República deColombia
LibertodyOrden
MINISTERIO DEMINAS YENERGÍA
40293
DE RESOLUCIÓN NÚMERO
(07 SEP 2021 ?
“Por lacual semodifican yderogan algunas disposiciones yrequisitos delAnexo
General delReglamento Técnico deInstalaciones Eléctricas —RETIE, adoptado
mediante Resolución No. 90708ysederogaelartículo 1*delaResolución 40259 de
2017."
ELMINISTRO DEMINAS YENERGÍA
Enejercicio desusfacultades legales, enespecial lasque leconfieren elparágrafo del
artículo 8”delaLey1264 de 2008yelnumeral 9”delartículo 2?delDecreto 381 de
2012, y
CONSIDERANDO
Que, según lodispuestoenelliteral cdelartículo 4”delaLey 143 de1994, elEstado
enrelación conelservicio deelectricidad deberá mantener yoperar sus instalaciones
preservando laintegridad de laspersonas, delosbienes ydelmedio ambiente y
manteniendo los niveles decalidad yseguridad establecidos. Así mismo, de
conformidad conelparágrafo delcitado artículo, losagentes económicos queparticipen
enactividades deelectricidad deben sujetarse alcumplimiento deeste objetivo.
Que,laLey1264 de2008, ensuartículo 8”,determina queeltécnico electricista deberá
ejercer suprofesión deacuerdo con loestablecidoenlareferida leyyenlasdemás
normas legales vigentes sobre lamateria. Asímismo, elparágrafo dedicho artículo
indica que elMinisterio deMinas yEnergía establecerá losrequisitos deseguridad que
deben cumplir lasinstalaciones eléctricas mediante una reglamentación técnica que
será deobligatorio cumplimiento.
Que,elDecreto 381de2012, ensuartículo 2”,numeral 9”,prescribe que esfunción del
Ministerio deMinas yEnergía expedir losreglamentos técnicos sobre producción,
transporte, distribución ycomercialización deenergía eléctrica ygas combustible, sus
usosyaplicaciones.
Que, mediante Resolución 90708 del2013, elMinisterio deMinas yEnergía expidió el
Reglamento Técnico deInstalaciones Eléctricas —RETIE.
Que, mediante Resolución 40259 de2017, elMinisterio deMinas yEnergía modificó
losnumerales 32.1.3 y38.1 yadicionó elnumeral 32.1.3.1 delAnexo General delRETIE
relacionado conlacertificación decompetencias laborales para inspectoresydirectores
técnicos.
Que,elMinisterio deMinas yEnergía, mediante Resolución 41291 de2018, amplióla
vigencia deloscertificados decompetencia expedidos apartir del 1”dejulio de2015
que, deacuerdo con elparágrafo transitorio delnumeral 32.1.3 del RETIE, tenían
.
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 1Ss
"LLOZ SP65Z0
y'ONUoIn¡osey elap.|ojnolue jaeboJap Á'gLOZ SP80406 “ONUoronjosay ajuerpalu
opejdope '3113Y —seolmoa|3 seuolejejsu apoojuog1 ojuauleffay ¡ap¡e/suag
oxeuy Jep soysimbas Ásauonisodsip seun6je ebojapÁeoyipouu 'euoloIpe U9Ion|osay
ajueseld e]'seonoejs sauoroejejsul epsajojoadsui eJed seruajedulosJod sajeJnjeu
seuosed apuoroeoes apevenbsa|aJa09/qejse apuy Ja10D “oJefqo *.L OIMNaUY
3M13NS38
“o3sandxa ajuauJonajue o]Jod“any
"eJuepepni9 ejapsolejuauuoo
esed erbiauzÁSeuIAa apOLJa]sIuIy [epqam eulbed eyua1Z0z apoJeus apez 1e0Z0z
[9pauquueloip appz e1p [eepsep ooijqnd asoneJsiuupe oj0e ajuaseud ¡a*LLOZ ap
1£ep| A87 e]ap¿8o¡nojue jap ¿g¡ejaunu ¡auaoproa|qe]se o]u09pepiuojuos apang
“¡2UO!DeuJajul
eynsuoo easjajauos ajambas “oDodwej 'Á,GLOZ 9P PZOL OJ8199U 19PILL ZZ
o¡mo/ue jaueopejeyasoeojelns ese ouapua Jod”,Ásojonpold apsoysinbas eopow
ouuo1onjosaJ apojoahoud ¡aanb oorpur as¡eno e]ua'6L6610-1ZOZ-L “ONFINA OPeoIpe!
uo) UOIDeoJUnulos ajuelpalu ejsendsej opuslua]qo £//900-1Z0Z-Z "ONJNOPeoIpel
u09 OPeolunulos ajueipaw OWSIUN]ÁELsnpuj “o1oJauo) apOLJaJSIuI [ap U9IDeInbay
apuol9alg ejeojdeouoo omoos elbreugÁseul epolajsIunA Jepeono9l3
elbiouz apuoi99ang el'OZOZ e.89y| ojelmeg [apopunbas ojnopue [eajueipaw
OPeopoul 'GLOZ SPpL0L OJ9J990 19p99¿'L'ZZ O/Noyue ¡9u09pepiuoyuos ap“any
“31138 19p¡e/uao oxeuy Jep Uoroezipenyoe ajualbis ejussÁnjoul
asIseJan as¡eno e]Á“uoroepuauooe, nsuael9ueJaja! e/9ey O|S e]¡eno e]eeLuosue..]
