备应满足以下要求：
a)冷冻室:控温精度±2℃；
b)电热鼓风干燥箱：控温精度±2℃。
6.5.2试验步骤
分别按6.2、6.3、6.4规定的方法进行样品处理后凝固点、pH值、表面张力的测量。
6.5.3结果
分别按6.2、6.3、6.4的规定，计算样品处理后凝固点、pH值、表面张力的测定结果，并计算样品处
理前后凝固点、pH值、表面张力测定结果的偏差。
6.6腐蚀率
6.6.1仪器、设备和材料
试验用仪器、设备和材料应满足以下要求：
a)天平：精度0.lmg；
b)游标卡尺：精度0.02mm；
c)电热鼓风干燥箱：控温精度±2℃；
d)锥形瓶：250mL；
e)Q235钢片和3A21铝片：75mm×15mm×1.5mm；
f)硝酸：密度1.4g/mL；
g)磷酸-铬酸水溶液：85％磷酸35mL加无水铬酸20g，用三级水（符合GB/T6682—2008）稀
释至1L；
h)10％柠檬酸氢二铵水溶液；
i)无水乙醇（化学纯）。
6.6.2试验步骤
按下述步骤进行腐蚀率测量：
a)取Q235钢片和3A21铝片各四片，用200号水砂纸打磨，去掉氧化膜，再用400号水砂纸磨
光（铝片在室温下放入硝酸中浸泡2min），用硬毛刷在自来水中冲刷、洗净，最后用无水乙GB17835—20XX
6醇洗涤擦干；将处理好的试片放入（60±2）℃的电热鼓风干燥箱中30min，取出放入干燥器
内冷至室温，称量每个试片的质量，并编号；
b)用游标卡尺测量每个试片的长度、宽度、厚度，计算每个试片的表面积；
c)将处理好的试片分别放入两个锥形瓶中，倒入待测样品。使试片完全浸入样品中，且试片间、
试片与锥形瓶之间不接触，然后密封瓶口；
d)将锥形瓶放在（38±2）℃的电热鼓风干燥箱中21d；
e)从锥形瓶中取出试片，分别用硬毛刷在自来水中冲刷腐蚀生成物（若洗不掉，则钢片用10％柠
檬酸氢二铵水溶液浸泡，铝片用磷酸-铬酸水溶液浸泡），洗净后，用无水乙醇洗涤、擦干；然
后放入（60±2）℃的电热鼓风干燥箱中30min，取出放入干燥器内冷至室温，称量每个试片
的质量。
6.6.3结果
腐蚀率按公式（1）计算：
C＝1000×（m1－m2）/（21×A）.......................................................(1)
式中：
C——腐蚀率，单位为毫克每天每平方分米[mg／（d·dm2）]；
m1——每个试片浸泡前的质量，单位为克（g）；
m2——每个试片浸泡后的质量，单位为克（g）；
A——每个试片的表面积，单位为平方分米（dm2）。
分别取四个钢片和铝片试验结果的平均值作为测定结果。
6.7鱼类急性毒性
6.7.1仪器、材料
试验用仪器、材料应满足以下要求：
a)试验鱼种：斑马鱼，体长（30±5）mm，体重（0.3±0.1）g，选自同一驯养池中规格大小一致的
幼鱼。试验前该鱼群应在(20±2)℃条件下，在连续曝气的水中至少驯养两周。驯养期间鱼的死亡率
不得超过10%；
b)试验容器：2000ml玻璃烧杯；
c)实验室三级水：符合GB/T6682的要求；
d)标准稀释水：首先配制氯化钙溶液（将11.76g氯化钙溶于三级水中并稀释至1L)、硫酸镁溶液
（将4.93g硫酸镁溶于三级水中并稀释至1L)、碳酸氢钠溶液（将2.59g碳酸氢钠溶于三级水中并
稀释至1L)、氯化钾溶液（将0.23g氯化钾溶于三级水中并稀释至1L)，取以上四种溶液各25mL，
置于1000mL烧杯中，用三级水稀释至1000mL并搅拌均匀。
e)新配制的标准稀释水pH值为7.8±0.2，硬度为250mg/L左右（以CaCO3计）。
6.7.2试验步骤
按下述步骤进行鱼类急性毒性测量：
a)试验前24h停止喂食，整个试验期间也不喂食；
b)将2000ml烧杯清洗干净，再用标准稀释水至少冲洗两遍；GB17835—20XX
7c)将待测样品按申明比例配成混合液，取12mL混合液倒入烧杯内，用标准稀释水稀释至2000mL。
d)将10条健康的斑马鱼放入，在环境温度为（20±2）℃的条件下养96h，观察鱼的死亡情况。
6.7.2试验结果
计算鱼的死亡率作为急性鱼类毒性测定结果。
6.8急性经口毒性
6.8.1试验动物
试验动物为健康成年小鼠，体重（18g~22g），共10只，雌雄各半。试验前小鼠要在温度(20±2)℃、
