REGLAMENTO TÉCNICO                                                                                RTS 13.05.01: 24  
SALVADOREÑO                                                                                                         1° Revisión . 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUA. AGUAS RESIDUALES. PARÁMETROS DE CALIDAD DE 
AGUAS RESIDUALES PARA DESCARGA Y MANEJO DE 
LODOS RESIDUALES.   
 
 
Correspondencia: este Reglamento Técnico Salvadoreño  no tiene correspondencia con norma s 
internacional es. 
 
 
 
ICS 13.060.30                              RTS 13.05.01: 24 
       13.030.20   
 
 
 
Editado por el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica miembro del Consejo 
Nacional de Calidad, ubicado en Boulevard San Bartolo y Calle Lempa, costado Norte del INCAF, 
Edificio CNC, Distrito de Ilopango, San Salvador Este, El Salvador. Teléfono (5 03) 2590 -5335 y 
(503) 2590 -5338. Sitio web: https://osartec.gob.sv/  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
INFORME  
 
 
Los Comités Nacionales de Reglamentación Técnica conformados en el Organismo Salvadoreño de 
Reglamentación Técnica, son las instancias encargadas de la  elaboración de Reglamentos Técnicos 
Salvadoreños. Están integrados por representantes de la empresa privada, gobierno, Defensoría del 
Consumidor y sector académico universitario.  
 
Con el fin de garantizar un consenso nacional e internacional, los proyectos elaborados por los 
Comités Nacionales de Reglamentación Técnica se someten a un período de consulta pública 
nacional y notificación internacional, durante el cual cualquier parte interesada puede formular 
observaciones.   
 
El Reglamento Técnico elaborado  fue aprobado como RTS 13.05.01: 24 AGUA. AGUAS 
RESIDUALES. PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES PARA DESCARGA 
Y MANEJO DE LODOS RESIDUALES .1° Revisión , por el Comité Nacional de Reglamentación 
Técnica. La oficialización del reglamento conlleva el Acuerdo de la entidad correspondiente de su 
vigilancia y aplicación.  
 
Este Reglamento Técnico Salvadoreño está sujeto a permanente revisión con el objeto de que 
responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna .REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
 
CONTENIDO  PAG.  
1. OBJETO  1 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  1 
3. ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS  1 
4. DEFINICIONES  2 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  7 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  18 
7. DOCUMENTOS A CONSULTAR  22 
8. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS                                                              23 
9. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS   23 
10. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  23 
11. DERROGATORIA  24 
12. VIGENCIA  24 
ANEXO A. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA FORMATO DE 
CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES 
Y LODOS RESIDUALES  25 
 
ANEXO B. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO 
ESPECIAL POR ACTIVIDAD  26 
ANEXO C. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y REQUERIMIENTO PARA 
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES  29 
ANEXO D. REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE LODOS 
RESIDUALES EN LA: GENERACIÓN, TRANSPORTE, REÚSO, 
ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y 
CONFINAMIENTO  34 
ANEXO E. CONSTANCIA DE REÚSO, COPROCESAMIENTO, 
DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO . 37 
ANEXO F. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y REQUERIMIENTO PARA 
TOMA DE MUESTRAS DE LODOS RESIDUALES  38 
ANEXO G. TÉCNICAS DE TOMA DE LA MUESTRA  DE LODOS 
RESIDUALES  43 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 1 de 43 
 1. OBJET O  
Establecer los límites permisibles para los parámetros de calidad de las aguas residuales y sus lodos, 
previo a su disposición final, así como los mecanismos y procedimientos técnicos para la gestión de 
los mismos; y contribuir a la recuperación, protección y aprovechamiento sostenible del recurso 
hídrico.  
 
2. ÁMBITO  DE APLICACIÓN  
Aplica a toda actividad, obra o proyecto que realice gestión de las aguas residuales previo a la 
descarga a un medio receptor; así como el manejo de lodos residuales, independientemente de la 
procedencia y destino, ubicados en el territorio nacional.  
 
2.1 Este reglamento no aplica para sistemas de tratamiento individual de aguas residuales  ordinarias  
con infiltración al suelo, ni  para aguas residuales procedentes de embarcaciones  establecidas en el 
Convenio de MARPOL .  
 
 
3. ABREVIATURAS , SIGLAS  Y SIMBOLOS : 
 
Abreviaturas  
- DBO 5:   Demanda Bioquímica de Oxígeno   
- DQO:    Demanda Química de Oxígeno   
- NMP:  Número Más Probable  
- pH: Potencial de Hidrógeno   
- RTS:    Reglamento Técnico Salvadoreño  
- SAAM:   Sustancias Activas al Azul de Metileno  
- SS:   Sólidos Sedimentables  
- SST:    Sólidos Suspendidos Totales  
- Q:   Caudal  
Siglas  
- ASTM:  
  American Society for Testing and Materials , (Sociedad Americana para 
Ensayos y Materiales)  
- SMEWW:
  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater  (Métodos  
estándar para el examen de aguas    y   aguas residuales)  
- EPA:   Environmental Protection Agency  (Agencia  de Protección  Ambiental de 
Estados Unidos)  
- MARN:    Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
- OMS:   Organización Mundial de la Salud  
Símbolos   
- Bq:  becquerel  
- g:   gramo  
- HCl:    Ácido clorhídrico  
- HNO 3:   Ácido nítrico  
- H2SO4:  
  Ácido sulfúrico  
- J:   Joule  
- kg:   kilogramo  
- L:   litro REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 2 de 43 
 - m:   metro  
- mg:  
  miligramo  
- mL:  mililitro  
- m3 : 
   metro cúbico  
- m-1:   metro a la potencia menos uno  
- NaOH:   Hidróxido de sodio  
- nm:   nanómetro  
- NTU:   Nephelometric Turbidity Unit  (unidad de medición  
para la turbidez ) 
- °C:  grado Celsius  
- %:   Porcentaje  
 
 
 
4. DEFINICIONES  
Para los efectos de este Reglamento Técnico Salvadoreño serán aplicables las siguientes 
definiciones:  
 
4.1. Aceites y Grasas:  sustancia química no miscible en el agua , pero soluble en solventes 
designados en los métodos de análisis recomendados en este RTS.  
 
4.2. Afluente: caudal de aguas residuales que entra a la unidad de conducción o tratamiento.  
 
4.3. Aforo : medición de caudal.  
 
4.4. Agua residual :  agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 
incorporación de agentes contaminantes resultante de cualquier uso, las cuales son de dos 
tipos: ordinario y especial . 
 
4.5. Agua residual de tipo ordinario : agua residual generada por las actividades domésticas de 
los seres humanos, tales como uso de servicios sanitarios, lavatorios, fregaderos, lavado de 
ropa y otras similares.  
 
4.6. Agua residual de tipo especial : agua residual generada por actividades agroindustriales, 
industriales, hospitalarias y todas aquellas que no se consideran de tipo ordinario.  
 
4.7. Agua residual mixta:  combinación de aguas residuales de tipo ordinario con aguas residuales 
de tipo especial, o la combinación de aguas residuales de tipo especial pero de distintos 
sectores productivos.  
 
4.8. Agua residual tratada: agua residual que ha sido sometida a un proceso de tratamiento y que 
cumple con los límites permisibles de los parámetros de calidad requeridos por la normativa 
vigente para descargarse o reusarse.  
  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 3 de 43 
 4.9. Alcantarillado sanitario : conjunto o sistema de obras, instalaciones y servicios que tienen 
por objeto la evacuación y disposición final de las aguas residuales; comprende las alcantarillas 
sanitarias con sus pozos de visita; acometida domiciliar, colector terciario, colector secun dario, 
colector primario, colector interceptor, colector emisario, caja de registro, subcolectores, 
obras, accesorios, tuberías o conductos generalmente cerrados y de descarga que conducen 
aguas ordinarias, especiales o ambas, pla nta  de tratamiento y obras de descarga. . 
 
4.10. Aplicación de lodos residuales al suelo : procedimiento de disposición mediante la 
incorporación de lodos estabilizados al suelo, o mezcla de lodos estabilizados con el suelo, 
mediante el uso de equipos adecuados para su aprovechamiento, de conformidad con el 
presente RTS.  
 
4.11. Aprovechamiento de lodos residuales:  uso de lodos estabilizados en cualquier actividad que 
represente un beneficio.   
 
4.12. Auditoría ambiental:  método de revisión exhaustiva de instalaciones, procesos, 
almacenamientos, transporte, seguridad y riesgos de actividades, obras o proyectos que se 
encuentran en construcción y operación, que permite verificar el cumplimiento de las 
obligaciones estableci das en el permiso ambiental. En caso de existir hallazgos, definir 
programas mediante los cuales se establecen, con plazos determinados, las obras, reparaciones, 
correcciones y acciones necesarias, con arreglo a las condiciones establec idas en el permiso 
ambiental.  
 
4.13. Cadena de custodia de la muestra:  procedimiento de resguardo e identificación en el que se 
consigna el conjunto de medidas que se deben adoptar a fin de garantizar la preservación de la 
identidad, integridad y representatividad de las muestras desde su recolección hasta el análisis 
en el laboratorio.   
 
4.14. Cadena de custodia para manejo de lodos residuales: procedimiento de resguardo en el que 
se consigna el conjunto de medidas que se deben adoptar a fin de garantizar la recolección, 
transporte, coprocesamiento, almacenamiento, reúso, confinamiento y disposición final u otro 
proceso que se encuentre dentro de  la gestión de lodos residuales.  
 
4.15. Caudal (Q):  Volumen de agua por unidad de tiempo.  
 
4.16. Coprocesamiento de lodo: integración ambientalmente segura del lodo a otro proceso 
productivo, con el propósito de reemplazar recursos minerales naturales y combustibles 
fósiles.  
 
4.17. Contaminante: toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados químicos o 
biológicos, energía, radiación, o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos 
que al incorporarse al agua o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su 
composición natural y degrade su cali dad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la 
preservación o conservación del ambiente.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 4 de 43 
 4.18. Cuerpo de agua : es todo aquel manantial, rio, quebrada, arroyo permanente o no permanente, 
lago, marisma, embalse natural o artificial, estero, turbera, pantano, humedal, agua dulce, 
salobre o salada.  
 
4.19. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5): oxígeno consumido en la oxidación 
microbiológica de la materia orgánica presente en el agua, medida después de la incubación a 
20 °C de temperatura durante cinco días.  
 
4.20. Demanda Química de Oxígeno (DQO): cantidad de oxígeno necesaria para producir la 
oxidación química fuerte de sustancias susceptibles de origen inorgánico y orgánico presentes 
en el agua.  
 
4.21. Dilución:  efecto de disminuir la concentración de soluto presente en una solución, aumentando 
la cantidad de disolvente.   
 
4.22. Distancia mínima de retiro : distancia medida en línea recta, desde el lindero del terreno del 
sistema de tratamiento de aguas residuales hacia las viviendas, zonas recreativas, espacios de 
uso público, zonas de protección u otro sitio de interés.  
 
