ร่าง 
กฎกระทรวง  
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง  ด้านประสิทธิภาพพลังงาน            
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. ...  
   
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕ ๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕ ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่  ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด สามร้อยหกสิบห้าวัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
     ข้อ ๒  ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2134-25xx ตามประกาศกระทรว งอุตสาหกรรม ฉบับที่ .... 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง .... 
ลงวันที่ .... 
 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่                                 พ.ศ. ....  
 
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  
 
บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง                   
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. ....  
   
 
หลักการ  
 
  ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง                   
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
 
เหตุผล  
 
  โดยที่เห็นควรยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ    
สำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดแก่ประชาชน  กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ  ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับ .... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง .... ลงวันที่ .... และได้ดำเนินการ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐา น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  จึงจำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
THAI INDUSTRIAL STANDARD  
มอก. 2134 – 25XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  
ROOM AIR CONDITIONER : ENERGY EFFICIENCY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม                ICS  23.120                     ISBN 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น   
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  
 
 
 
 
 
 
มอก. 2134 – 25XX 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่  6 กรุงเทพฯ  10400  
โทรศัพท์  0 2430 6815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม   ตอนพิเศษ         
วันที่  พุทธศักราช  25xx 
  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น(2) อนุกรรมการวิชาการ รายสาขา  คณะที่ 48/10  
เครื่องปรับอากาศ   
อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 48/10 เครื่องปรับอากาศ ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการวิชาการรายสาขา  
คณะที่ 48 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ให้จัดท าร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้                                      
ประธานอนุกรรมการ  
นายบุญพงษ์   กิจวัฒนาชัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์  
อนุกรรมการ  
นายเชิดพันธ์  วิทูราภรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายศุภชัย  ส าเภา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
 นายณัฐพล  รุ่นประแสง  
นางปิยธิดา  ไตรนุรักษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
นายศักดา   บุญทองใหม่  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 นายมนตรี  จิตรบ ารุง  
 นายดนัย  ชูเพ็ชร  
นายสัจจะ  ฉันทะสันติธรรม  การไฟฟ้านครหลวง  
 นายปรเมศวร์  พิชิตานนท์  
นายวินัย  แก้วมณี  สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  
นายธีรพล   สมศิริธรรม  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 นายสุรศักดิ์   คงมนต์  
นายสุวชัย   โพธิ์เย็น  บริษัท โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 นายศุภชัย   บุญเหลี่ยม  
นายภวเกียรติ   กีรติชีวนันท์  บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
นายสมเกียรติ  ลิ้มจ ารูญธร  บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
 นายประสิทธิ์  จันทร์แก้ว  
นายมานิตย์   กฤษณวิภาคพร  บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จ ากัด  
อนุกรรมการและเลขานุการ  
นายเกียรติศักดิ์  ประเสริฐสุข  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 นายเกียรติศักดิ์  ประเสริฐสุข  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น(3) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ได้ประกาศใช้ครั้งแรก เป็น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่ งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐาน
เลขที่ มอก.  2134-2545 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนที่ 93 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2546  
และครั้งที่สองเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน  มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2134-2553 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 128 ตอนที่ 63 ง วันที่ 7 มิถุนายน 2554  ต่อมาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรแก้ไขเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า วิธีการ ทดสอบและวิธีการค านวนให้เป็นไปตามหลักสากล  
จึงได้ยกเลิกและก าหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน นี้ขึ้นใหม่  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จัดท าขึ้นตามความร่วมมือด้านการก าหนดมาตรฐานระหว่างส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  และใช้ข้อมูลจากผู้ท า ผู้ใช้ และเอกสาร
ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง  
มอก. 385-2524 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง  
มอก. 1155-2557 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  แบบแยกส่วน  
มอก. 2710-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุส าหรับสมรรถนะ  
มอก. 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ – 
วิธีการทดสอบ และค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล – เล่ม 1: ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ในการท าความเย็นตามฤดูกาล  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตส าหกรรมในอนุกรมเครื่องปรับอากาศ มีดังต่อไปนี้  
มอก. 385-2524 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังห้อง  
มอก. 1155-2557 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน  
มอก. 1529-2561 เครื่องปรับอากาศ  คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย  
มอก. 2134-2553 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน  
มอก. 2564-2555 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : การติดตั้ง  
มอก. 2710-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน - แบบไม่มีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุส าหรับสมรรถนะ  
มอก. 2711-2558 เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลม การทดสอบและการระบุส าหรับสมรรถนะ  
มอก. 2712-2558 เครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ
ระบบแบบแยกส่วนหลายชุด การทดสอบและการระบุสมรรถนะ  
มอก. 2714 เล่ม 1-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ 
- วิธีการทดสอบและค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะใน
การท าความเย็นตามฤดูกาล  
มอก. 2714 เล่ม 2-2558 เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ  
- วิธีการทดสอบและค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะ
ในการท าความร้อนตามฤดูกาล  
มอก. 2714 เล่ม 3-2558 เครื่องปรับอากาศ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ  
- วิธีการทดสอบและค านวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี  
มอก. 3201-2564 เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและฮีตปั๊มแบบเคลื่อนที่
ชนิดอากาศสู่อากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมที่มีท่อระบายอากาศเดี่ยว – การทดสอบและ  
การประเมินระดับสมรรถนะ  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ .ศ. 2511  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น(5)  
 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับที่   (พ.ศ. 25 XX) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511  
เรื่อง   ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  
________________________  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : 
ประสิทธิภาพพลังงาน  มาตรฐานเลขที่  มอก. 2134-2553 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   พ.ศ. 2511  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 4 315 (พ.ศ. 255 4) เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน  
และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2554 และออกประกาศ ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพ
พลังงาน  มาตรฐานเลขที่  มอก. 2134-25XX ขึ้นใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้  
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 2134-25XX ใช้บังคับเป็นต้นไป  
 