uo!oIsodsip eyolp Jeurtuija oesagau eseanb pÁnjouoo as'eI6JauzÁSEU! SPOLSISIUI
¡9peo1o9¡3 elbrouzy apuQIoaaJIg eyJod oqeo eepenaj] uQIsias! eyuo9opanse ap
“uelq eJoyy *,(**) opipedxe eAey emeud euo, apÁajuauezoa Ipenbsopeoao apeje
as/sseyodun us “sejuebia sopeo eo so]“opeo!de euenbse ¡ap uoJouny US21ezIJenjoe
“uQIoeypasoe nsepegueoje jaoperjdwe zen eun “ugrogedsul oUO/Deoyrueo apOusIUebIO
tembjeno, enb ojoeloly ejueseld jep|ojmojue ¡ep¡euy ojemed Jep uoIooepel EJ
ueJmj9u], :ayuambis o]ppuauuo9al D|S e]anb e]ua'ge/210-1Z0Z-1 “ON JIMNIAN OPeoIpel
09 UOIDEoUNUIO9 aJUBIpaul ejsendsas oAn]go as'epeuorouau pnyo!oS e]y“oloJauogÁ
en]snpuj apeipuapuajuiedng e]aperouajaduoo e]ap uo1o9aJoJd e]esed elnjebajag el
eeruajeduloo e]apelpeboge apojdauos oyoljos OLIS]SIUI 9159 'Z42900-1Z0Z-Z “ON
3ININ OPeorpes vosooo ajuerpauu “senoje¡nBas seoopid seuenq se]apooJeu ¡eua Á
'GLOZ 9P401 OJ9/990 [9P"DOE ZZZÁSOE'ZZ ZSOINIHE SO] UO9 PEpIuIJOJUO9 Sp'AND
“eoaqnd
eynsuos uaejsend ejenj eusiveyanb ejed ajqejone, UOIDepuauoda opualuajgo
'0Z0z Spelquearip apzelp ¡aelbreugÁseul epOua]sIuII [epLv-SO9/UDO|
sojuaue¡Bay apeJosasy uQIsiuoy e]ejue opejuaseud an, uplonjosas apojoahold ¡a
“0Z0Z 9poJaus apyz¡9p££00 yUQION|OSAY UAOprda]ge]se o]aperuentlesqo us“ano
"sB911J99/8 sauo/oeje]sul apsajojoadsul esed seiuajaduoo Jod
sa|eJnjeu seuosjad apuor9eo esapewanbsa ¡a1a99/q8]s9 aqap '“JopejnBa, ajue oLuo9
“e1619U3 ÁSEUI|A SP 0119ISIUINN 9“Opeuorduau sajue o¡nonue ja109 peprulojuos ap"ano
“uoieaoualÁerouebia apsauoro¡puos sejÁUOrOe9ynuss apeuanbsa ¡aauenoa]qejse
asenb jeus onmpensiumpe ojoe jep ugioipadxa ejejsey 'soue ses aperuebia
«L1OZ 8P66Z0 b“ON UOION/OSOY ESp.!OnoJue jaeboJap
9SÁELOZ 9P80406 “ON UOIANJOSEY aJueipaw opejdope “J/134—So1J09/3 SAUO/De/eJsu/ epOIDO!
ojueuwej6ay J9p¡je19ues) oxeuy Japsopsmbas Ásauoroisodsip seun6je uebolep ÁUBOLIpoWI esJena e/1Oy,
orepzonelon  |20Z das¿0 e820y30N NOI9NIOS3Y
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 2RESOLUCIÓN No DE4(2930.7 SEP 2021 hHojano. 3de10
“Por lacual semodifican yderogan algunas disposiciones yrequisitos delAnexo General delReglamento
Técnico deInstalaciones Eléctricas —RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de2013 yse
derogaelartículo 1*delaResolución No. 40259 de2017”
Artículo 2”.Adiciónese alartículo 3”delAnexo General del RETIE, adoptado mediante
Resolución No. 90708 de2013, lassiguientes definiciones:
CERTIFICACIÓN DE LAEXPERIENCIA: Documento mediante elcual secertifica
experiencia laboral. Alefecto sereconocerán comoválidas lascertificaciones expedidas
conellleno derequisitos establecidosenelartículo 2.2.2.3.8 delDecreto 1083 de2015,
olanorma quelaadicione, modifique osustituya.
COMPETENCIA: Capacidad deaplicar conocimientos yhabilidades para lograr la
realización de unatarea oactividad ylograrlos resultados previstos.
COMPETENCIA LEGAL PROFESIONAL: Atribución conferida por ley auna rama
profesional determinada, lacual esaplicable por las personas con base en el
cumplimiento derequisitos tales como laobtención de untítulo yuna matrícula
profesional.