4.23. Efluente : caudal de aguas residuales que sale de la última unidad de conducción o tratamiento.  
 
4.24. Fuente de agua:  agua que se encuentra naturalmente en la superficie de la Tierra (capas de 
hielo, campos de hielo, glaciares, icebergs, humedales, lagunas, lagos, ríos y arroyos) y bajo 
la superficie como agua subterránea en acuíferos y corrientes de agua; que puede ser utilizada 
para suministro público de agua potable y pozos de agua privados.  
 
4.25. Estabilización de lodos residuales:  procesos físicos, químicos y biológicos a los que se 
someten los lodos residuales a efecto de acondicionarlos para su aprovechamiento o 
disposición final con el propósito de evitar y reducir sus efectos contaminantes al medio 
ambiente.  
 
4.26. Límites permisibles : valores, rangos y concentraciones de los parámetros establecidos en este 
RTS y otras normativas vigentes que deben cumplir los responsables , previo a su descarga, 
reúso o disposición.   
 
4.27. Lodo:  residuo sólido, semi sólido, provenientes de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales , de alcantarillado sanitario y plantas potabilizadoras; así como los lodos de procesos 
industriales, agroindustriales o de actividades especiales. Se entenderá como sinónimo el 
término “fango”.  
 
4.28. Lodos de alcantarillado sanitario:  lodos constituidos por sedimentos arrastrados y 
acumulados en la red del sistema de alcantarillado sanitario, que provocan el azolve o pérdida 
de capacidad hidráulica.  
 
4.29. Lodos de plantas potabilizadoras:  lodos que provienen de procesos de sedimentación y 
filtración; de lavado de floculadores, de tanques de preparación de reactivos químicos; y de 
lechos de secado.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 5 de 43 
  
4.30. Lodos estabilizados:  lodos que han pasado por procesos de tratamiento físico, químico y 
biológico, con el propósito de evitar y reducir sus efectos contaminantes al medio ambiente.  
 
4.31. Lodo residual:  residuo sólido, semi sólido, provenientes de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, de alcantarillado sanitario y plantas potabilizadoras, pueden ser de tipo ordinario o 
tipo especial.  
 
4.32. Lodo residual de tipo ordinario:  residuo sólido, semi sólido, provenientes o generados en 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario de tipo ordinario que no 
tengan mezcla de aguas de tipo especial.  
 
4.33. Lodo residual de tipo especial: residuo sólido, semi sólido, provenientes o generados en el 
tratamiento de las aguas residuales especiales y plantas potabilizadoras, los que pueden ser 
peligrosos o no peligrosos.  
 
4.33.1.  Lodos de tipo especial peligrosos: lodos que presentan concentraciones de metales pesados 
que superan los límites permisibles en este RTS, o que pueden estar combinados con 
materiales, residuos o desechos con al menos una característica de peligrosidad, los cuales 
presentan un potencial de riesgo para la salud y el medio ambiente.  
 
4.33.2.  Lodos de tipo especial no peligrosos:  lodos de tipo especial que presentan concentraciones 
de metales pesados dentro de los límites permisibles en este RTS y no tienen características 
de peligrosidad, por lo que pueden manejarse con alternativas de tratamiento para reúso.  
 
4.34. Lodos sépticos: lodo ordinario que se conforma de materiales sólidos o semi sólidos 
removidos de pozos o tanques sépticos, sanitarios portátiles, aparatos marinos sanitarios o 
cualquier sistema similar que recibe sólo excretas y aguas ordinarias.  
 
4.35. Medio receptor:  río, quebrada, lago, laguna, embalse, mar, estero, manglar, pantano, donde 
se vierten aguas residuales tratadas, excluyendo el sistema de alcantarillado . 
 
4.36. Muestra compuesta : combinación de muestras simples que han sido mezcladas en 
proporciones definidas de acuerdo al caudal, volumen total y la frecuencia de generación y 
operación, a fin de obtener un resultado promedio representativo de sus características.  
 
4.37. Muestra representativa de aguas residuales: muestra de aguas residuales cuyas 
características físicas, químicas y biológicas son representativas de las aguas residuales que se 
generan o descargan por una actividad, obra o proyecto.  
 
4.38. Muestra simple : muestra que se tome en el punto de descarga, en un caudal continuo o 
discontinuo en operación normal, que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos 
más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo necesario 
para com pletar cuando menos, un volumen suficiente para llevar a cabo los análisis necesarios 
que permitan conocer su composición.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 6 de 43 
 4.39. Perfil inicial de lodos residuales:  evaluación de las características de las propiedades 
microbiológicas, físico, químicas y de peligrosidad del lodo crudo, realizada por el titular 
generador para definir la estabilización y el destino de los mismos para su reúso, 
coprocesamiento y disposic ión final.  
 
4.40. Permiso Ambiental:  acto administrativo por medio del cual el MARN de acuerdo a la Ley de 
Medio Ambiente y sus Reglamentos , a solicitud del titular de una actividad, obra o proyecto, 
autoriza a que estas se realicen, sujetas al cumplimiento de las condiciones que este acto 
establezca.   
 
4.41. Reúso o aprovechamiento de aguas residuales tratadas: aprovechamiento de un efluente 
de agua residual tratada antes o en el lugar de su descarga , que cumple con los niveles de 
calidad para cada uno de los usos previstos  reglamentariamente, tomando en cuenta la 
protección al ser humano, medio ambiente y los diferentes procesos productivos.  
 
4.42. Sistema de tratamiento : conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, que se aplican 
tanto al agua residual como a los lodos residuales, con el fin de mejorar su calidad y cumplir 
con la normativa vigente.  
 
4.43. Sólidos sedimentables (SS): materia que se deposita por acción de la gravedad en el fondo de 
cualquier recipiente o medio receptor que contenga agua.  
 
4.44. Sólidos suspendidos totales (SST): sólidos no solubles que representan la diferencia entre los 
sólidos totales y los sólidos disueltos.  
 
4.45. Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) : conocidos como agente de actividad 
superficial, tensoactivos o surfactantes, detergentes. Son agentes que reducen la tensión 
superficial del líquido en el que esta disuelto. Son importantes en la industria por su eficiencia 
bactericida, germicida, entre otros.  
 
4.46. Titular generador:  toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere aguas 
residuales o lodos residuales, quienes deben cumplir con las obligaciones establecidas  en la 
Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos.  
 
4.47. Titular gestor:  toda persona natural o jurídica, pública o privada, que se dedique al uso, reúso, 
recolección, almacenamiento, reciclaje, comercialización, transporte, realice tratamiento, 
coprocese, disponga y confine, según corresponda, aguas residuales o lodos residua les, quienes 
deben cumplir con las obligaciones establecidas  en la Ley del Medio Ambiente y sus 
Reglamentos.  
 
4.48. Titular o titulares de actividades, obras y proyectos: propietarios del proyecto, de la obra o 
de la infraestructura, y por consiguiente son éstos quienes deben cumplir con las obligaciones 
establecidas  en la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos.  
 
4.49. Zona de amortiguamiento:  franja de terreno de ancho definido al contorno del terreno del 
sistema de tratamiento de aguas residuales.   
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 7 de 43 
 4.50. Vertido :  cualquier descarga final de un agua residual  (tratada  o no tratada)  de cualquier 
origen, a un medio  receptor, o en su defecto al suelo .  
 
4.51. Vertido Puntual : vertido  realizado en un punto fijo y en donde el ente generador de la 
descarga es identificable  o no. 
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
5.1. Ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales  
  
5.1.1.  Los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben ser ubicados en áreas accesibles, para 
ser operado y monitoreado adecuadamente; por lo que no podrán estar ubicados en zonas con 
susceptibilidad alta y muy alta a amenazas naturales.  
 
5.1.2.  Los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se pretendan desarrollar en zonas 
susceptibles a inundación, deben considerar en su diseño, la cota de inundación máxima registrada 
asociada a fenómenos fluviales o marinos, teniendo en cuenta que las obras p royectadas deben estar 
ubicadas sobre dicha cota, e incorporar en su proyecto la infraestructura de protección requerida para 
asegurar dicho sistema de tratamiento. Asimismo, cuando el tipo de suelo o su configuración 
geológica o topográfica generen algún tipo de susceptibilidad a deslizamientos, asentamientos u otro 
tipo de falla estructural, el titular debe incluir las obras de protección o las medidas de mitigación 
necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad estructural de la infraestructura sa nitaria.  
 
5.1.3.  Para actividades, obras o proyectos nuevos o que a la entrada en vigencia de este RTS no 
cuenten con permiso ambiental,  los sistemas de tratamiento de aguas residuales, deben respetar una 
distancia mínima de retiro acorde a la Tabla 1., de forma excepcional durante el proceso de 
evaluación ambiental, el MARN podrá autorizar una distancia menor a la establecida en la Tabla 1., 
con base al tamaño del proyecto, tipo de tecnología, ubicación y condiciones del entorno.  
 
Tabla 1. Distancias mínimas de retiro a linderos de la propiedad para sistemas de 
tratamiento de aguas residuales  
 
Tipo de sistema de tratamiento  Distancia de 
retiro mínima 
establecida 
(m) 
Sistemas de tratamiento de lagunaje convencional, sistemas de tratamiento 
anaerobios con unidades abiertas y sin captura de gases.  50 
Sistemas de tratamiento aerobio que incluyan unidades de pretratamiento 
manuales, unidades de tratamiento descubiertas como sedimentadores, lagunas 
aireadas, lagunas facultativas, filtros percoladores y similares.   
30 
Sistemas de tratamiento que incluyan reactores biológicos anaeróbicos 
cerrados, con captura de gases y unidades de tratamiento de lodos bien 
manejados, que generen impactos sonoros, olfativos y visuales de leves a 
moderados.   
30 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 8 de 43 
  
Tipo de sistema de tratamiento  Distancia de 
retiro mínima 
establecida 
(m) 
Sistemas de tratamiento de lodos activados en sus diferentes modalidades 
(convencional, aireación extendida, reactores de lecho móvil), con unidades de 
pretratamiento manuales y cárcamo de bombeo   
25 
Sistemas de tratamiento de lodos activados en sus diferentes modalidades 
(convencional, aireación extendida, reactores de lecho móvil), con unidades de 
pretratamiento mecanizados, con medidas de mitigación y sistema de 
operación y supervisión que generen l eves impactos sonoros, olfativos y 
visuales   
20 
Unidades mecanizadas de flotación forzada, floculación, tanques de 
homogenización que generen leves impactos sonoros, olfativos y visuales  10 
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
5.1.4.  Para las actividades o proyectos que cuenten con permiso  ambiental a  la entrada en vigencia 
de este RTS, y que no cumplan con la Tabla 1., deberá presentar el programa de manejo ambiental 
ajustado o estudio técnico que demuestre la no afectación y quedaran sujetos de verificación por este 
Ministerio a través los procedimie ntos administrativos establecidos en la Ley del Medio Ambiente 
y sus reglamentos . 
 