ประกาศ ณ วันที่                        พ.ศ. 25XX 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  
ด้านประสิทธิภาพพลังงาน  
1.  ขอบข่าย  
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการ ด้านประสิทธิภาพพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ที่มีความสามารถท าความเย็นทั้งหมดไม่เกิน 18 000 W แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด
สูงสุดไม่เกิน 250 V ส าหรับเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าเฟสเดียว และไม่เกิน 600 V ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าหลายเฟส  
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศ ประเภทมีท่อส่งลม ที่มีความสามารถ  
ท าความเย็นทั้งหมด น้อยกว่า 8 000 W ที่มีเจตนาให้ท างานที่ความดันสถิตภายนอกน้อย กว่า 25 Pa 
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมชุดภายนอกห้อง ( ชุดคอนเดนซิง) และ/หรือ ชุดภายในห้อง (ชุดแฟนคอยล์) 
ที่น ามาประกอบเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  
หมายเหตุ 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ที่มีความสามารถท าความเย็น
คงที่ ( fixed capacity) และที่มีความสามารถท าความเย็น แปรผันได้ (variable capacity) เท่านั้น  
(ไม่รวมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องที่มีความสามารถท าความเย็นแบบ  2 ระดับ (two (2) stage capacity ) 
และไม่รวมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องที่มีความสามารถท าความเย็นแบบหลายระดับ ( multi-stage 
capacity)) 
หมายเหตุ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามาร ถใช้ได้กับสารท าความเย็นทุกชนิด ยกเว้น สารท าความเย็น  
HCFC-22 และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุไว้   
หมายเหตุ 3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่มีผลต่อการควบคุมภาวะ
ทดสอบ โดยอุปกรณ์เสริมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในนิยามข้อ 2.2 4 
1.4 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุม ถึง  
1.4.1  เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม  ยกเว้นเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม  ตามข้อ 1.2  
หมายเหตุ  เครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลม รายละเอียดตาม มอก.  2711 
1.4.2  เครื่องปรับอากาศประเภทหลายชุด   
หมายเหตุ   เครื่องปรับอากาศประเภทหลายชุด  รายละเอียดตาม มอก.  2712 
1.4.3  เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้  
1.4.4  เครื่องปรับอากาศแบบม่านอากาศ  
1.4.5  เครื่องปรับอากาศที่มีวัตถุประสงค์ใช้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น  
1.4.6  เครื่องปรับอากาศ ที่ชุดคอนเดนซิงระบาย ความร้อนด้วยน้ า  
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-2- 2.  บทนิยาม  
ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ เป็นไปดังนี้ 
2.1 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง หมายถึง  เครื่องปรับอากาศ ที่มีวัตถุประสงค์ปรับภาวะอากาศภายในห้องเพื่อให้
มีภาวะสบายเชิงความร้อน  (thermal comfort condition ) โดยอาศัยระบบการท าความเย็นแบบอัดไอและ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ  
2.2 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบไม่แยกส่วน หมายถึง เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง ที่มีส่วนประกอบ  
ซึ่งออกแบบให้รวมกันเป็นหน่วยเดียว  ใช้ติดตั้งที่ช่องหน้าต่างหรือช่องในผนังห้อง เมื่อน ามาติดตั้งตามแบบของ
ผู้ท าแล้วสามารถปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นให้กับห้องหรือสถานที่ปรับอากาศ  
 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน หมายถึง เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง  ที่แบ่งแยกเป็น 2 ชุด 
ท างานร่วมกัน คือ ชุดภายในห้อง (ชุดแฟนคอยล์) และ ชุดภายนอกห้อง (ชุดคอนเดนซิง)  
 เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบไม่แยกส่วน  และเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ซึ่งต่อไปใน
มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เครื่องปรับอากาศ ” 
2.3 โหมดฮีตปั๊ม (heat pump mode) หมายถึง  โหมดการท างาน 1 โหมดของเครื่องปรับอากาศ ที่มีวัตถุประสงค์
เพิ่มหรือควบคุม อุณหภูมิภายในห้อง โดยอาศัยระบบการท าความเย็นแบบอัดไอ  
2.4 เครื่องปรับอากาศ ประเภทมีท่อส่งลม (ducted air -conditioner) หมายถึง เครื่องปรับอากาศ ที่ออกแบบให้
อุปกรณ์ส่งลมโดยอาศัยท่อส่งลม ไปยังพื้นที่ ห้อง  หรือบริเวณปรับอากาศที่ปิดล้อม  
2.5 เครื่องปรับอากาศ ประเภทไม่มีท่อส่งลม ( non-ducted air conditioner)   หมายถึง เครื่องปรับอากาศ ที่
ออกแบบให้อุปกรณ์ส่งลมได้อย่างอิสระ  ไปยังพื้นที่ ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศที่ปิดล้อม  
หมายเหตุ 1 พื้นที่ ห้อง หรือบริเวณปรับอากาศที่ปิดล้อม หมายถึง  พื้นที่ปรับอากาศ  
หมายเหตุ 2 เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมอาจเป็นได้ทั้งเครื่องปรับอากาศ แบบไม่แยกส่วน หรือแบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยวัฏจักรการท าความเย็นหลัก ( primary source) ส าหรับการท าความเย็นและการลดความชื้น 
รวมทั้งสามารถมีวิธีการท าความร้อน โดยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากการใช้ฮีตปั๊ม รวม ถึงวิธีอื่นๆ ส าหรับการ
หมุนเวียนอากาศ การกรองอากาศ การเพิ่มความชื้น การระบายอากาศ หรือการน าอากาศไปปล่อยทิ้ง 
อุปกรณ์เหล่านั้นดังกล่าวสามารถอยู่ในชุดเดียวกันมากกว่าหนึ่งชุดหรืออยู่ในชุดที่แยกจากกัน (แบบแยกส่วน) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะถูกน ามาใช้ร่วมกัน  
2.6 ชุดภายนอกห้อง หมายถึง  ชุดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ภายนอกห้อง ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อน
ภายนอกห้อง มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประก อบ โดยทั่วไปเรียกว่า “ชุดคอนเดนซิง” 
2.7 ชุดภายในห้อง หมายถึง ชุดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไว้ภายในห้อง ท าหน้า ที่แลกเปลี่ยนความร้อนภายใน
ห้อง โดยทั่วไปเรียกว่า  “ชุดแฟนคอยล์” 
2.8 อีแวพอเรเตอร์  (evaporator) หมายถึง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ซึ่งสารท าความเย็นเหลวที่อยู่ภายใน
ระเหยโดยการดูดความร้อน  
2.9 คอนเดนเซอร์  (condenser) หมายถึง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งสารท าความเย็นในสถานะที่กลายเป็นไอ
ถูกควบแน่นโดยการ ถ่ายเทความร้อนออกไป  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-3- 2.10 ความสามารถท าความเย็นคงที่ ( fixed capacity ) หมายถึง ความสามารถของเครื่องปรับอากาศ ที่ท าความเย็น  
ได้ขั้นเดียว  
2.11 ความสามารถท าความเย็น แปรผันได้ (variable capacity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องปรับอากาศ ที่ท า
ความเย็นได้ 5 ขั้น หรือมากกว่า  
2.12 ความสามารถท าความเย็นแฝง (latent cooling capacity ) หรือ ความสามารถลดความชื้นของห้อง ( room 
dehumidifying capacity ) หมายถึง ปริมาณความร้อนแฝง ที่เครื่องปรับอากาศ สามารถน าออ กจากพื้นที่  
ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ  
หมายเหตุ  ความสามารถท าความเย็นแฝง หรือความสามารถลดความชื้นของห้อง ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ 
โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดงด้วยทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
2.13 ความสามารถท าความเย็นสัมผัส ( sensible cooling capacity ) หมายถึง ปริมาณความร้อนสัมผัส ที่ เครื่องปรับอากาศ
สามารถน าออกจากพื้นที่ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ  
หมายเหตุ  ความสามารถท าความเย็นสัมผัส ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดงด้วย
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
2.14 ความสามารถท าความเย็นทั้งหมด ( total cooling capacity ) หมายถึง  ปริมาณความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง
ทั้งหมด ที่เครื่องปรับอากาศ สามารถน าออกจากพื้นที่ปรับอากาศในช่วงเวลาที่ระบุ  