COMPETENCIA TÉCNICA: Idoneidad de losprofesionales que ejecutan cualquier
actividad derivada delasdisposiciones establecidas enelRETIE para tomar decisiones
con independencia eimparcialidad, asícomo para emitir unjuicio profesional objetivo,
sustentado ysoportado, sobre elcumplimiento onoderequisitos establecidos enel
reglamento ouna normaaplicable.
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: Conjunto deactividades, criterios, métodos y
procedimientos que, alser realizados, ayudan aobtener evidencias oresultados
suficientes ypertinentes, aloscuales selespuede asociar unnivel deconfianza,
permitiendo soportar una decisión decertificación sobre laconformidad normativa. De
igual manera, incluye laevaluación, administración ylaapropiada documentación delas
certificaciones parafacilitar surevisión yvalidación permanente.
Los esquemas dispuestos para certificación depersonas incluyen losprerrequisitos,
competencias yaptitudes requeridas para profesionales.
EXPERIENCIA LABORAL: Son losconocimientos, lashabilidades ylasdestrezas
adquiridas odesarrolladas mediante elejercicio deuna profesión, arte uoficio.
INSPECCIÓN: Conjunto deactividades deevaluación respecto denormas, reglamentos
ydiseños específicos, correspondientes con unaovarias características deunproducto,
instalación osistema, para determinar suconformidad con requisitos específicos o,
sobrelabase deljuicio profesional con requisitos generales.
INSPECTOR DEINSTALACIONES ELÉCTRICAS: Persona con formación profesional
ycompetencias certificadas para evaluar instalaciones eléctricas encategorías de
certificación determinadas.
Artículo 3”.Modifíquese lassiguientes definiciones delartículo 3?delAnexo General
delRETIE adoptado mediante Resolución No.90708 de2013, así:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Parte física deunsistema compuesto por elconjunto de
aparatos eléctricos, conductoresycircuitos asociados, dispuestos para lageneración,
transmisión, transformación, distribución y/ouso final delaenergía eléctrica.
PERSONA CALIFICADA: Eslapersona natural que hademostrado, através deuntítulo
técnico, tecnólogo oingeniero formado enelcampo delaelectrotecnia, quecuenta con
losconocimientos, aptitudes, habilidades ydestrezas para desempeñar laelectrotecnia
ylosriesgos asociados alaelectricidad.
Y
Q
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 3)
:soysinba, sajuammbis so]Jopuaje usqap
as“In epia nsajuelmp pepinBas ejuebuajuew seuo/oeje3su! se,anb Jennbase eJed
S3NOIOVIV.LSNI SV 30NOISIA3Y LL"be
:eJeueu ajuanbis eapeJepanb anb '£L0z 9P80406 'ON UOIAN|OSSY AJUBIPaLU opejdope
“31138 [9p¡esauag oxauy ¡eppe o¡n9/yue ¡e||”pe¡eseunu jeasauoloIpy *.8O/NIAY
"931NO9I -UOIDeauaÁSe9luda|SEULION Sp OUBIQUIOJO)
omsu| ¡aJOod SepeJoqeja seoluoa|seuwJon se]ojoajep nsua O'yN3S —efezipueldy
ap¡euorden orias ¡epsojuajuipesold so,Áerbojopojaw ejopuambis 'sajenojoas
SES9/A SPSOIIUIA|SAYLIOI SO]JOA SEPeJOqe]a ¡e/0qe7 erduajaduoo ep(sa)¡enojoss
(s)ewon (s)e] Áge ¡esaunu jaejeanb jap uoroeoynues ap euwanbsa |9'pz0Z1
931/0S| euJou e]apsojuenuenbes so|esoueoje 109 Ásojualuesuy sns opuainbis
OVNO [8ajue esjeypajoe usqap 'soujo aJue “31134 -SO91D9|J SAUOIDB|e]su| ap
091U99|oJuswe|Bay ¡apojel/qo ses11199/3 sauorsejeysu] apsejoj9adsu| eJed u9Ioeo nao
apsoloinas Jejseld uassep anb sejelmjeu seuosiad apuo/Deouao apsousiuebo so7]
S3TVeHN.LVN SVNOSYAd 30NOI9VII4ILS3O 30OMISINVOHO €*L"Ze
:eJoueu ajualmbis eapeJepenb anb '£L0Z SP80406 “ON UoIon¡osay ajueipaw opejdope
31138 ¡9P[esauao oxauy apzeO/nopue Jep£*L'ze ¡eseunu¡easanbyipolA *.LOMNIA Y
ALUNILIANOO
VNOSY3d,ouwo9 asiepuajua eJegap ',J1NILIANOO TIVNOIS3JOYd,YPloualajal
ebey assajeno so] US3/13J9p¡e/auag oxauy ¡epsayede sosopo] Uy"oje1beled
"odi1oadsa oduwes unUa SAPepIAnoe JejjoJJesep eJed seruajeduoo
2p opeoyniso esiuenbas ap oseo usÁsepepiliqey '“sojuamuiouos oplinbpe
eyanb Áuoisajold eyaporrojefe jeesed appajoe oaouome ojjeba, pepiaeunou
ejunbes anb ajuabin ¡euorsajoJd ejnoljyeu u09 ejueno 'epeopieo euosiag ap
soysinba, so|1duuno apsevape anb '¡eunjeu euosiad e]sq:31NILIAMNOD VNOSYIA
:eJjaueu ajuembis
ejepopuepanb “,31N3LIANOD VNOSYAd,10d,31NLIAMOD TIVNOISÍJOYd,
ap uormiuyap e]Jezejduss epopyuas ¡a US 'gLOz SP80/06 “ON Uoronjosay