 
5.1.5.  Zona de amortiguamiento para el establecimiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales  
Todo sistema de tratamiento de aguas residuales debe definir el área de desarrollo para su 
implementación y ampliaciones futuras, la cual debe respetar una zona de amortiguamiento mínima 
consistente en una franja  de cinco metros dentro del inmueble, medida al contorno de los linderos 
de éste.  
 
5.2. Competencias Institucionales para la Regulación de Aguas Residuales.  
 
5.2.1.  Alcantarillado sanitario que descarga a un medio receptor  
El dueño o administrador del alcantarillado sanitario, ya sea persona natural o jurídica, pública , 
privada  o mixta , será el responsable de cumplir con los parámetros y límites establecidos en este 
RTS, previo a ser descargados al medio receptor.  
 
5.2.2.  Descarga de aguas residuales especiales al sistema de alcantarillado sanitario  
El titular de una actividad, obra o proyecto que descargue sus aguas residuales de tipo especial al 
sistema de alcantarillado sanitario debe cumplir con lo establecido en la norma para regular calidad 
de aguas residuales de tipo especial descargadas al alc antarillado sanitario en su versión vigente 
emitida por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El titular del 
alcantarillado es el responsable del cumplimiento de dicha normativa vigente.  
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 9 de 43 
 5.3. Puntos de descarga de vertidos de aguas residuales.  
 
Para efectos del presente RTS se consideran los siguientes puntos de descarga de vertidos de aguas 
residuales:  
a) Medio receptor: rio, quebrada, lago, laguna, embalse, mar, estero, manglar, pantano, donde se 
vierten aguas residuales tratadas, excluyendo el sistema de alcantarillado ; 
b) Suelo: podrá considerarse como punto de descarga de aguas residuales tratadas, aplicando reúso, 
para lo cual el titular de la actividad, obra o proyecto debe cumplir lo establecido en los 
Lineamientos  Técnicos para la Evaluación de Actividades, Obras o Proyectos que Comprendan 
la Alternativa de Reúso de Agua Residual Tratada, en su versión vigente .  
 
5.4. Aguas residuales mixtas  
 
5.4.1.  Prohibición  
No está permitida la combinación de aguas residuales ordinarias y especiales con agua potable u 
otras fuentes de agua de origen natural  con fines de dilución para cumplimiento de la normativa 
vigente. De realizar la mezcla de dichas aguas, se aplicarán  los procedimientos administrativos 
establecidos en la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.  
 
5.4.2.  Excepción  para mezcla de aguas residuales mixtas.  
El titular que realice combinación o la mezcla de aguas residuales especiales de diferentes 
actividades, o mezcla de aguas residuales especiales con aguas residuales de tipo ordinario debe 
reportar todos los parámetros básicos más los parámetros específico s correspondientes a cada 
actividad. Si el caudal de aguas residuales con límites más restrictivos es mayor del 30 % del caudal 
combinado, el titular debe cumplir con los límites establecidos para el tipo de agua residual más 
restrictivo.  A efectos de ver ificación del cumplimiento de la regla descrita anteriormente, el titular 
de la actividad, obra o proyecto debe llevar registros de caudal de generación de aguas residuales 
ordinarias y aguas residuales especiales, o en su defecto el caudal de aguas residu ales especiales 
generadas por línea de producción, según aplique.  
 
5.5. Límites permisibles de aguas residuales de tipo ordinario para vertido a medio receptor  
Las aguas residuales de tipo ordinario, previo a ser vertidas al medio receptor, deben cumplir con 
las disposiciones de la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, además debe cumplir los límites 
permisibles establecidos en la Tabla 2., de este RTS.  
 
Tabla 2. Límites permisibles de parámetros de aguas residuales de tipo ordinario para 
vertido a un medio receptor  
Parámetro  Unidad  Límite permisible  
Demanda Química de Oxígeno (DQO)  mg/L  150 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5) mg/L  60 
Sólidos Suspendidos Totales (SST)  mg/L  60 
Sólidos Sedimentables (SS)  mL/L  1 
Aceites y Grasas  mg/L  20 
Potencial de Hidrógeno (pH)  ---- 6.0 - 9.0 
Coliformes fecales  NMP/100 mL  Reportar  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 10 de 43 
 Caudal (Q)  m3 /día Reportar  
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)  mg/L  Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
5.6. Descarga de aguas residuales especiales a medio receptor  
 
5.6.1.  Los parámetros físico -químicos para la caracterización de las aguas residuales de tipo 
especial se clasifican en:  
a) Básico  de calidad de agua residual . Aplicables para todas las aguas residuales de tipo especial ;  
b) Específicos  de calidad de agua residual (Ver Tabla 4.). Aplicables para las actividades 
productivas que se encuentran determinadas en el Anexo B de este RTS . 
 
5.6.2.  Límites permisibles de parámetros básicos de calidad de aguas residuales de tipo 
especial vertida a medio receptor  
Las aguas residuales de tipo especial, previo a ser vertidas al medio receptor, deben cumplir con la 
Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, además debe cumplir con los límites establecidos en la 
Tabla 3., de este RTS.  
 
Tabla 3. Límites permisibles de parámetros básicos de calidad de aguas residuales de tipo 
especial vertidas a medio receptor  
 
N°  
Actividad   
DQO 
(mg/L)  
  
DBO 5 
(mg/L)  
 Sólidos 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L)  Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(pH)   
Temperatura  
(°C) 
 
1 Procesamiento 
de productos 
avícolas e 
incubación de 
aves 600 300 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
2 Matanza de 
ganado, 
preparación y 
conservación de 
carnes  400 200 
 
 125 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
3 Procesamiento 
de mariscos y 
sus derivados  500 250 250 100 6.0 - 9.0 20 - 35 
4 Procesamiento 
del atún y sus 
derivados  1 300  400 250 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
5 Porcicultura  1 200  500 500 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
6 Producción 
agropecuaria  600 300 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
7 Productos de 
molinería  400 200 200 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
8 Beneficiado de 
café  1 600  800 600 30 6.0 - 9.0 20 - 35 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 11 de 43 
  
N°  
Actividad   
DQO 
(mg/L)  
  
DBO 5 
(mg/L)  
 Sólidos 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L)  Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(pH)   
Temperatura  
(°C) 
9 Fabricación de 
productos de 
panadería  300 200 200 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
10  Fábricas y 
refinerías de 
azúcar  500 300 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
11 Fabricación de 
chocolate y 
artículos de 
confitería, 
procesamiento 
de cacao  400 250 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
12 Elaboración de 
alimentos 
preparados para 
animales  250 60 100 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
13 Extracciones de 
aceites y grasas  700 400 150 100 6.0 - 9.0 20 - 35 
14 Refinadora de 
aceites y grasas  300 150 100 100 6.0 - 9.0 20 - 35 
15 Fabricación de 
productos 
lácteos  700 350 250 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
16 Envasado y 
conservación de 
frutas y 
legumbres, 
incluyendo la 
elaboración de 
jugos  400 150 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
17 Elaboración de 
productos 
alimenticios 
diversos  400 150 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
18 Destilación, 
rectificación y 
mezcla de 
bebidas 
espirituosas  1 500  800 800 20 6.0 - 9.0 20 - 35 
19 Bebidas 
malteadas y de 
malta  500 150 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
20 Industrias de 
bebidas no 
alcohólicas y 
aguas gaseosas  300 150 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 12 de 43 
  
N°  
Actividad   
DQO 
(mg/L)  
  
DBO 5 
(mg/L)  
 Sólidos 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L)  Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(pH)   
Temperatura  
(°C) 
21 Industrias 
básicas de 
metales no 
ferrosos  200 60 50 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
22 Fabricación de 
vidrio y 
productos de 
vidrio  100 60 50 40 6.0 - 9.0 20 - 35 
23 Fabricación de 
agroquímicos  180 60 50 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
24 Fabricación de 
pinturas, 
barnices y lacas  300 100 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
25 Fabricación de 
productos 
farmacéuticos y 
medicamentos  300 100 100 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
 
26 Fabricación de 
jabones y 
preparados de 
limpieza, 
perfumes, 
cosméticos y 
otros productos 
de tocador  300 150 150 40 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
 
27 Refinación o 
fabricación de 
productos 
diversos 
derivados del 
petróleo y 
carbón  300 150 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
28 Fabricación o 
procesamiento 
de productos 
plásticos  100 50 60 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
29 Curtidurías y 
talleres de 
acabado  700 400 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 
30 Fabricación de 
pulpa de madera, 
papel y cartón  350 200 200 20 6.0 - 9.0 20 - 35 
31 Hilados, tejidos 
y acabados 
textiles  400 200 150 30 6.0 - 9.0 20 - 35 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 13 de 43 
  
N°  
Actividad   
DQO 
(mg/L)  
  
DBO 5 
(mg/L)  
 Sólidos 
Suspendidos 
Totales 
(mg/L)  Aceites 
y 
grasas  
(mg/L)  Potencial 
de 
Hidrogeno 
(pH)   
Temperatura  
(°C) 
 
32 Servicios 
hospitalarios, 
clínicas médicas 
y otros centros 
de atención en 
salud humana y 
animal y 
laboratorios 
clínicos  200 100 100 20 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
33 Rellenos 
sanitarios y otras 
instalaciones de 
manejo de 
desechos  800 400  400  20 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
34 Generadores 
térmicos que 
queman 
hidrocarburos  400 200 150 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
 
35 Fabricación de 
componentes 
electrónicos  1 000  400 400 50 6.0 - 9.0 20 - 35 
Fuente: elaboración propia del MARN  
Nota 1: para los parámetros de Q y SS deben ser reportados de acuerdo a la frecuencia establecida en la Tabla 10., de 
este RTS.  
Nota 2: las actividades que no se contemplan en la Tabla 3., deben cumplir con los límites correspondientes de la Tabla 
2., de este RTS, adicionalmente cumplirán los parámetros específicos establecidos en el proceso de evaluación ambiental 
del MARN.  
 
5.6.3.  Límites permisibles de parámetros específicos de calidad de aguas residuales de tipo 
especial para vertido a medio receptor  
5.6.3.1.  Previo a su vertido al medio receptor, las aguas residuales de tipo especial deben cumplir 
con los límites de parámetros específicos establecidos en Tabla 4., de este RTS, de acuerdo con el 
Anexo B y la frecuencia establecida en la Tabla 11.  
 