相对湿度30%~70%环境中至少饲养5d。饲养饮用水应符合GB5749要求，饲料应符合GB14924.3要
求。
6.8.2试验步骤
按下述步骤进行急性经口毒性测量：
a)试验前16h停止喂食，不限制饮水；
b)使用小鼠灌胃针经口一次染毒，染毒剂量为20mL/kg；
c)染毒后继续禁食3h，同时观察小鼠的死亡情况，观察期限为3d。
6.8.3试验结果
计算小鼠的死亡率作为急性经口毒性测定结果。
6.9急性眼刺激性
6.9.1试验动物
试验动物为健康成年大鼠：体重（51g~75g），共6只，雌雄各半。凡有眼睛刺激症状、眼缺陷和角
膜损伤的大鼠均不能用于试验。试验前大鼠要在温度(20±2)℃、相对湿度30%~70%环境中至少饲养5d。
饲养饮用水应符合GB5749要求，饲料应符合GB14924.3要求。
6.9.2试验步骤
按下述步骤进行急性眼刺激性测量：
a)使大鼠的头左倾，让受试的右眼侧向斜上方，轻轻提起双睑，将0.1mL受试样品直接滴入眼睛。
b)染毒后松开双睑，任其自然开或闭。不染毒的左眼作为自身对照；
c)观察大鼠眼睛的开闭情况，观察时间为60min，记录每只大鼠眼睛睁开的时间。
6.9.3试验结果
计算6只大鼠眼睛睁开时间的平均值作为急性眼刺激性测定结果。
6.10渗透性
6.10.1仪器、设备：
试验用仪器、设备应满足以下要求：
a)钢质圆柱形提篮：直径114mm、高度178mm，底部均匀分布直径为2mm、孔间距为2mm的圆孔；GB17835—20XX
8b)电子天平：精度0.01g；
c)实验室三级水：符合GB/T6682的要求；
d)钢盘：直径大于钢质提篮的金属盘。
6.10.2试验步骤：
a)将钢盘清洗干净，放入（60±2）℃的电热鼓风干燥箱中30min，取出放入干燥器内冷至室温，
称量钢盘质量；
b)称取100g脱脂棉，将脱脂棉压实填充到钢制提篮底部；
c)将钢制提篮放在钢盘上面；
d)分别将250ml实验室三级水和250ml待测样品在10s内均匀倒在脱脂棉上，倒入液体通过脱脂棉
收集在钢盘上；
e)称量钢盘和收集到液体的整体质量，减去钢盘的质量即为水或灭火剂的渗透量。
6.10.3试验结果：
计算两次试验结果的平均值作为渗透性测定结果。
6.11灭火性能
6.11.1仪器、设备
试验用仪器、设备应满足以下要求：
a)秒表：分度值0.1s；
b)天平：精度1g；
c)量筒：分度值10ml；
d)木材湿度仪：精确度±1%；
e)MSZ6型手提贮压式水基型灭火器：容积(8±0.2)L；桶体高度(510±10)mm；桶体外径(150±
5)mm；喷射管内径(12±2)mm；喷射管长度(420±5)mm；喷嘴见图1；灭火剂充装量(6±0.2)L；充
入氮气压力（表压）（1.2±0.1）MPa。也可以使用委托方提供的灭火器和喷嘴，喷射时间和喷射性
能应符合GB4351.1标准相应的要求。GB17835—20XX
9
a)   喷嘴4-8 均布
6.11.2灭A类火试验
试验模型、试验条件、试验步骤及试验评定按GB4351.1—2005中7.2的规定进行。
7检验规则
7.1取样
按GB15308-2006中6.1进行。
7.2出厂检验
7.2.1每批产品的出厂检验项目为凝固点、pH值、表面张力。
7.2.2每组产品的出厂检验项目为凝固点、pH值、表面张力、灭火性能。
7.3型式检验
本标准第5章中所列的全部检验项目为型式检验项目。
7.4检验结果判定
喷嘴芯
图1  喷嘴GB17835—20XX
10出厂检验、型式检验结果应符合本标准第5章规定的技术要求，如有一项不符合本标准要求，则判
为不合格产品。
8包装、标志、运输和储存
8.1包装
产品应密封盛装于塑料桶中或内部做防腐处理的铁桶中，最小包装25kg。
8.2标志
产品包装容器上必须清晰、牢固地注明；
a)产品的名称、型号；
b)最低使用温度（原液、混合液）、储存温度、灭火级别；
c)产品的净重、生产批号、生产日期及依据标准；
d)生产厂名称、地址和通讯方式。
e)运输和储存要求。
8.3运输和储存
运输避免磕碰，防止包装受损。
产品应储存在通风，阴凉处，储存温度应低于45℃并高于其最低使用温度。
_________________________________