a]uelpau opejdope “3/38 |8p¡e19ues oxauy [ap ¿€O/n9/ue ¡aasanbiipoyy *.9ONU Y
VLSIOIYLO373
ON “IVNOSY3d, OuO9 aslepuajua elsqap *.VOILSIAQWV VNOSY3d,Yerouajajal
efey essajens so] US3/13y J9p¡es9uag oxeuy lapsayede so]sopo] U3 'oJe1BRIed
"pepronoaja
e]uo9 epeuorseja pepiaoe eun Je¡JoJJesep jeJesauaB elpod anbsobsal so]Jeyna ap
sejqesuodsa, 'sepeo1¡eo seuosiagJodepesinjadns 'sejoqe] ovOIDe9Ipou “uoroeldue
“uQIvonsuoo apsoleqe.] uesepeejdwa seuosieg :v1SIOIW1O313 ONIVNOSYd
:esoueu ajuaIbis ejapopuepanb *,Y1SIOIW19373 ONTVNOSY 2d,10d,VALLYJAQV
VNOSYd, 9PUOIULSp e]sezejduaa! apopiyuas ¡aUS'£LOZ SP80Z06 "ONLoronjosey
ajuelpau opejdope “31.138 [8p¡e/8ue9 oxauy [ep ¿€O/N9JLE [9SSANDIYIPO|A *.$OINIAY
"VOVLNIEVH
VNOSY3d 9PUoNJuyap ejJeunuja apopnuas jaUs “ELOZ 3P80206 “ON UOIINIOSaY
ajue¡pau opexdope '3/.138 19P¡198199 Ox8Uy |9P ¿EO/NOJUE [9SSANDLIPONN *,pOINIAY
«LLOZ 9P650 b“ON UQ/ON/OSOY Elep.1OmoJue jaebolap
8SÁELOZ 9P80406 ON UOIIJOSEY aJueipaw opejdope “313—SE9LJ99/3 SAUOIDE/eJSU| SPO9/UDA
oJuawe/bey ¡ap je1guas) oxeuy ¡apsoysimbal Ásauotosods¡p seun6je ueboJep ÁUB9IpoLu es¡ena e]JOy,
012Pp“ONeloH1207 d3S Y0 £6e0y 30 ON NOIONIOSIY
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 4RESOLUCIÓN No DE4029307 SEP 2021 Hoja No.5de10
“Porlacual semodifican yderogan algunas disposiciones yrequisitos delAnexo General delReglamento
Técnico deInstalaciones Eléctricas -RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de2013 yse
derogaelartículo 1*delaResolución No. 40259 de2017”
a. Todaslas instalaciones objeto delpresente reglamento selesdebe verificar que
nopresentan alto riesgo, mediante inspecciones técnicas adelantadas por
Organismos deInspección acreditados para ese fin. Laperiodicidad de la
revisión delasinstalaciones deuso final será demáximo diez años para las
instalaciones básicas ycinco años para lasinstalaciones clasificadas como
especiales.
b.Encaso de quepordeficienciasdelainstalación eléctrica sepresente alto riesgo
opeligro inminente paralasalud olavida, sedebe dar aviso inmediato al
Operador deRed (OR) conelpropósito dequeéste tome lasmedidas necesarias
enlainstalación comprometida. Sielpropietario delainstalación eléctrica ola
persona causante degenerarlacondición depeligro inminente para lasalud o
lavida, nocorrigen talsituación, quienes seconsideren afectados podrán
solicitar laactuación deinstancias administrativas ojudiciales quesean delcaso.
Silascondiciones que generanel peligro inminente soncausadas porpersonas
distintas alpropietario otenedor delainstalación eléctrica, éste debe solicitar a
laautoridad competente para que obligue alcausante aeliminar los factores que
generanelpeligro inminente.
c.Cuando serealicen modificaciones alasinstalaciones eléctricas destinadas al
uso final de laelectricidad, elpropietario oadministrador delasmismas debe
asegurar que lostrabajos sean realizados por personas calificadas. Tales
modificaciones deben documentarse yestar disponibles demanera queseafácil
suconsulta, encaso desernecesario.
d. Las modificaciones alasredes ejecutadas directamente porpersonal delOR o
porprofesionales competentes deterceros bajo pordelegación delOR, deben
ser adaptadas alascondiciones deseguridad establecidas enelpresente
reglamento. Tales modificaciones deben documentarse yestar disponibles en
una dependencia delOR demanera que seafácil suconsulta, encaso deser
necesario.
e.Enlas instalaciones existentes alaentrada envigencia delRETIE, elpropietario
otenedor delainstalación deberá verificar que ésta nopresente alto riesgo o
peligro inminente paralavida delaspersonas, paralocual debe apoyarse en
diagnósticos orevisiones realizados por personas calificadas. Enelevento que
lainstalación presente peligro inminente, sedeberá advertir alaspersonas de
losposibles riesgos ytomarlas medidas necesarias para minimizarlos.
f. Para líneas detransmisión, redes dedistribución, subestaciones ycentrales de
generación, elpropietario otenedor de lainstalación debe asegurar que se
mantengan lascondiciones decumplimiento del presente reglamento yla
instalación no presente peligro inminente. Las controversias sobre el
cumplimiento deestas condiciones seresolverán basados enundictamen
emitido por unorganismo deinspección acreditado porONAC oundictamen
pericial.