Tabla 4. Límites permisibles de parámetros específicos de calidad de aguas de tipo especial 
para vertidos a medio receptor  
N° Parámetro  Unidad  Límite 
permisible  
1 Antimonio  mg/L  0.30 
2 Aluminio  mg/L  5 
3 Arsénico  mg/L  0.1  
4 Bario  mg/L  5 
5 Berilio  mg/L  0.5 
6 Boro  mg/L   3 
7 Cadmio  mg/L  0.1  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 14 de 43 
 N° Parámetro  Unidad  Límite 
permisible  
8 Cianuro total  mg/L  0.5  
9 Cloruro  mg/L  100 
10 Cobalto  mg/L  0.5 
11 Cobre  mg/L  3 
12 Color real*  m-1 11-9-7 
13 Compuestos fenólicos sintéticos  mg/L  5 
14 Cromo hexavalente  mg/L  0.5 
15 Fosfatos  mg/L  40 
16 Fosforo total  mg/L  15 
17 Fluoruros  mg/L  5  
18 Herbicidas totales  mg/L  0.1  
19 Hidrocarburos totales de petróleo (HTP)   mg/L  Reportar  
20 Hierro   mg/L  10  
21 Litio  mg/L  2 
22 Manganeso  mg/L  2  
23 Mercurio  mg/L  0.01  
24 Níquel  mg/L  3 
25 Nitratos (N -NO 3) mg/L  30 
26 Nitritos (N -NO 2) mg/L  1 
27 Nitrógeno amoniacal  mg/L  20 
28 Nitrógeno total  mg/L  50  
29 Organoclorados  mg/L  0.05 
30 Organofosforados y carbamatos  mg/L  0.25 
31 Plata  mg/L  1 
32 Plomo  mg/L  0.5 
33 Selenio  mg/L  0.05  
34 Sulfitos  mg/L   3 
35 Sulfatos  mg/L   2 000  
36 Sulfuros  mg/L  25 
37 Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)  mg/L  5 
38 Turbiedad  NTU  Reportar  
39 Vanadio  mg/L  1  
40 Zinc mg/L  5 
41 Ga-67 (Galio -67) Bq/L  Reportar  
42 I-131 (Yodo -131) Bq/L  Reportar  
43 P-32 (Fosforo -32) Bq/L  Reportar  
44 Tc-99m (Tecnecio -99 metaestable)  Bq/L  Reportar  
45 TI-201 (Talio -201) Bq/L  Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
*Estos valores corresponden a las longitudes de onda de las frecuencias de 436 nm, 525 nm y 620 nm relativas a 
adsorción de la luz, respectivamente.  
 
5.6.3.2.  Los análisis de metales pesados según actividad (ver Anexo B) deben ser caracterizados por 
primera vez al entrar en vigencia el presente RTS realizando los análisis respectivos por sector 
establecidos en la Tabla 4., no obstante, aquellos parámetros que como resultado de al menos un 
periodo anual presentasen valores  que no incrementan la concentración del contaminante de la fuente REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 15 de 43 
 de agua siempre y cuando no supere el límite permisible establecido en la Tabla 4., podrán ser no 
reportados a futuro previa declaración jurada por el titular indicando que no ha habido cambios en 
materias primas o procesos en su actividad que pudiese resu ltar en detrimento en la calidad del agua 
residual, sin embargo, el titular presentará análisis de caracterización completo cada cinco años.  
  
5.7. Reúso de agua residual tratada  
 
5.7.1.  El reúso de aguas residuales tratadas, que se detallan en este numeral serán evaluados 
técnicamente y aprobados por el MARN, los cuales deben cumplir con la calidad establecida en los 
Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, obras o proyectos que comprendan la 
alternativa de  reúso de agua residual  tratada , en su versión vigente .  
 
5.7.2.  El MARN realizará la evaluación ambiental y emitirá la resolución que corresponda.  
 
5.7.3.  Para el reúso de aguas residuales tratadas se debe tomar en cuenta su calidad, cantidad, así 
como los elementos determinantes en las modificaciones físico -química s, que pueda causar ese tipo 
de aguas a la salud y al suelo, lo que determinará las restricciones de reúso, basados en el principio 
de prevención de contaminación .  
 
5.7.4.  El reúso de aguas tratadas para tipos no especificados en el Reglamento Especial de Aguas 
Residuales y Manejo de Lodos Residuales , podrán ser autorizados por el MARN, dicho reúso no 
podrá ser realizado sin contar con el permiso ambiental  
 
5.8. Manejo  y caracterización  de lodos residuales  
 
5.8.1.  El titular generador y gestor de lodos residuales deberá cumplir con las disposiciones 
establecidas en los Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, obras o proyectos que 
comprendan el manejo y reúso de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales , en su 
versión vigente . 
 
5.8.2.  Los lodos deben caracterizarse a fin de orientar los tratamientos de estabilización, 
aprovechamiento, coprocesamiento, disposición final y confinamiento, para realizar las actividades 
antes señaladas, se debe tomar en cuenta la información sobre todos los lodos generados, 
identificación de usos o coprocesamiento (de ser aplicable) y del sitio de disposición o 
confinamiento.  
Las caracterizaciones a las que se refiere, son las siguientes:  
a) Microbiológica ; 
b) Físico -química.  
 
5.8.2.1.  Caracterización microbiológica de lodos de tipo ordinario y especial de sistemas de 
aguas residuales de plantas de tratamiento sector agropecuario, servicios hospitalarios, 
clínicas médicas, laboratorios clínicos y otros centros de atención en salud humana y animal  
 
Los parámetros a considerar para la caracterización microbiológica de lodos de tipo ordinario y REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 16 de 43 
 especial del sector agropecuario y agroindustrial , están orientados a la reducción del potencial de 
atracción de vectores, presencia de patógenos, protección de la salud de las personas, el medio 
ambiente y las restricciones potenciales para su uso. Los análisis de carácter obligatorio son los 
determinad os en la Tabla 5., de este RTS.  
 
Tabla 5. Parámetros microbiológicos  
Parámetro  Unidad  Valor * 
Coliformes fecales  NMP/g  Reportar  
Salmonella spp  NMP/g  Reportar  
Helmintos y vermiformes viables (Ova helmíntica y vermiformes)  Huevo/g  Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
*Verificar los valores establecidos en los Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, obras o proyectos 
que comprendan el manejo y reúso de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales  
 
Nota  3: los valores reportados para los parámetros microbiológicos, condicionarán el destino que se podrá autorizar para 
un lodo en particular, cumpliendo con principios de prevención de la contaminación.  
 
5.8.2.2.  Caracterización físico -química de lodos ordinarios  
 
Los lodos ordinarios que sean generados en plantas de tratamiento de aguas residuales ordinarias y 
que no tengan mezcla de aguas residual de tipo especial; así como los generados en sistemas 
sanitarios y tanques sépticos, realizaran además de los análisis microbiológicos referidos en e l 
numeral anterior, los análisis físico -química establecidos en la Tabla 6., de este RTS.  
 
Tabla 6. Parámetros físico -química  
Requerimiento de análisis  Unidad  Valor * 
Humedad  % Reportar  
Densidad  kg/m3 Reportar  
pH ---- Reportar  
Sodio  mg/kg Reportar  
Nitrógeno  mg/kg Reportar  
Fósforo  mg/kg Reportar  
Manganeso  mg/kg Reportar  
Porcentaje SV/ST (Sólidos volátiles / Sólidos totales)  % Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
*Verificar los valores establecidos en los Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, obras o proyectos 
que comprendan el manejo y reúso de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales  
 
5.8.2.3.  Caracterización físico -química de lodos especiales  
 
5.8.2.3.1.  La caracterización físico -química de los lodos de tipo especial, tales como los generados 
durante el tratamiento de aguas residuales de tipo ordinaria que tengan mezcla de aguas residual de 
tipo especial, los provenientes de plantas potabilizadoras y los lodos de alcantarillado sanitario, 
requerirán una caracterización físico -química de los parámetros comunes establecidos en la Tabla 
7., de este RTS.   REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 17 de 43 
 5.8.2.3.2.  Los titulares que utilicen materias primas que contengan sustancias peligrosas, realizarán 
los análisis de las mismas, según la Tabla 8., de este RTS y la naturaleza de su proceso de producción.  
 
5.8.2.3.3.  Si como resultado de al menos un periodo anual de monitoreo de sustancias peligrosas 
establecidas en la tabla 8 del presente RTS y su comparación con los valores de concentraciones de 
referencia de dichas sustancias, establecidos en los Lineamientos técnic os para la evaluación de 
actividades, obras o proyectos que comprendan el manejo y reúso de lodos provenientes del 
tratamiento de aguas residuales se determinan como lodos de tipo especial “no peligrosos”, el titular 
quedará exonerado de realizar los análi sis de forma anual, al presentar la declaración jurada 
expresando que no ha realizado cambios en la utilización de materias primas y la calidad de las 
mismas. Sin embargo, el titular presentará análisis de dichas sustancias cada cinco años, a fin de 
manten er un monitoreo y control de las condiciones antes señaladas. Los parámetros mínimos a 
reportar se indican en la Tabla 8., de este RTS.     
 
Tabla 7. Parámetros comunes de lodos especiales  
Requerimiento de análisis  Unidad  Valor ** 
Humedad  % Reportar  
Densidad  kg/m3 Reportar  
Potencial calórico*  J/kg Reportar  
pH --- Reportar  
Nitrógeno*  mg/kg  Reportar  
Fósforo*  mg/kg  Reportar  
Porcentaje SV/ST (Sólidos volátiles / Sólidos totales)  % Reportar  
Fuente: elaboración propia del MARN  
* Estos parámetros serán reportados a requerimiento del MARN.  
**Verificar los valores establecidos en los Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, 
obras o proyectos que comprendan el manejo y reúso de lodos provenientes del tratamiento de aguas 
residuales   
 
Nota  4: los lodos residuales que se utilicen como material de cobertura en rellenos sanitarios deben tener una 
humedad menor o igual que 80 %.  
 
Tabla 8. Análisis complementarios de sustancias peligrosas de lodos especiales  
Requerimiento de análisis  Unidad   Valores * 
Aluminio  mg/kg  Reportar  
Arsénico  mg/kg  Reportar  
Bario  mg/kg  Reportar  
Cadmio  mg/kg  Reportar  
Compuestos Fenólicos sintéticos  mg/kg  Reportar  
Cromo hexavalente  mg/kg  Reportar  
Mercurio  mg/kg  Reportar  
Níquel  mg/kg  Reportar  
Plomo  mg/kg  Reportar  
Selenio  mg/kg  Reportar  
Zinc  mg/kg  Reportar  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 18 de 43 
 Fuente: elaboración propia del MARN  
*Verificar los valores establecidos en los Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, obras o proyectos 
que comprendan el manejo y reúso de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales  
 
6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACI ÓN DE LA CONFORMIDAD  
 
6.1. Frecuencia de toma de la muestra de aguas residuales de tipo ordinario  
6.1.1.  La frecuencia mínima de toma de la muestra y análisis de aguas residuales de tipo ordinario 
que descargue al medio receptor, deben cumplir con la frecuencia establecida en la Tabla 9., de este 
RTS.  
Tabla 9.  Frecuencia  de toma de la muestra  de aguas residuales de tipo ordinario  
Parámetro  Entrada  Salida  Caudal del efluente m3/día 
≤ 50 > 50 
Demanda Química de Oxígeno (DQO)  X X Semestral  Trimestral  
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5) X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Suspendidos Totales (SST)  X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Sedimentables (SS)   X Trimestral  Semanal  
Aceites y Grasas   X Semestral  Trimestral  
Potencial de Hidrógeno (pH)   X Trimestral  Semanal  
Coliformes fecales   X Semestral  Trimestral  
Caudal (Q)   X Diario  Diario  
Sustancias activas al azul de metileno 
(SAAM)   X Semestral  Trimestral  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6.1.2.  Para los efectos de la Tabla 9., los parámetros de pH, SS y Q, podrán ser realizados por el 
titular.  
 