หมายเหตุ  ความสามารถท าความเย็นทั้งหมด ให้แสดงหน่วยเป็น วัตต์ หรือ กิโลวัตต์ โดยถ้าแสดงเป็นกิโลวัตต์ให้แสดง
ด้วยทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
2.15 แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟ้าที่แสดงไว้บน ฉลาก 
2.16 ความถี่ที่ก าหนด (rated frequency) หมายถึง ความถี่ที่แสดงไว้บน ฉลาก 
2.17 ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด ( rated power) หมายถึง ก าลังไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก  
2.18 กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด ( rated current) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่แสดงไว้บนฉลาก  
2.19 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ( energy efficiency ratio, EER)  หมายถึง อัตราส่วนความสามารถ  
ท าความเย็นทั้งหมดต่อก าลังไฟฟ้าด้านเข้าที่เข้าสู่อุปกรณ์ใดๆ  ที่ก าหนดเป็นชุดของภาวะที่ระบุ  
หมายเหตุ  เมื่อ EER ระบุไว้โดยไม่มีหน่วยชี้บ่งไว้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเกิดจากการหาร วัตต์ต่อวัตต์  
2.20 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ ( coefficient of performance, COP)  หมายถึง อัตราส่วนความสามารถท าความร้อน
ต่อก าลังไฟฟ้าด้านเข้าที่เข้าสู่อุปกรณ์ใดๆ  ที่ก าหนดเป็นชุดของภาวะที่ระบุ  
หมายเหตุ  เมื่อ COP ระบุไว้โดยไม่มีหน่วยชี้บ่งไว้  เป็นที่เข้าใจได้ว่าเกิดจากการหาร วัตต์ต่อวัตต์  
2.21 ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล (cooling seasonal performance factor ; CSPF)  หมายถึง  
อัตราส่วนของความร้อนทั้งหมดรายปี ที่ เครื่องปรับอากาศ ถ่ายเทความร้อนออกจากอ ากาศภายในห้อง  เมื่อ
เครื่องปรับอากาศ นั้นใช้ในการท าความเย็นต่อพลังงานทั้งหมดรายปีในคาบเวลาเดียวกัน  
2.22 การท างานเต็มภาระ ในขณะท าความเย็น ( cooling full-load operation) หมายถึง การท างานของ
เครื่องปรับอากาศ และการควบคุม ที่ความสามารถการท างานต่อเนื่องสูงสุด ตามที่ผู้ท าระบุและที่ยอมให้โดย  
ชุดควบคุมในขณะท าความเย็น  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-4- หมายเหตุ  หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการควบคุมอัตโนมัติของบริภัณฑ์ ให้ชุดส่วนภายในห้องและคอมเพรสเซอร์ท างาน
ระหว่างการท างานเต็มภาระ  
2.23 อากาศมาตรฐาน หมายถึง อากาศที่มีความหนาแน่น 1.204  kg/m3 และเทียบได้กับอากาศแห้ งที่มีอุณหภูมิ 20 °C 
และความดันบรรยากาศมาตรฐาน  (standard barometric pressure ) 101.325  kPa 
2.24 อุปกรณ์เสริม หมายถึง อุปกรณ์ที่น าเข้ามาเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่ม
ความสามารถท าความเย็นและ /หรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  โดยใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเครื่องปรับอากาศ
ท างานได้ตามปกติแม้ไม่มีอุปกรณ์ข้างต้น  
2.25 ความสามารถเต็มภาระในขณะท าความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling full capacity ) หมายถึง 
ความสามารถท าความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง ( T1) ในขณะท างานเต็มภาระ  
2.26 ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระในขณะท าความ เย็นที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling full power input) 
หมายถึง ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง ( T1) ในขณะท างานเต็มภาระ  
2.27 ความสามารถครึ่งภาระในขณะท าความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling half capacity ) หมายถึง  
ความสามารถ 50  % ของความสามารถท าความเย็นเต็มภาระ  ที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง ( T1) 
ในขณะชุดภายในห้องทั้งหมดท างาน  
2.28 ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระในขณะท าความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling half power input) 
หมายถึง  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้า  เมื่อท างานที่ 50 % ของความสามารถท าความเย็นเต็มภาระ ที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้น