Artículo 9. Modifíquese elartículo 35del Anexo General del RETIE, adoptado
mediante Resolución No.90708 de2013, que quedarádelasiguiente manera:
ARTÍCULO 35CERTIFICACIÓN DEPERSONAS
35.1 ESQUEMA DECERTIFICACIÓN DEPERSONAS NATURALES
Para efectosdelacertificación decompetencias deinspectores, laspersonas naturales
sedeberán certificar enunalcance específico deacuerdo con lascompetencias
-requeridas eneste reglamento.
Los procesos decertificación depersonas deberán tener como referente normativo
específico la(s) Norma(s) Sectorial(es) deCompetencia Laboral elaboradas por los
E
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 5:sejuambis se]vos'3/13Y
-SE91/J99|3 Seuo!oeje]su| apoouoa, ojuauejBay jaunBas seonogja seuoroejejsul
apsajoy9adsul OuI09 aSJe91,1199 USpand saje/njeu seuosiad se]sajeno se]uaseaje se7]
UQIDE9IJYUOI IPSLI Y"LL "SE
"Z10Z:PZ021 931/0S| eo1usa] euou ejuaopioa|qe]se o]eoplanse ap“OVNO 19
a]Jue UOI9eypaJoe aposeold jauasopeqoldeÁsopejuasald Jas ueJaqap seuosiad ap
UOIDE USO SPOUISIUEBIO Spayed Jod Jeo1ide esousiuedalu so7'opunBas oje1Be1ed
“UQIDL OOO
elo6Jojo essajeno se] oleq sauoloipuos se;usuauew esanb opueoinea Jojoedsul
ouwo9 pepiajoe ejueoyadulasap Jep UolDeopsa epousiuesaw unapseuosiad
apuOIDe9I ao apousiuebo ¡apayed Jodupreo!de e]eelapuodsa09 ojusrnbBas |3
“sojuanuinBes so|ooduneJed UOIDeoy ao apoustuebio e
9]ue ajuauolJajue sopI9a/qE]s8 SOU!WI9] SO] SP0.JUSP APn9e URISQSP SaJOJDadSUI SOT
“Joy9adsul jep
UQIDE9 INSI e]apeyoay e]apajuambis erp Japuned esopejuos gysauu ¡aÁppsau ja
3/]Uu9 9S/8Z1esJ eJaqep ojuanuinbas opunBas ¡3'Joj9adsu! ¡ap UOIDeoypao ejapeyoa,
e]apajuanbis erp¡apuned esopejuos gzsaul ¡aÁOzsaul jaaus ojuajuinbas Jauid
19:¡sesojualunBas sop asJezipea uBJagqap enuabia e]sa ajuelmg “soye o9ulo apelas
euwanbse asa oleq sepipadxa sauoloes ao sejaperIouabia e7"OJ9WIJg OJe1beIed
"UOIDe ONao
apousiuebio ¡aJod sepelnesOsepipuadsns Jas UBIPOd SAUO/DEIINSO SE]¡euo¡sajoJd
omiojele nsuaepeoynies euosiad eje'sajuajedwuos sapepiomne o/Ásepepua
se]od opejuejepe uorpuesÁuoInebiseaul aposasoJd opigap unapopeynsa oul0o
opeo1¡de
uo/den¡ens apojuaun.]sul epes eopeubise Jojen ¡ap %08 [2owIuUJu apenojoejses
uorejJadns ouolNeqolde eyuaasieseq UBJaqep uolDeonies alqos seuolsinap se7
“Jerojul
UQIDe9 So eun ap BJejeJ] as 1soL1O9 UOIDen|eas apsojuauun]sul esosa90Jd souusIu
so]Jeoide eJaqap ousiuebio 19'uoIdeoues eun apuor9enoual e]apajes] esopueno
“(eooadsa elouanjadxa eapuoIdeJo¡ea/uolenjens eun+
Á“(onojeJoqe] uaouorsejnuwis “elqo uy)esnoeld eqanid eune
“sOJUa/JuIIDOuO9 apuauexa Un+.