6.1.3.  De acuerdo al numeral anterior  (6.1.2.)  el titular debe contar con:  
a) procedimientos de toma de la muestra y medición, basados en el Anexo C, de este RTS;  
b) registro de mantenimiento y verificación de los equipos  de los parámetros establecidos en el 
numeral 6.1.2.;  a excepción del equipo para realizar el análisis del parámetro Sólidos Sedimentables 
(SS);  
c) registro de resultados del monitoreo, disponible en el momento de la inspección;  
d) personal capacitado en técnicas de toma de la muestra y medición de los parámetros establecidos 
en el numeral 6.1.2 de este RTS, (contar con la competencia técnica).  
 
6.2. Frecuencia de toma de la muestra  de parámetros básicos de aguas residuales de tipo 
especial  
 
6.2.1.  La frecuencia mínima de toma de la muestra  y análisis de las aguas residuales de tipo 
especial, se realizará a la entrada y salida del sistema de tratamiento, según se establece en la Tabla 
10., de este RTS.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 19 de 43 
 Tabla 10. Frecuencia mínima de toma de la muestra  de parámetros básicos de aguas 
residuales de tipo especial  
Parámetro  Entrada  Salida  Caudal del efluente m3/día  
≤ 20 ˃ 20 
Demanda Química de Oxígeno (DQO)  X X Semestral  Trimestral  
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5)  X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Suspendidos Totales (SST)  X X Semestral  Trimestral  
Sólidos Sedimentables (SS)   X Diario  Diario  
Aceites y Grasas  X X Semestral  Trimestral  
Potencial de Hidrogeno (pH)   X Diario  Diario  
Temperatura (°C)   X Diario  Diario  
Caudal (Q)   X Diario  Diario  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6.2.2.  Para efectos de la Tabla 10., los parámetros de pH, SS, Temperatura y Q, podrán ser 
realizados por el titular.  
 
6.2.3.  De acuerdo al numeral anterior  (6.2.2.)  el titular debe contar con:  
a) procedimientos de toma de la muestra y medición, basados en el Anexo C de este RTS;  
b) registro de mantenimiento y verificación de los equipos, a excepción del parámetro SS;  
c) registro de resultados del monitoreo, disponible en el momento de la inspección;  
d) personal capacitado en técnicas de toma de la muestra y medición de los parámetros establecidos 
en el numeral 6.2.2 de este RTS, (contar con la competencia técnica).  
 
6.3. Frecuencia de toma de la muestra  de parámetros específicos de aguas residuales de tipo 
especial  
La frecuencia mínima de toma de la muestra  y análisis de las aguas residuales de tipo especial, se 
realizará a la salida del sistema de tratamiento, según se establece en la Tabla 11., y Anexo B, de 
este RTS.  
 
Tabla 11. Frecuencia de toma de la muestra  de parámetros específicos de aguas residuales de 
tipo especial  
Parámetro  Caudal del efluente m3/día 
≤ 20 > 20 
Físico -químicos:  Cloruro, Color real, Compuestos fenólicos sintéticos, 
SAAM,  Turbiedad.  Semestral  Trimestral  
Metales:  Antimonio, Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, 
Mercurio, Cobalto, Cobre, Cromo hexavalente, Hierro, Litio, 
Manganeso, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Vanadio, Zinc.  Semestral  Trimestral  
Sustancias radioactivas:  Ga-67 (Galio -67), I -131 (Yodo -131), P -32 
(Fosforo -32), Tc -99m (Tecnecio -99 metaestable), TI -201 (Talio -201).  Semestral  Trimestral  
Nutrientes:  Boro, Fosfatos, Fosforo Total, Nitratos (N-NO 3), Nitritos 
(N-NO 2), Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Sulfitos, Sulfatos, 
Sulfuros.    Semestral  Trimestral  
Agroquímicos:  Herbicidas totales, Organoclorados, Organofosforados y 
carbamatos.  Semestral  Semestral  
Otros compuestos inorgánicos:  Cianuro total, Fluoruros.  Semestral  Trimestral  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 20 de 43 
 Parámetro  Caudal del efluente m3/día 
≤ 20 > 20 
Otros compuestos orgánicos: Hidrocarburos totales de petróleo (HTP).  Semestral  Trimestral  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6.4. Frecuencia de monitoreo para lodos residuales ordinarios y especiales  
La frecuencia de monitoreo para  los lodos residuales clasificados como ordinarios y especiales , 
estará condicionada a la masa que se genere por unidad de tiempo y debe realizarse tal como se 
detalla en la Tabla 12., de este RTS.  
 
Tabla 12. Frecuencia de monitoreo de lodos residuales  
Cantidad Anual  
(Tonelada métrica/Año)  Lodos ordinarios  Lodos especiales  
Hasta 1 500  1 vez/año  1 veces/año  
1 500 hasta 15 000  2 veces/año  2 veces/año  
Mayor de 15 000  3 veces/año  3 veces/año  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
6.5. Registro de resultados de los análisis de las muestras  
 
6.5.1.  Para cumplir con los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de este RTS, el titular debe contar con 
registro de resultados de los análisis efectuados por un laboratorio externo que tenga dichos 
parámetros acreditados por la autoridad competente en la materia. Si en alguno de los parámetros 
solicitados no existen laboratorios que lo incluyan en su alcance se preferir á el laboratorio que tenga 
otros ensayos acreditados en la matriz de interés, y en un último caso se podrá recurrir a un 
laboratorio que tenga ensayos acreditados, aunque no en la matriz de interés. Los laboratorios podrán 
subcontratar las pruebas que no t engan acreditadas al momento de la contratación.  
 
6.5.2.  Los laboratorios seleccionados para la realización de los análisis, deben mantener la 
referencia de las muestras, la cadena de custodia de las mismas y seguir las marchas o protocolos 
analíticos establecidos en el Anexo C , e incluir la información complementaria en el caso que así se 
requiera.  
 
6.5.3.  El titular, debe mantener el registro de los análisis de los parámetros durante cinco años.  
 
6.5.4.  El MARN, podrá realizar inspecciones en el momento que lo considere pertinente a efecto 
de vigilar, verificar, constatar y monitorear los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así 
mismo podrá solicitar los registros de los parámetros establecidos en este RTS.  
6.5.5.  El titular de la actividad, obra o proyecto debe reportar al MARN en los primeros 30 días 
hábiles de cada año, la programación anual de muestreo del sistema o planta de tratamiento de agua 
residual a realizar en el año que transcurre, dicha programación de be cumplir las frecuencias 
establecidas en el presente RTS para su verificación y otros datos solicitados por el MARN. Debe 
además el titular reportar los resultados de análisis de todos los muestreos que realice, en un periodo 
de 45 días hábiles posterior  a estos, por la plataforma establecida para esto, y así también cuando el 
MARN lo requiera.   REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 21 de 43 
 6.6. Toma de muestras, cadena de custodia de muestras de aguas residuales y muestras de 
lodos residuales  
 
6.6.1.  El titular, debe realizar la toma de muestras de aguas residuales y muestras de lodos 
residuales, a través de un laboratorio externo acreditado por la entidad competente en la materia, de 
conformidad a lo establecido en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de este  RTS, que se refieren a los 
parámetros de calidad, dicha muestra simple o compuesta deben ser realizadas de conformidad con 
el SMEWW en su edición vigente.   
  
6.6.2.  Se debe tomar muestras compuestas de agua residual en el mismo intervalo de tiempo a la 
entrada y salida del sistema por un periodo mínimo de 3 horas cada 30 minutos. Cuando exista un 
tanque homogenizador con capacidad de al menos el 60 % del caudal medio diario de dise ño, se 
tomará una muestra simple  en el tanque homogenizador , asimismo, en los demás puntos de muestreo  
(entrada o salida)  del sistema de tratamiento de aguas residuales que no cuenten con el tanque 
homogenizador, el muestreo se realizar á comp uesto. Para efectos de verificación  de la regla 
establecida en el presente numeral, el titular de la actividad, obra o proyecto debe llevar registros del 
caudal medio diario a generar de agua residual y el volumen diario de agua residual almacenado en 
el tanque homogenizador . 
 
6.6.3.  Las actividades, obras o proyectos que cuenten con sistemas de tratamiento y demuestren 
haber cumplido con los parámetros de calidad de este RTS, por un periodo mínimo de un año , a 
través de la presentación de reportes de resultados de análisis  de agua residual de muestreo 
compuesto , podrán  solicitar a l MARN , la modificación del tipo de muestreo, para proceder en los 
monitoreos anuales siguientes, a la realización de muestreo  simple de agua residual a la salida del 
sistema , no obstante, el titular de la actividad, obra o proyecto, a efectos de cumplimiento de lo 
establ ecido en el presente RTS, deberá realizar el muestreo compuesto de agua residual cada cinco 
años. Si el titular modifica el proceso de producción debe informar al MARN quien determinará el 
tipo de toma de la muestra  a realizar.  
 
6.6.4.  Cuando se trate de procesos productivos que puedan sufrir cambios en insumos o 
procedimientos se debe especificar el volumen de producción, descripción del producto, materias 
primas utilizadas y duración de la jornada asociada a la producción.  
 
6.6.5.  Cuando la muestra compuesta de agua residual sea tomada manualmente, se debe llevar 
registro de cada muestra simple que conformará la muestra compuesta; en caso que la muestra se 
tome de forma automática, se indicara que la muestra se realizó mediante equi po automático, 
detallando las especificaciones técnicas de dicho equipo y la descripción de procedimiento de toma 
de la muestra  utilizado. Para los casos antes establecidos se consignará el sitio de colecta de la 
muestra; que puede ser: cañerías con válvulas, colectores, canaletas, entre otros.  
 
6.6.6.  Para garantizar la representatividad de las muestras de lodos residuales, el titular puede 
proceder de conformidad a lo establecido en el Anexo G, de este RTS.  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 22 de 43 
 6.6.7.  Para garantizar la integridad de la muestra de agua residual y de lodo, debe cumplir con la 
cadena de custodia referida en el Anexo A, de este RTS; el titular en coordinación con el laboratorio 
externo acreditado  por la entidad competente en la materia, responsable de la toma de muestra, 
documentará la cadena de custodia de estas. El laboratorio externo acreditado  por la entidad 
competente en la materia, debe entregar junto al certificado de análisis una copia de la cadena 
custodia completa de la muestra.  
 