ปานกลาง ( T1) ในขณะชุดภายในห้องทั้งหมดท างาน  
2.29 ความสามารถภาระต่ าสุดในขณะท าความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน ( standard cooli ng minimum capacity ) 
หมายถึง ความสามารถที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง ( T1) ในขณะท างานที่ภาระต่ าสุด  
2.30 ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่ าสุดในขณะท าความเย็น ที่สภาวะมาตรฐาน (standard cooling minimum power input) 
หมายถึง ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง ( T1) ในขณะท างานที่ภาระต่ าสุด  
2.31 การท างานที่ภาระต่ าสุด ( minimum load operation) หมายถึง การท างานของเครื่องปรับอากาศและระบบ
ควบคุมที่ความสามารถในการท าความเย็นต่ าสุดอย่างต่อเนื่อง  
หมายเหตุ  ชุดส่วนภายในห้องต้องท างานระหว่างการท างานที่ภาระต่ าสุด  
3. แบบ และชนิด  
3.1 เครื่องปรับอากาศ มี 2 แบบ คือ 
3.1.1  เครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วน  
3.1.2  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
3.2 เครื่องปรับอากาศแต่ละ แบบ แบ่งตามความสามารถท าความเย็นเป็น 2 ชนิด คือ  
3.2.1 ชนิดความสามารถท าความเย็นคงที่  
3.2.2 ชนิดความสามารถท าความเย็ นแปรผันได้   
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-5- 4. คุณลักษณะที่ต้องการ  
4.1  ประสิทธิภาพพลังงาน  
 สภาวะทดสอบ อุณหภูมิภายใน DB 27 °C WB 19 °C  อุณหภูมิภายนอก DB 35 °C WB 24 °C  
4.1.1  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  (CSPF) ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 
4.1.2  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  (CSPF) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า  93 % ของตัวประกอบ
สมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล ( CSPF) ที่ผู้ท าระบุ  
4.1.3  ความสามารถท าความเย็น ทั้งหมดที่สภาวะเต็มภาระ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 95 % ของความสามาร ถ 
ท าความเย็นทั้งหมดที่ผู้ท าระบุ  
4.1.4  ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ  ต้องมีค่าไม่เกิน 110 % ของก าลังไฟฟ้าที่ผู้ท าระบุ  
4.1.5 ความสามารถท าความ เย็นแฝงที่ความสามารถเต็มภาระ ในขณะท าความเย็น  ต้องมากกว่า 0 W  
4.1.6 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ( EER) ต้องไม่น้อยกว่า 3.00 (ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถท า
ความเย็นทั้งหมด  ≤ 8 000 W) ต้องไม่น้อยกว่า 2.97 (ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถท าความเย็น
ทั้งหมด  > 8 000 W และไม่เกิน 12 000 W) และต้องไม่น้อยกว่า 2.53 (ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถท าความเย็น ทั้งหมด  > 12 000 W และไม่เกิน 18 000 W) ที่ความสามารถท าความเย็นเต็ม ภาระ 
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 6.2 
ตารางที่ 1 ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  (CSPF)  
เครื่องปรับอากาศ  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล ( CSPF)  
แบบ ความสามารถ  
ท าความเย็น  ความสามารถท าความเย็น
ทั้งหมด ≤ 8 000 W  ความสามารถท าความเย็น  
ทั้งหมด  > 8 000 W   
และไม่เกิน 12 000 W  ความสามารถท าความเย็น
ทั้งหมด > 12 000 W  
และไม่เกิน 18 000 W  
แบบไม่
แยกส่วน  ชนิดความสามารถ  
ท าความเย็นคงที่ 3.19 3.15 - 
ชนิดความสามารถ  
ท าความเย็นแปรผัน
ได้ 3.19 3.15 - 
แบบแยก
ส่วน ชนิดความสามารถ  
ท าความเย็นคงที่ 3.19 3.15 2.68 
ชนิดความสามารถ  
ท าความเย็นแปรผัน
ได้ 3.90 3.46 3.46 
  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-6- 5. เครื่องหมายและฉลาก  
5.1 ที่เครื่องปรับอากาศแบบไม่แยกส่วนทุกเครื่อง ต้องมีแผ่นป้ายโลหะหรือวัสดุอื่นที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่ 
และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร  
(1) ชื่อแบบรุ่น ( model) แบบ ชนิด  
(2) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  