:sOWSIUe9au sajuambis so]Jeo1de eJaqap
owIuu OO) “ugIoeo Ide nsaperpuapina oJ9aje ¡eopuelap “elpuajaduloo apseuou sej
ussopida¡qejsa sajeipuasa sojuau1douo9 so]ejed owo9 ¡se'sooiinadseÁsajejauab
oyuaduasap apsolJapo 'sanejo sepepinnoe se]eaoueo¡e U09 “sajuaroins sousiueJalu
JeJapIsuos UBJaqap UOQIDe9NnIao apsousiuebio so] Jodsepezijes seuoipen¡ena se7]
"¡eJaunu ajuesald jaUssojsendsip soysinbauald so] uejduwno ou
enb seuosiad eeruajeduoo apvoley uaoipedxa eJpod ou Ásezsandsip seljobajeo
sejuo9 Áseaje se,uasauo!loeoyiuao Jipadxa UeIpod UOIDeaNnIao apsousiuebio so7
“(931NO0I) UoeauaoÁseslusa|SeuJoN ap OUBIqQUIOJo) 0myysu] jaJodsepejoqeja
seolu99] Seunon sejoj9ajep nsua O“(yN3S) alezipualdy ap¡euolen oldInlas ap
sojuarupasoJd soÁerbojopojaul eyopuaInBis 'saje110J998 SESa/A SPSODUIA|SAYUOD
.LLOZ 8P69Z0 b“ON UDION/OSEY E]SP.O/noJue ¡aeborap
asÁELOZ 9P80106 ON U9IONOSAY aJueIpaw opejdope “3/13 —SE9109/3 SAUO/DE/eJSU] ap09/UDaL
ojuewejBay Jep¡e1guas oxeuy Jap sousimbas Ásauojosodsip seunBe ueBolap ÁUeoyIpou es¡eno e]104,
ovepooneton 1202 d3S/ ¿110£620Y 0onnolomosau
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 6RESOLUCIÓN No DE¿(2 93 0'7 SEP 2021 Hoja No. 7de10
“Porlacual semodifican yderogan algunas disposiciones yrequisitos delAnexo General delReglamento
Técnico deInstalaciones Eléctricas —RETIE, adoptado mediante Resolución No. 90708 de2013 yse
derogaelartículo 1*delaResolución No. 40259 de2017”
a.Instalaciones eléctricas degeneración deenergía eléctrica enniveles detensión
decorriente directa (C.D) ycorriente alterna (C.A) superior a1.000 V.
b.Instalaciones eléctricas detransmisión deenergía eléctrica ysubestaciones
eléctricas asociadas enniveles detensión iguales osuperiores a57.500 V.
c.Instalaciones eléctricas deredes eléctricas deDistribución ysubestaciones
eléctricas asociadas enniveles detensión inferiores a57.500 V.
d.Instalaciones eléctricas deuso final, redes ysubestaciones eléctricas asociadas
alusofinal.
35.1.2. Categoríasdelacertificación
Según elReglamento Técnico deInstalaciones Eléctricas -RETIE, lacertificación de
personas naturales porcompetencias para inspectores deinstalaciones, expedida por
losorganismos quela efectúen, deberá tener unadelas siguientes categorías:
a.Inspector deinstalaciones eléctricas degeneración deenergía eléctrica, en
niveles detensión decorriente directa ycorriente alterna superior a1.000 V.
b.Inspector deinstalaciones eléctricas detransmisión deenergía eléctrica y
subestaciones eléctricas asociadas, enniveles detensión iguales osuperiores
a57.500 V.
c.Inspector deinstalaciones eléctricas deredes eléctricas deDistribución y
subestaciones eléctricas asociadas, enniveles detensión inferiores a57.500 V.
d.Inspector deinstalaciones eléctricas deuso final eninstituciones deasistencia
médica, incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración y
cogeneración deelectricidad, con niveles detensión decorriente directa y
corriente alterna inferior a1.000 V;redes dedistribución ysubestaciones
asociadas, contensión inferior a57.500 V.
e.Inspector deinstalaciones eléctricas deuso final enlugares clasificados como
peligrosos, incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración y
cogeneración deelectricidad con niveles detensión decorriente directa y
corriente alterna inferior a1.000 V;redes dedistribución ysubestaciones
asociadas, con tensión inferior a57.500 V.
f.Inspector deinstalaciones eléctricas de uso final para equipos especiales
(incluidos ascensores, sistemas dered ybombas contra incendio, sistemas de
emergencia, piscinas, fuentes ysimilares).
g.Inspector deinstalaciones eléctricas deuso final especiales (tales como alta
concentración depersonas, edificaciones prefabricadas, edificios para usos
agrícolas opecuarios, viviendas móviles, vehículos recreativos, remolques
estacionados ycasas flotantes ypalafíticas).
h.Inspector deinstalaciones eléctricas deusofinal enminas, minas subterráneas,
túneles ycavernas.