9. DOCUMENTOS A CONSULTAR  
9.1. Lineamientos técnicos para la evaluación de actividades, obras o proyectos que comprendan el 
manejo y reúso de lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, Diario Oficial Numero 
77, Tomo N°439 de fecha jueves 27 de abril de 2023.  
9.2. Ley de Medioambiente y Recursos Naturales  
9.3. Reglamento Especial de Aguas Residuales y Manejo de Lodos Residuales  
9.4. E.W. Rice, R.B. Baird, A.D. Eaton, editors, Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (SMEWW), American Public Health Association, American Water Works 
Association, Water Environment Federation. Estados Unidos  
 
10. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  
10.1. Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales, Decreto No 33601 MINAE -S en el Ramo 
de Ambiente y Energía y Ramo de Salud, publicado en la Gaceta No 55, alcance No 8 de fecha 19 
de marzo de 2007. Costa Rica.  
10.2. Normas técnicas de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado 
sanitario, Acuerdo Ejecutivo No 058 en el Ramo de Salud, publicado en el diario oficial “La Gaceta” 
de fecha 13 de diciembre de 1997. Honduras.  
10.3. Reglamento de la Ley de Agua para el Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México No 54, Tomo CXCVIII, de fecha 12 de septiembre de 2014. 
México.  
10.4. Reglamento del servicio de agua y drenaje para el Distrito Federal, Decreto Legislativo de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal 88 -91, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 25 de enero de 1990. México.  
10.5. Michael J. Pelczar, Jr., Roger D. Reid, E.C.S. Chan; Microbiología; McGraw -Hill; 4° edición 
(2a ed. en español); 1982 (reimpr. 1991). México.  
10.6. Metcalf y Eddy Inc., Ingeniería de Aguas Residuales Tratamiento, vertido y reutilización, 
McGraw -Hill, Volumen I, 3° edición, 1995. Madrid, España.  
10.7. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. Anexo 1 del libro VI 
del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente: Acuerdo Ejecutivo N° 097 -
A en el Ramo de Ambiente, publicado en el Registro Oficial, Edició n Especial Nº 387, de fecha 04 
de noviembre de 2015. Ecuador.  
10.8. Manejo Ambientalmente Adecuado de Lodos Provenientes de Plantas de Tratamiento 
REPAMAR, Dirección de Medio Ambiente, Municipio Metropolitano de Quito, 1999. Ecuador.  
10.9. Guía de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, actualizada en noviembre de 2016, 
http://www.osartec.gob.sv/images/jdownloads/Reglamentoss/GBPRT/GBPRT20OSARTEC%200
1-11-2016_vf.pdf . 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 23 de 43 
 11. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN  
 
11.1. La vigilancia y verificación del cumplimiento de este Reglamento Técnico Salvadoreño le 
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  de conformidad con la 
legislación vigente , quien podrá solicitar cuando considere conveniente la colaboración de otras 
instituciones, gobierno central, autónomas o municipalidades.  
11.2. Para las sanciones relativas al incumplimiento de este reglamento técnico, se sujetará a la 
legislación vigente.  
12. DERROGATORIA  
Deróguese el Acuerdo del Órgano E jecutivo en el Ramo de Medioambiente y Recursos Naturales  
No 130, de fecha 29 de abril de 201 9, que contiene el RTS 13.05.01:18 AGUA. AGUAS 
RESIDUALES. PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES PARA DESCARGA 
Y MANEJO DE LODOS RESIDUALES  publicado en Diario Oficial N° 79 TOMO N° 423, de la 
fecha 2 de mayo  de 201 9. 
 
13. VIGENCIA  
El presente Reglamento Técnico Salvadoreño entrará en vigencia seis meses después de la 
publicación en el Diario Oficial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 24 de 43 
 ANEXO  A 
(NORMATIVO)  
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTRAS 
DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS RESIDUALES  
 
Los registros  de cadena de custodia deben  contener como mínimo la siguiente  información : 
1. Número de planilla o correlativo de la cadena de custodia.  
2. Nombre de laboratorio que realizar á los análisis de laboratorio.  
3. Nombre del responsable de la toma de muestra.  
4. Fecha de realización de la toma de muestra.  
5. Fecha de entrega de las muestras al laboratorio.  
6. Hora de entrega de las muestras al laboratorio.  
7. Coordenadas de los puntos muestreados.  
8. Identificación de las muestras o código de identificación de las muestras.  
9. Código que será asignado por laboratorio a las muestras.  
10. Observaciones sobre la toma de muestras.  
11. Observaciones sobre la entrega de las muestras.  
12. Hora de la extracción de las muestras.  
13. Tipo de toma de la muestra  realizada (Simple, compuesta, entre otros).  
14. Tipo de matriz al que pertenecen las muestras (Agua o Lodo).  
15. Parámetros de campo realizados a la hora de la extracción.  
16. Nombre y firma de la persona que entrega las muestras al laboratorio.  
17. Nombre y firma de la persona que recibe las muestras en el laboratorio.  
18. Temperatura de entrega de muestras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 25 de 43 
 ANEXO B  
(Normativo)  
 
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO ESPECIAL POR 
ACTIVIDAD  
 
Parámetros específicos para aguas residuales de tipo especial por actividad  
El titular que gestione aguas residuales de tipo especial debe cumplir con los parámetros básicos y 
específicos; esto últimos son establecidos en la Tabla 13., que detallan a continuación:  
 
Tabla B.1. Parámetros específicos por actividad para aguas residuales de tipo especial  
Actividad  Parámetro  
I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL  
1 Producción agropecuaria Fosfatos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, SAAM, 
Turbiedad.  
2 Matanza de ganado, preparación y 
conservación de carnes  Fosfatos, Nitratos (N -NO 3), Nitritos (N -NO 2), Nitrógeno 
amoniacal, Nitrógeno total, SAAM,  Turbiedad.  
3 Porcicultura  Fosfatos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, SAAM,  
Turbiedad . 
4 Procesamiento de productos 
avícolas e incubación de aves  Fosfatos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, SAAM , 
Turbiedad . 
5 Procesamiento de mariscos y sus 
derivados  Fosfatos, Nitrógeno total, SAAM,  Turbiedad . 
6 Procesamiento del atún y sus 
derivados  Fosfatos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, SAAM, 
Turbiedad.  
II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL  
1 Productos de molinería  Fosfatos,  SAAM,  Turbiedad.  
2 Beneficiado de café  Fosfatos, Nitrógeno total, Turbiedad.  
3 Fabricación de productos de 
panaderías  Color real, Fosfatos, SAAM , Turbiedad.  
4 Fábricas y refinerías de azúcar  Fósforo total, Nitrógeno total, SAAM , Sulfitos, 
Turbiedad.  
5 Fabricación de chocolate y artículos 
de confitería, procesamiento de 
cacao  Color real, SAAM,  Turbiedad.  
6 Elaboración de alimentos 
preparados para animales  Fosfatos, SAAM , Nitrógeno total, Turbiedad.  
III GRASAS Y ACEITES ANIMALES Y VEGETALES  
1 Extracciones de aceites y grasas  Fósforo total, Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad.  
2 Refinadora de aceites y grasas  Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad.  
IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, BEBIDAS, LÍQUIDOS 
ALCOHÓLICOS Y SUCEDÁNEOS  
1 Fabricación de productos lácteos  Fosfatos, SAAM , Nitratos (N -NO 3), Nitrógeno 
amoniacal, Nitrógeno total, Turbiedad.  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 26 de 43 
 Actividad  Parámetro  
2 Envasado y conservación de frutas y 
legumbres, incluyendo la 
elaboración de jugos  Organofosforados y carbamatos, SAAM , Turbiedad.  
3 Elaboración de productos 
alimenticios diversos   Fosfatos, Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad.  
4 Destilación, rectificación y mezcla 
de bebidas espirituosas  Fosfatos, Nitrógeno total, Turbiedad.  
5 Bebidas malteadas y de malta  Fosfatos, Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad.  
6 Industrias de bebidas no alcohólicas 
y aguas gaseosas  Fosfatos, Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad.  
V PRODUCTOS MINERALES  
1 Industrias básicas de metales no 
ferrosos  Antimonio, Aluminio, Arsénico, Bario, Boro, Cadmio, 
Cianuro total, Cobre, Cromo hexavalente, Hierro, Litio, 
Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitrógeno amoniacal, 
Plomo, Selenio, Turbiedad, Vanadio, Zinc.  
2 Fabricación de vidrio y productos de 
vidrio  Aluminio, Fosfatos, Fluoruros, Hierro, Nitrógeno 
Amoniacal, Plomo, SAAM, Turbiedad . 
VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS  
1 Fabricación de agroquímicos  Fosfatos, Herbicidas totales, Nitrógeno total, 
Organoclorados, Organofosforados y carbamatos , 
Turbiedad.  
2 Fabricación de pinturas, barnices y 
lacas  Arsénico, Color real, Compuestos fenólicos sintéticos, 
Cromo hexavalente , Mercurio, Nitrógeno total, Plomo, 
Turbiedad.  
3 Fabricación de productos 
farmacéuticos y medicamentos  Arsénico, Compuestos fenólicos sintéticos, Cromo 
hexavalente , Mercurio , Nitrógeno total, Plomo, 
Turbiedad.  
4 Fabricación de jabones y preparados 
de limpieza, perfumes, cosméticos y 
otros productos de tocador  Fosfatos, Nitrógeno total, SAAM , Turbiedad.  
5 Refinación o fabricación de 
productos diversos derivados del 
petróleo y carbón  Aluminio, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Níquel, 
Nitrógeno amoniacal, Plomo, Sulfatos, Vanadio, 
Turbiedad.  
VII MATERIAS PLÁSTICAS  
1 Fabricación o procesamiento de 
productos plásticos  Cobre, Compuestos fenólicos sintéticos , Cromo 
hexavalente , Fosfatos, Níquel, Plata, Plomo, SAAM , 
Sulfuros, Turbiedad, Zinc.  
VIII  PROCESAMIENTO DE PIELES Y CUEROS  
1 Curtidurías y talleres de acabado  Aluminio,  Boro, Cloruro,  Color real, Cromo 
hexavalente, Fósforo total, Nitrógeno amoniacal, SAAM , 
Sulfuros, Turbiedad.  
IX INDUSTRIA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN  
1 Fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón  Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Color real, Cromo 
hexavalente, Hierro, Níquel, Mercurio, Plata, Plomo, 
Selenio, Sulfatos, Sulfitos, SAAM, Turbiedad, Zinc.  
X INDUSTRIA TEXTIL  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 27 de 43 
 Actividad  Parámetro  
1 Hilados, tejidos y acabados textiles  Aluminio, Cadmio, Cianuro total, Cobre, Color real, 
Cromo hexavalente, Fosfatos, Fluoruros, Hierro, 
Mercurio, Níquel, Plomo, Sulfuros, SAAM, Turbiedad, 
Zinc.  
XV SERVICIOS DE SALUD  
1 
 
 
  
Servicios hospitalarios, clínicas 
médicas y otros centros de atención 
en salud humana y animal y 
laboratorios clínicos  
 
 
 
 Cobalto, Compuestos fenólicos sintéticos , Fosfatos, 
Mercurio,  Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, Plata, 
SAAM, Sustancias Radioactivas (Ga -67, I-131, P -32, Tc -
99m, TI -201), Turbiedad.  
 