(3) หมายเลขล าดับ ( serial number)  
(4) ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  ( CSPF)  
(5) ความสามารถท าความเย็นทั้งหม ดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจ านวนเต็มของ 
10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น  8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW)  
(6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น โวลต์  
(7) จ านวนเฟส  
(8) ความถี่ที่ก าหนด เป็น เฮิรตซ์  
(9) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์  
(10) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์  
(11) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ  เป็น กรัม  หรือกิโลกรัม  
(12) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า ( IP Code)  
(13) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันสูง เป็น เมกะ พาสคัล  
(14) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดัน ต่ า เป็น เมกะพาสคัล  
(15) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ท า  
(16) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
5.2  ที่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทุกเครื่อง ต้องมีแผ่นป้ายโลหะหรือวัสดุอื่นที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่  
และที่แผ่นป้ายนั้น  อย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน และถาวร  
5.2.1 ที่ชุดภายในห้อง 
(1) ชื่อแบบรุ่น แบบ ชนิด  
(2) ชื่อแบบรุ่นของชุดภายนอกห้องที่ใช้คู่กัน  
(3) หมายเลขล าดับ ของชุดภายในห้อง  
(4) ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล ( CSPF)   
(5) ความสามารถท าความเย็น ทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจ านวนเต็มของ 
10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150  W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160  W หรือ 8.16  kW)  
(6) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น โวลต์  
(7) จ านวนเฟส  
(8) ความถี่ที่ก าหนด เป็น เฮิรตซ์  
(9) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์  
(10) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์   
(11) ความดันสถิตภายนอก เป็น พาสคัล  (เฉพาะประเภทมีท่อส่งลม)  
(12) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ท า 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-7- (13) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
5.2.2 ที่ชุดภายนอกห้อง  
(1) ชื่อแบบรุ่น  
(2) ชื่อแบบรุ่น ของ ชุดภายในห้องที่ใช้คู่กัน  
(3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  
(4) หมายเลขล าดับ ของชุดภายนอกห้อง  
(5) ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล ( CSPF)  
(6) ความสามารถท าความเย็น ทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจ านวนเต็มของ 
10 W เช่น 8 145 W ให้ระบุเป็น 8 150 W หรือ 8.15 kW และ 8 164 W ให้ระบุเป็น 8 160 W หรือ 8.16 kW)  
(7) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น โวลต์  
(8) จ านวนเฟส  
(9) ความถี่ที่ก าหนด เป็น เฮิรตซ์  
(10) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น แอมแปร์  
(11) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์  
(12) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ เป็น กรัม  หรือกิโลกรัม  
(13) ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า  
(14) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดันสูง เป็น เมกะ พาสคัล  
(15) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้ ฝั่งความดัน ต่ า เป็น เมกะพาสคัล  
(16) เดือน ปี หรือรหัสรุ่นที่ท า 
(17) ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
5.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น   
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-8- 6. การทดสอบ  
6.1 ทั่วไป 
6.1.1 ผู้ท าต้องแจ้งรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ ตามภาคผนวก ก.  