i.Inspector deinstalaciones eléctricas de usofinal distintas alasdelosliterales d,
e,f9, h,incluyendo sus instalaciones asociadas de: autogeneración y
cogeneración deelectricidad, con niveles detensión decorriente directa y
Y
5
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 72
d
“uoidadsul epojelqo uolsejejsul ealgos jeloned uswejop unJueeJjed
ajuaueba| ayiqey o]anb pepierdadssa ejusoJaluaBur ap¡euolsejoJd enoje1]
:s9]UaÍnbIs so| UBJasS Seo1109/9 sauo!se¡e]su! apsajojoadsur
esajqeolde sajeuoisajoid sejuajeduos usasijeoynies eJed sopsinbaJald so7
soysinba1191d 9"L"G€
"sauo99adsu! se]eled uolesuejd apserbojopojau apuoseo!deÁojuenidou0o)e
*o19ImÍ OYolp Jejuajsns appeproedeo ejouos ¡se “epeuorooadsul uo!Dejejsul
e]apojualuidumou oojuanuiduno ¡eauqos ¡euorsajojd oroiní unapuOIsIiu3 e
'epeuor99adsu! 9119919 UO!9e|eysul
el9p3113y ¡euo09 pepiuwiojuos ejalqos ajuaipuadapul UQIsIDap apewo]e
"¡euol99adsu! eUQI9e/ejsul e]e
aqesde pepiayewiou apod: Jambjeno Á3/13 ¡apuoroeadeÁuoroejaldiaju] e
"se911)9919 sauo¡se¡ejsul apuprosadsu! apsosasold so¡esopersose 'uoIDeuJoJul
ap oJjsifasÁsopeynsei epuorejeldiajul “uOIoIpau sp selbojopojaw Á
sojualwipaxold 'o9169/0Jj9u ojusuelnbase 'epipau apsodinba so]apofaeueny e
ojuauduno apuOlDeJejoap
Áo¡noje9 apsenoulau '(soo1oeje sojuaulajeÁsodinba apojualueuoIsuawip
“ewajsis ¡ep pepijeuolouny “erbojoquiig) soomosja souejd apuonejaldiaju] +
“e911J09/9
uo!sejejsul apod¡eu09 opiense apsobsaly ap UQIDeaNNUapI aSISIppuy +
:sajuambis se]ueJas “sajqeo!de eruejeduwoo
apseuuou sejap usAnap asanb sejapoloinliad us'Z:1'ggÁ|'1'g€ sajejaunu
so] ua sepeuojgualw seljobajeo Oseaje sejapejebjeno useonoaje uoloejejsul
eun apugi9dadsu eyoqes eJena eled sepuenbaj seuwiuju seppuejaduloo se7
sepilanba/ serguajaduloo “p"L"gg
“Jeuo1o9adsul
euqieje3su sp odp ¡esajqeoide soysinba soj sopoj ep uoreoyuea eesed
U0I99adsul apsapepiaoe sejapajsnfe ¡a“apua Jod “Ásajernadsa sonneso]Ásajejuarquie
$9./0]98] $0|3p 0]UA1UIDOUO9A) |9BAUSNba) as¡esguab uase91109/e seuoleje]sul se]Uy
"OUISIU [aUO9 Pepruoyuoo
nsJeuluajep apuy¡au09 “esuosje uolejejsul eun ejed 3/13jeUssopioa¡qejse
soysinba u09 Jeseduoo ÁJesinal “Jepipea “Jeopuaa '“velejoap “eÁesua 'Jeuulexo
'¡pauw 'Jenjeas owo9 sajez “¡euoisajold oroojefe nsapaped owoo ajuauej9alp o/Á
uoid9adsu| apousjueBbio unapsojuanuipadold Ásauoroejuanjo se]ofeq sepejjo.esap
ualq 'sepepiapoe oseaje] ep ojunfuo9 ¡espuodsallo9 'sejqeoiao selobajeo
seapesambjeno usseo1oaja sauorsejejsul apJoj9adsul unJod Jezijess eofeqes] 13
u01939adsu! apseaJe] sejÁofeqea] ¡op UOIDdI19S9J “LLGE
"31138 ¡ep ¡e49uao oxeuy ¡e09pepiuojuoo
ap 'uoroejejsul apodi, epeo eJed sejsinald sauoroisodsip se eopjanoe apasjeoeo
UBlaqap 'alnoo o0jsaseua“seuoloeje3su apod] ajse esajqeaide sownuuu
soysinba, so]opida¡qe]se eAey elblauzg Áseul ap o118]sIuIjaanb ejsey “uoroe]ejsul
e]apuo/deouas ejapegueoje jaussepinjou! Jas ueJpod seusiu se] 'uoldeJausBoo
ÁUoloejsuabomne spsepeiose sauolejejsul sej apose jouz “ojelbeleg
"N009¿$EJolJayul UQISUa] UO9 'seperdose seo1oaja sauorejsaqns
ÁuoIÓnquisip ep seoupoajs sepal ¿A000'L eJonaju euJaye ajualoo
«LLOZ 9P6SZ0 b“ON UQIONJOSAY E]SP,LOMIOJUe jaebOJep
9SÁELOZ 9P80406 ON UQIONJOSSY SJUEIPSL OpeJdope “3/3—SE91J08/3 SOUONDE]EJSU] Sp O9JUDA y
ojuauwejBay [8p Jel1gues oxauy Japsoyismbal Áseuoroisodsip seun6je uebo1ap ÁuBoyipou esJena B/JO,
ovapeonefoH 120% d3S10 £€620% za onnolomosau
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 8RESOLUCIÓN No DE¿()293 07 SEP 2021HojaNo.9de10
“Porlacual semodifican yderogan algunas disposiciones yrequisitos delAnexo General delReglamento
Técnico deInstalaciones Eléctricas —-RETIE, adoptado mediante Resolución No.90708 de2013 yse
deroga elartículo 1*delaResolución No. 40259 de2017”
conforme con lasLeyes 51de1986 y842 de2003 yaquellas que lasadicionen,
modifiquen osustituyan.