 
 
XVI OTROS SERVICIOS  
1 Rellenos sanitarios y otras 
instalaciones de manejo de desechos  Aluminio, Arsénico, Berilio, Cadmio, Cianuro total, 
Cromo hexavalente, Fosfatos, Fósforo total, Hierro, 
Litio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitratos (N -NO 3), 
Nitrógeno total, Plomo, Selenio, Sulfatos, Turbiedad, 
Zinc.  
2 Generadores térmicos que queman 
hidrocarburos  Aluminio, Cadmio, Cobre, Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP), Hierro, Mercurio, Níquel, Plomo, 
Turbiedad, Zinc.  
3 Fabricación de componentes 
electrónicos  Aluminio, Cadmio, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, 
Selenio, Cromo hexavalente, Plata.  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 28 de 43 
 ANEXO C  
 (Normativo)  
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS Y REQUERIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 
AGUAS RESIDUALES  
 
Tabla C.1. Métodos de Análisis para la Determinación de los Parámetros de aguas residuales  
 
Parámetros  Número de 
referencia 
SMEWW  Número de 
referencia ASTM *  
Otros  
Antimonio  3500 -Sb ----- ----- 
Aluminio  3500 -Al D 857  ----- 
Arsénico  3500 -As D 2972  ----- 
Bario  3500 -Ba D 4382  ----- 
Berilio  3500 -Be D 3645  ----- 
Boro  4500 -B D 3082  ----- 
Cadmio  3500 -Cd D 3557  ----- 
Cianuro total  4500 CN- D 2036  ----- 
Cloruro  4500 -Cl- D 512  ----- 
Cobalto  3500 -Co D 3558  ----- 
Cobre  3500 -Cu D 1688  ----- 
Color real  2120D  ----- ISO 7887/B  
Compuestos fenólicos sintéticos  5530 y 6420  D 1783  ----- 
Cromo hexavalente  3500 -Cr B D 5257  ----- 
Estaño  3500 -Sn ----- ----- 
Fosfatos  4500 -P  ----- ----- 
Fósforo total  4500 -P D 515  ----- 
Fluoruros  4500 -F D 1179  ----- 
Herbicidas totales  6640 y 6651  D 5812  ----- 
Hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP)  5520F  ----- ----- 
Hierro  3500 -Fe D 1068  ----- 
Litio  3500 -Li ----- ----- 
Manganeso  3500 -Mn ----- ----- 
Mercurio  3500 -Hg D 3223  ----- 
Molibdeno  3500 -Mo D 3372  ----- 
Níquel  3500 -Ni D 1886  ----- 
Nitratos (N -NO 3) 4500 -NO 3- ----- ----- 
Nitritos (N -NO 2) 4500NO 2 ----- ----- 
Nitrógeno amoniacal  4500 -NH 3 ----- ----- 
Nitrógeno total  4500 -N D 3590  ----- 
Organoclorados  6630  D 5812  ----- 
Organofosforados y carbamatos  6610  ----- ----- 
Plata  3500 -Ag D 3866  ----- 
Plomo  3500 -Pb D 3559  ----- 
Selenio  3500 -Se D 3859  ----- 
Sulfitos  4500SO 32- ----- ----- 
Sulfatos  4500 -SO 4-2 D 516  ----- 
Sulfuros  4500 -S2- ----- ----- REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 29 de 43 
  
Parámetros  Número de 
referencia 
SMEWW  Número de 
referencia ASTM *  
Otros  
Sustancias activas al azul de 
metileno (SAAM)  5540C -5540D  ----- ----- 
Turbiedad  2130  D 1889  ----- 
Vanadio  3500 -V D 3373  ----- 
Zinc 3500 -Zn D 1691  ----- 
Ga-67 (Galio -67) 7110  ----- 9310 EPA  
I-131 (Yodo -131) 7500 -I ----- 9310 EPA  
P-32 (Fosforo -32) 7110  ----- 9310 EPA  
Tc-99m (Tecnecio -99 
metaestable)  7110  ----- 9310 EPA  
TI-201 (Talio -201) 7110  ----- 9310 EPA  
Aceites y grasas  5520  ----- ----- 
DQO   5220  D 1252  ----- 
DBO 5  5210  ----- ----- 
SST  2540 D  ----- ----- 
SS 2540 F  ----- ----- 
pH 4500 -H+ D 1293  ----- 
Coliformes fecales  9221  ----- ----- 
Caudal  Volumétrico  ----- ----- 
Temperatura  2550  ----- ----- 
Fuente: AMEWW, ASTM, EPA, ISO.  
* Se ha considerado la referencia del método ASTM en su versión vigente.  
 
Tabla C.2. Requerimiento para toma de muestras. Recipientes para Muestras y Preservantes 
de Componentes en Agua  
Parámetros  Recipientes ** Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen mínimo 
de muestra mL  
Antimonio  P, V, F enjuague 
con HNO 3 1+1 
 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2  6 meses  1 000  
Aluminio   
P, V, F previo 
enjuague con 
HNO 3 1+1 
 Adicionar HNO 3 
hasta   pH < 2, 
Enfriar ≤ 4 °C  
 
 6 meses  1 000  
Arsénico   
P, V, F previo 
enjuague con 
HNO 3 1+1  No se indica 
condiciones de 
preservación para 
este analito.  6 meses  1 000  
Bario  P, V, F previo 
enjuague  con 
HNO 3 1+1 
 Adicionar HNO 3 
hasta   pH < 2, 
Enfriar ≤ 4 °C  
 
 6 meses  1 000  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 30 de 43 
 Parámetros  Recipientes ** Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen mínimo 
de muestra mL  
Berilio  P, V, F previo 
enjuague  con 
HNO 3 1+1 
 Adicionar HNO 3    
pH < 2, Enfriar ≤ 
4 °C 
 6 meses  1 000  
Boro  P 
  Adicionar HNO 3 
pH < 2 
 6 meses  1 000  
Cadmio  P, V, F enjuague 
con HNO 3 1+1 Adicionar HNO 3 
hasta   pH < 2, 
Enfriar ≤ 4 °C  
 
 6 meses  1 000  
Cianuro total  P, V, FP   
 Adicionar NaOH 
hasta pH >12, 
enfriar a ≤ 6 °C. 
Mantener en 
oscuridad  
 14 días o 24 horas 
si los sulfitos están 
presentes  500 
Cloruro  P, V, FP   
 No requiere  28 días  50 
Cobalto   
P, V, F enjuague 
con HNO 3 1+1  
  
Adicionar HNO 3 
a pH < 2 Enfriar 
≤ 4 °C  
 
 6 meses  1 000  
Cobre  P, V, F enjuague 
con HNO 3 1+1  Adicionar HNO 3 
pH < 2 Enfriar ≤ 
4 °C 
 
 28 días  
 500 
 
Color real  P, V, FP   
 Enfriar ≤ 6 °C  48 horas  500 
Compuestos 
fenólicos sintéticos  P, V, PTFE lined   Adicionar H 2SO 4   
pH < 2  
Enfriar ≤ 6 °C  28 días hasta la 
extracción, 2 días 
después de extraer.  500 
 
Cromo hexavalente  P, V, F previo 
enjuague con 
HNO 3 1+1  
 Enfriar ≤ 6 °C, 
pH 9.3 -9.7 con 
buffer Amonio 
Sulfato  
  Hasta 28 días  
 250 
 
Estaño  P, V, F previo 
enjuague  con 
HNO 3 1+1 
 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2  
Enfriar a 4 °C  6 meses  1 000  
Fosfatos   Enfriar a ≤ 6 °C  48 horas  100 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 31 de 43 
 Parámetros  Recipientes ** Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen mínimo 
de muestra mL  
P, V, FP previo 
enjuague con 
HNO 3 1+1 
 
Fosforo total  P 
 Adicionar H 2SO 4 
pH < 2 Enfriar a 
≤ 6 °C  
 28 días  100 
Fluoruros  Polietileno  No requiere  28 días  
 100 
 
Herbicidas totales  Vidrio lavado 
con solventes 
orgánicos, con 
tapa que 
contenga línea de 
teflón  Refrigerar y 
adicionar 1 000 
mg de Ácido 
ascórbico/L si 
existe cloro 
residual  7 días  1 000  
Hidrocarburos 
totales de petróleo 
(HTP)  Vidrio con tapa 
que contenga 
línea de teflón  Refrigerar a < 6 
°C en oscuridad  14 días  250 
Hierro  P, V, FP 
enjuague previo 
con HNO 3 1+1 
 Adicionar HNO 3 
pH < 2,  
Enfriar a 4 °C  
 6 meses  1 000  
Litio  P, G, FP previo 
enjuague con 
HNO 3 1+1 Adicionar HNO 3   
pH < 2  
Enfriar a 4 °C 6 meses  1 000  
Manganeso  P, V, FP previo 
enjuague con 
HNO 3 1+1 Adicionar HNO 3   
pH < 2 Enfriar a 4 
°C 6 meses  1 000  
Mercurio  P, V, FP  
enjuague previo 
con  HNO 3 1+1  Adicionar HNO 3   
pH < 2 enfriar a 
temperatura ≤6°C  
 28 días  500 
 
Molibdeno  P, V, FP 
enjuague previo 
con HNO 3 1+1  
 Adicionar HNO 3 
pH < 2  
Enfriar a 4 °C  
 6 meses  1 000  
Níquel  P, V, FP 
enjuague previo  
con  HNO 3 1+1  
 Adicionar HNO 3 
pH < 2  
Enfriar a 4 °C  
 6 meses  1 000  
Nitratos (N -NO 3) P, V, FP  
 enfriar a ≤6°C y 
analizar si es 
posible de 
inmediato  48 horas  100 
Nitritos (N -NO 2) P, V, FP  
 enfriar a ≤6°C y 
analizar si es 48 horas  100 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 32 de 43 
 Parámetros  Recipientes ** Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen mínimo 
de muestra mL  
posible de 
inmediato  
Nitrógeno 
amoniacal  P, V, FP  
 Adicionar H 2SO 4, 
pH < 2, Enfriar ≤ 6 
°C 
 1 a 2 días  500 
Nitrógeno total  P, V, FP  
 Adicionar H 2SO 4, 
pH < 2 Enfriar ≤ 6 
°C 
 7 días  500 
Organoclorados  Vidrio lavado 
con solventes 
orgánicos, con 
tapa que 
contenga línea de 
teflón  Refrigerar y 
adicionar 1 000 
mg de Ácido 
ascórbico/L si 
existe cloro 
residual  7 días 1 000  
Organofosforados y 
carbamatos  Vidrio lavado 
con solventes 
orgánicos, con 
tapa que 
contenga línea de 
teflón  Refrigerar y 
adicionar 1 000 
mg de Ácido 
ascórbico/L si 
existe cloro 
residual  7 días  1 000  
Plata  P, V, FP 
enjuague previo 
con HNO 3 1+1  
 