6.1.2 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามที่ผู้ท าระบุ โดยไม่รวมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมต้องไม่ท างาน  
6.1.3 ให้ทดสอบเครื่องปรับอากาศ  โดยก าหนดภาวะทั่วไป ภาวะอุณหภูมิ ภาวะการไหลของอากาศ และภาวะ
ทดสอบให้เป็นไปตาม มอก.  2710 และ มอก. 2714 เล่ม 1 ดังต่อไปนี้  
(1) ทดสอบด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  230 V ส าหรับเครื่องปรับอาก าศระบบไฟฟ้าเฟสเดียว หรือ 
400 V ส าหรับเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าหลายเฟส ที่ความถี่ 50 Hz   
(2) ทดสอบที่ภาวะความสามารถท าความเย็นมาตรฐานส าหรับ สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง (T1)   
(3) ความยาวท่อสารท าความเย็นที่ 7.5 m  
6.1.4 วิธีทดสอบและความไม่แน่นอนของการวัด  ให้เป็นไปตาม มอก.  2710  
6.2 ประสิทธิภาพพลังงาน  
 การทดสอบให้ท าที่ภาวะของอุณหภูมิ ความชื้น และค่าเริ่มต้นส าหรับการท าความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป 
ชั้นปานกลาง ( T1) ตามตารางที่ 2 โดยวิธีทดสอบให้ท าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
6.2.1 เครื่องปรับอากาศประเภทไม่มีท่อส่งลมหรือเครื่องปรับอากาศประเภทมีท่อส่งลมที่มีความสามารถท า
ความเย็นที่ระบุ น้อยกว่า 8 000 W ที่มีเจตนาให้ท างานที่ความดันสถิตภายนอกน้อยกว่า 25 Pa ให้
ทดสอบตาม มอก.  2710 
6.2.2 การค านวณตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  (CSPF) ให้ค านวณตาม มอก.  2714 เล่ม 1  
6.2.3  ส าหรับเครื่องปรับอากาศชนิดความสามารถท าความเย็นแปรผันได้  ต้องท าการทดสอบที่ความสามารถครึ่ง
ภาระเพิ่มเติม โดยให้เครื่องปรับอากาศท างานที่ความสามารถท าความเย็นเป็น 50 % ของความสามารถ
ท าความเย็นทั้งหมดที่ความสามารถเต็มภาระที่ได้ จากการทดสอบ โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนรวมกัน
แล้วไม่เกิน ± 5 % ของความสามารถท าความเย็นทั้งหมดที่ความสามารถเต็มภาระที่ได้จากการทดสอบ  
  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-9- ตารางที่ 2  ภาวะของอุณหภูมิ และความชื้น และค่าเริ่มต้น  
ส าหรับการท าความเย็นที่สภาวะภูมิอากาศทั่วไป ชั้นปานกลาง ( T1) 
(ข้อ 6.2) 
การทดสอบ  ลักษณะการท างาน  ชนิดของเครื่องปรับอากาศ   
คงที่ แปรผัน  ค่าเริ่มต้น  
ความสามารถใน ขณะ 
ท าความเย็นที่สภาวะ
มาตรฐาน  
ภายใน DB 27  °C 
WB 19  °C 
ภายนอก DB 35  °C 
WB 24  °C ความสามารถเต็มภาระ  ɸful(35) (W) ■ ■ - 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ  Pful(35) (W) 
ความสามารถครึ่งภาระ  ɸhaf(35) (W) 
- ■ ɸhaf(29)/1.077 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระ  Phaf(35) (W) Phaf(29)/0.914 
ความสามารถภาระต่ าสุด ɸmin(35) (W) 
- ○ ɸmin(29)/1.077 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่ าสุด Pmin(35) (W) Pmin(29)/0.914 
ความสามารถใน ขณะท า
ความเย็นที่สภาวะ
อุณหภูมิต่ า  
ภายใน DB 27  °C 
WB 19  °C 
ภายนอก DB 29 °C 
WB 19°C ความสามารถเต็มภาระ  ɸful(29) (W) ○ - 1.077 x ɸful(35) 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าเต็มภาระ  Pful(29) (W) 0.914 x Pful(35) 
ความสามารถครึ่งภาระ  ɸhaf(29) (W) - ○ 1.077 x ɸhaf(35) 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าครึ่งภาระ  Phaf(29) (W) 0.914 x Phaf(35) 
ความสามารถภาระต่ าสุด ɸmin(29) (W) - ○ - 
ก าลังไฟฟ้าด้านเข้าภาระต่ าสุด Pmin(29) (W) 
การท าความเย็น ขณะเกิด
รอบการตัด-ต่อของเครื่อง
และความชื้นต่ า  
ภายใน DB 27  °C 
WB 16 °C หรือต่ ากว่า  
ภายนอก DB 29 °C 
WB - ค่าสัมประสิทธิ์
การเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
CD ความสามารถเต็มภาระ  ○ - 0.25 
ความสามารถครึ่งภาระ  - - 0.25 
ความสามารถภาระต่ าสุด 
- - 0.25 
■ การทดสอบที่จ าเป็น  
○ การทดสอบที่เป็นทางเลือก  (สามารถวัดหรือค านวณโดยใช้ค่าเริ่มต้นได้)  
หมายเหตุ หากการทดสอบความสามารถ ภาระต่ าสุดถูกวัด การทดสอบ min(29) จะถูกด าเนินการก่อน การทดสอบ min(35) สามารถวัดหรือ
ค านวณโดยใช้ค่าเริ่มต้น  
 