IL. Certificaciones deExperiencia Laboral delejercicio profesional como sigue:
oPor más dedos años para inspectores en lacategoría decertificación del
literal idelnumeral 35.1.2. enactividades dediseño y/oconstrucción y/u
operación y/omantenimiento y/oinspección deinstalaciones eléctricas dela
misma osimilar categoría enlaquesesolicita lacertificación.
oPor más decinco años para inspectores enlascategorías decertificación
diferentes alas delliteralidelnumeral 35.1.2. enactividades dediseño y/o
construcción y/uoperación y/omantenimiento y/oinspección deinstalaciones
eléctricas delamisma osimilar categoría enlaquesesolicita lacertificación.
Enelcaso delosDirectores Técnicos deorganismos deinspección deinstalaciones
eléctricas según elReglamento Técnico deInstalaciones Eléctricas -RETIE, además
delosprerrequisitos antes mencionados, sedeberá contar conlacertificación encada
uno delosalcances enloscuales esté acreditado elOrganismo deinspección de
instalaciones eléctricas. Cuando elOrganismo deinspección cuente con varios
Directores Técnicos, lascertificaciones con las que estos cuenten deberán cubrir el
alcance acreditado por elONAC. Seaclara que solo podrán firmar losdictámenes
emitidos bajo lascategorías decertificación certificados para cada Director Técnico.
Adicionalmente, los profesionales que ejerzan comodirectores técnicos deberán contar
con certificaciones deExperiencia Laboral delejercicio profesional como sigue:
oMás dediez años para directores técnicos enactividades dediseño y/o
construcción y/uoperación y/omantenimiento y/oinspección deinstalaciones
eléctricas ademásde actividades degerencia odirección (experiencia que no
podrá serinferior a2años de laexperiencia total), delamisma osimilar
categoría enlaque sesolicita lacertificación.
Para obtener certificación enlascategorías delaalahdelnumeral 35.1.2, sedeberá
disponer decertificación vigente con lacategoría dispuesta en elliteralidel mismo
numeral.
35.1.6. Código deconducta
Conelfin degarantizar que losinspectores ydirectores técnicos deorganismos de
inspección deinstalaciones eléctricas según elReglamento Técnico deInstalaciones
Eléctricas -RETIE realicen unejercicio idóneo yético envirtud desucompetencia
profesional, debe darse cumplimiento delasLeyes 51de1986 y842 de2003 yel
Decreto 1873 de1996, compilado por elDecreto 1073 de2015, oaquellos que los
adicionen, modifiquen osustituyan. Adicionalmente deberán cumplirse loscódigos de
ética delosorganismos decertificación depersonas.
Artículo 10”. Los certificados convigencia ampliada medianteelartículo primero dela
Resolución No. 41291 del2018 contarán contres meses adicionales devigencia apartir
deldía siguiente enque secuente en elterritorio nacional con por lomenos dos
organismos acreditados porelONACpara certificación decompetencias deinspectores
deinstalaciones eléctricas, deacuerdo conlas disposicionesdela presente resolución,
conelfindeque surtan losprocesos decertificación.
Enelcaso enelque después deseis meses deentrada envigencia lapresente
resolución, solo sehaya acreditado unorganismodecertificación decompetencias de
J
4
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 9Sk
er619U3 ÁSBUIN SPOMSIUIA
OANd VS09310
3y%0
1202 d3S ¿0 “oa trobog ueepea
SVIAINNIO A3SINONENA
"senJeJ]uos ueas ajanbsauoroisodsip selebosep
AJero OLeIg jeueuoroeaIand nsapJued eabi uoron¡osal ajuaseld e7]"oz O/n9MAY
"LLOZ 19P69Z0 y
“ON UQION/OSey e]ap,LO¡oJue 19Á“ELOZ SP80406 “ONUolonjosay ajuerpatu opeidope
91138 19P¡esauag oxeuy [epgeo¡no¡ue jap|“ge¡eseunu ¡easenfolag "o|onopuy
“ousiuebo Oyorp U09 UOIDe9Ínuoo aposasoud onoedsas
jeJeniul eJeqep as'sejsinaid inbe seuoloisodsip se] uo9 opjanoe ap'sajoj9adsul
.LL0Z 9P69Z0 b“ON UO/9NJOSEY EJSP,O¡noJUe jaeboJap
9sÑELOZ 9P80406 “ON VQ/ONJOSAY aJUeIpaw opejdope “3/13 —Se9/1J09/3 SEUO/DE/eJSu] epO9/u99 1
oJuewej6ey ¡ep Jel1gues oxeuy ¡apsoysimbal Ásauoroisodsip seunbje uebolep ÁUBoIpow es¡eno e]JOd,
ovepo onefoH 1202 d3S¿0£620%Y aonnolomosas
MinEnergia: Usuario:jalopez Fecha: 07/09/2021 10:52:25  Pagina: 10