 
 
  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-10- ภาคผนวก ก.  
รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ท าต้องแจ้ง  
(ข้อ 6.1.1) 
รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ท าต้องแจ้ง  ให้เป็นไปดังนี้  
(1) ชนิดเครื่องปรับอากาศ............................ ............................................ ............. ............................. ....................  
         แบบไม่แยกส่วน ชื่อแบบรุ่น........................... ............................................ ................ ............. ..........................  
 แบบแยกส่วน  ชื่อแบบรุ่นของชุด ภายนอกห้อง............................................................ ............. ........................  
  ชื่อแบบรุ่นของชุด ภายในห้อง................................................................ ....................................  
(2)  ความสามารถท าความเย็น ทั้งหมด......................................................... .........................................W หรือ kW 
(3)  ตัวประกอบสมรรถนะท าความเย็นตามฤดูกาล  ( CSPF)  .................................................. .............................  
(4)  กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด ........................................................................................ .............................. .............A  
(5)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด ............................................................................................. ........................ .W หรือ kW 
(6)  แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด.......................................................................................................... .................. ........V 
(7)  จ านวนเฟส ......................................................................................... .................................................... phase 
(8)  ความถี่ที่ก าหนด............................................................................................................................. ...............Hz 
(9)  ชื่อสารท าความเย็น............. .....................................ปริมาณ................................................ ...............g หรือ kg 
(10) ความดันสูงสุดที่ยอมรับได้  
  (10.1) ฝั่งความดันสูง.... ................................................................................. ..................................... .... MPa 
  (10.2) ฝั่งความดันต่ า…..................................................................................................................... …….MPa 
(11)  รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุด ภายนอกห้อง  
  (11.1) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ.................................................ชื่อแบบรุ่น...........................................  
   ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดสอบ ( เฉพาะชนิดความสามารถท าความเย็น
แปรผันได้) 
   ที่เต็มภาระของความสามารถท าความเย็นทั้งหมด .................................................. .......................Hz 
   ที่ครึ่งภาระของความสามารถท าความเย็นทั้งหมด .......................................................... ............... Hz 
  (11.2) พัดลมพร้อมมอเตอร์  
   มอเตอร์พัดลม  ชื่อแบบรุ่น.................................... ก าลังไฟฟ้า.................................................... .....W 
   ความเร็วรอบ................................................. rev/min จ านวน............................................... ........ตัว 
   พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง............................... mm  จ านวน............................ ........................ตัว 
  (11.3) แผงคอนเดนเซอร์ ขนาดพื้นที่ผิวหน้า ................................................................................... ..........m2 
   เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ.................................................................................... ...........mm 
   จ านวนแถว............................ .......................................................................................... ..............แถว  
   ระยะระหว่างครีบ......................... .......................................................................... ............. .........mm 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 2134 -25XX 
-11-    วัสดุที่ใช้ท าคอยล์ ....................................................................................... ............................ ............  
   วัสดุที่ใช้ท าครีบ ....................................................................................... ............................ ...............  
(12)  รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุด ภายในห้อง  
  (12.1) พัดลมพร้อมมอเตอร์  
   มอเตอร์พัดลม  ชื่อแบบรุ่น.......................................... ก าลังไฟฟ้า................................................ ..W 
   ความเร็วรอบ.................................................. rev/min จ านวน.............................................. .......ตัว 
   พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง........................................................................................... ..........mm  
   ความยาว............................................................. mm  จ านวน............................................. .........ตัว 
  (12.2) แผงอีแวพอเรเตอร์ ขนาดพื้นที่ผิวหน้า .................................................................. ...........................m2 
   จ านวนแถว..................................... ........................................................................................... .....แถว  
   ระยะระหว่างครีบ ............................................................ ........................ .............................. ........mm
   วัสดุที่ใช้ท าคอยล์  ....................................................................................... ............................ ............  
   วัสดุที่ใช้ท าครีบ.................................................. ..................................... ............................................ 
  (12.3) ความดันสถิตภายนอก (กรณีประเภทมีท่อส่งลม  ตามข้อ 1.2).................................................... .....Pa 
 
 
 
 
 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น