 Adicionar HNO 3 
pH < 2  
Enfriar a 4 °C  
 
 6 meses  1 000  
Plomo  P, V, enjuague 
previo con HNO 3 
1+1  Adicionar HNO 3 
llevar a pH < 2 
Enfriar a 4 °C  6 meses  1 000  
Selenio  P, V, FP 
enjuague previo 
con HNO 3 1+1  Adicionar HNO 3 
llevar a pH < 2 
Enfriar a 4 °C  6 meses  1 000  
Sulfitos  Polietileno o 
Vidrio  Según lo 
establece la 
referencia    28 días  100 
Sulfatos  Polietileno o 
Vidrio  Enfriar a 4 °C  28 días  100 
Sulfuros  P, V y FP  Adicione 4 gotas 
de Acetato de 
zinc 2N por cada 
100 mL de 
muestra. Ajustar 
con NaOH  a pH 
>9 28 días  100 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 33 de 43 
 Parámetros  Recipientes ** Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen mínimo 
de muestra mL  
Sustancias activas 
al azul de metileno 
(SAAM)  Vidrio ámbar  Enfriar a 4 °C  48 horas             1 000  
Turbiedad  Polietileno o 
Vidrio  
P, V Refrigerar ≤ 6°C 
en la oscuridad  
 24 horas  100 
Vanadio  P, V, FP 
enjuague previo 
con HNO 3 1+1  
 
 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2  
Enfriar a 4 °C  6 meses  1 000  
Zinc P, V, FP 
enjuague previo 
con HNO 3 1+1  
 
 
 Adicionar HNO 3 
Conc.  pH < 2  
Enfriar a 4 °C  6 meses  1 000  
Ga-67 (Galio -67) Polietileno  Adicionar HCL o 
HNO 3 con pH < 
2, acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
I-131 (Yodo -131) Polietileno  Adicionar HCl o 
HNO 3 con pH < 
2, acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
P-32 (Fósforo -32) Polietileno  Adicionar HCl o 
HNO 3 con pH < 
2, acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
Tc-99m (Tecnecio -
99 metaestable)  Polietileno  Adicionar HCl o 
HNO 3 con pH < 
2, acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 
TI-201 (Talio -201) Polietileno  Adicionar HCl o 
HNO 3 con pH < 
2, acidificar la 
muestra por lo 
menos 16 horas 
antes del análisis  16 horas  500 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 34 de 43 
 Parámetros  Recipientes ** Preservantes  Tiempo máximo 
de 
almacenamiento  Volumen mínimo 
de muestra mL  
Aceites y grasas  Vidrio , frasco 
calibrado boca 
ancha  Adicionar HCl o 
H2SO a pH < 2, 
Enfriar   ≤ 6°C  28 días  1 000  
DQO   
P, V, FP  
 Analizar de 
inmediato.  De lo 
contrario 
preservar con 
H2SO 4 a pH < 2,  
enfriar   ≤ 6°C  28 días  100 
DBO 5 P, V, FP  Enfriar   ≤ 6°C  
 6 horas  1 000  
SST  P 
 Enfriar   ≤ 6°C  
 24 horas  1 000  
SS P 
 Enfriar   ≤ 6°C  
 24 horas  1 000  
pH P 
 Enfriar a 4 °C   
Análisis inmediato  50 
Coliformes fecales  Bolsas plásticas 
pre esterilizadas  
o frascos estériles  Enfriar a 4 °C  24 horas  Aproximadamente  
500 
Caudal (Q)  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  
Temperatura  No aplica  No aplica   
Análisis inmediato  No aplica  
Fuente: elaboración propia del MARN  
Nota  5: otras condiciones pueden ser aceptadas de conformidad a lo establecido por el SMEWW en su edición vigente.  
**Abreviaturas: P = plástico o polietileno; V = vidrio; VB = vidrio borosilicato; FP = PTFE, Teflón u otro Fluoropolimero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 35 de 43 
 ANEXO D  
(Informativo)  
 
REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE LODOS RESIDUALES EN LA 
GENERACIÓN, TRANSPORTE, REÚSO, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO, 
DISPOSICIÓN FINAL Y  CONFINAMIENTO  
 
DATOS GENERALES  
TIPO DE   LODO   
 
OBSERVACIONES:  
 
GENERACIÓN  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
NOMBRE DE PERSONA FÍSICA QUE ENTREGA:  
 
CANTIDAD QUE ENTREGA (kg):  
 
DECLARACIÓN JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________, en calidad de titular de 
la actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo 
con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo  la responsabilidad consecuente derivada de 
esta declaración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y FECHA:  
TRANSPORTE  
 
NÚMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
CANTIDAD QUE RECIBE:  
 
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:  
 
NOMBRE DEL MOTORISTA:  
 
CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE:  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 36 de 43 
  
DECLARACIÓN JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________ en calidad de titular de 
la actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo 
con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad consecuente derivada de 
esta declaración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y FECHA:  
ALMACENAMIENTO  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
UBICACIÓN DEL SITIO AUTORIZADO:  
 
CANTIDAD QUE RECIBE:  
 
DECLARACIÓN JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________ en calidad de titular de 
la actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, cumpliendo 
con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad consecuente derivada de 
esta declaración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y FECHA:  
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 37 de 43 
 USO O REÚSO  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DEL TITULAR, PERSONA NATURAL O JURÍDICA:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
UBICACIÓN DEL SITIO AUTORIZADO:  
 
TIPO DE REÚSO AUTORIZADO:  
 
CANTIDAD RECIBIDA:  
 
DECLARACIÓN JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________, en calidad de 
representante del titular de la actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente 
documento, cumpliendo con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual asumo la responsabilidad 
consecuente derivada de esta declaración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y FECHA:  
COPROCESAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CONFINAMIENTO  
 
NUMERO DEL PERMISO AMBIENTAL:  
 
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA:  
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
 
UBICACIÓN DEL SITIO AUTORIZADO:  
 
CANTIDAD RECIBIDA:  
 
DECLARACIÓN JURADA:   
El suscrito ________________________________________________________, en calidad de 
representante del titular de la actividad, doy fe de la veracidad de la información detallada en el presente 
documento, cumpliendo con los requisitos de ley exigidos, razón por la cual  asumo la responsabilidad 
consecuente derivada de esta declaración, que tiene calidad de declaración jurada.  
 
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
SELLO:  
 
LUGAR, HORA Y FECHA:  
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 38 de 43 
 ANEXO E  
(Informativo)  
 
CONSTANCIA DE REÚSO, COPROCESAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y 
CONFINAMIENTO  
 
SE HACE CONSTAR: Que en las instalaciones del (titular que presta el servicio de reúso, 
coprocesamiento, disposición y confinamiento), ubicado en__________________, se ha recibido de 
(nombre de los titulares que solicitaron el servicio) _ ___________el siguiente tipo de lodo para 
(detallar  el nombre de la actividad que se realizará).  
 
Fecha de recepción o periodo reportado:   
Fecha de reúso, coprocesamiento, disposición y 
confinamiento:   
 
Cantidad  Descripción del reúso, coprocesamiento, 
disposición y confinamiento según tipo de agua 
residual o lodos  Observaciones  
   
 
Comentarios adicionales: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________ _______________________________  
Y no habiendo nada más que hacer constar firmamos y ratificamos la presente, en _____________ 
a los ______d ías del mes ________del año _____ . 
 
Nombre, firma y sello del titular gestor que presta el servicio final  
 
Nombre, firma y sello del titular generador de lodo cuando este reciba la constancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 39 de 43 
 ANEXO F  
(Normativo)  
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS Y REQUERIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 
LODOS RESIDUALES  
 
Tabla F.1. Métodos de análisis para la determinación de los parámetros de lodos residuales  
Requerimiento de análisis  Unidad  Número de 
referencia 
SMEWW  Número de 
referencia 
EPA  Otros  
Humedad  % ----- ----- Gravimétrico  
Densidad  kg/m3 ----- ----- ASTM D854  
pH   ---- ----- 9445 -D ----- 
Aluminio  mg/kg  3500 -Al 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Arsénico  mg/kg  3030 digestión, 
3500 -As 
Standards 
Methods  3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Bario  mg/kg  3030 digestión, 
3500 -Ba 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Cadmio  mg/kg  3030 digestión, 
3500 -Cd 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Compuestos fenólicos sintéticos  mg/kg  ----- 9065,9066 y 
9067  ----- 
Cromo hexavalente  mg/kg  3030 digestión, 
3500 -Cr 3060 -
A(digestión) 
7096  ----- 
Fósforo  mg/kg  3030 digestión 
4500P  6010  ----- 
Manganeso  mg/kg  3030 digestión, 
3500 Mn 3050 -
B(digestión) 
6010  ----- 
Mercurio  mg/kg  3030 digestión 
3500 -Hg 
Standards 
Methods  7473EPA 
7471 -B ----- 
Níquel  mg/kg  3030 digestión 
3500 -Ni 3050 -B 6010  ----- 
Nitrógeno  mg/kg  Método 
Kjeldahl 
4500Norg  ----- ----- 
Potencial Calorífico  J/kg ----- 1010 -A, 1020 -
B ----- 
Plomo  mg/kg  3030 digestión 
3500 -Pb 3050 -B 6010  ----- REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 40 de 43 
 Requerimiento de análisis  Unidad  Número de 
referencia 
SMEWW  Número de 
referencia 
EPA  Otros  
Selenio  mg/kg  3030 digestión 
3500 - Se 3050 -B 6010  ----- 
Sodio  mg/kg  Previa digestion 
3500 -Na 
Standards 
methods  3050 -B 6010  ----- 
Zinc  mg/kg  Previa digestión 
3500 -Zn 3050 -B 6010  ----- 
Coliformes fecales  NMP/g  ----- 9131,9132  ----- 
Salmonella spp  NMP/g  ----- 625/R -92/013  ----- 
Helmintos y vermiformes viables 
(Ova helmíntica y vermiformes)  Huevos/g  ----- 625/R -92/013  ----- 
Porcentaje SV/ST (Sólidos 
volátiles / Sólidos totales)  % 2540G   ----- 
Fuente: SMEWW, ASTM, EPA.  
Nota  6: Si la muestra tiene compuestos orgánicos > 20 000 mg/kg se puede aplicar el método de dilución 3580 -A EPA.  
Para la cuantificación de metales se podrá utilizar el método 7000 -B, 70190 o 6010 -C EPA.  
 
Tabla F.2. Requerimiento para toma de muestras.  
Recipientes para muestras y preservantes de lodos residuales  
 
Parámetros  Tipo Recipientes  Preservación de 
la muestra  Tiempo máximo para 
realizar el análisis en 
laboratorio desde su 
colecta  
Coliformes 
fecales  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 500 mL de 
capacidad, esterilizados. Cantidad 
recomendada de muestras 4 gramos de 
sólidos totales  4 oC 48 horas  
Salmonella  spp  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 500 mL de 
capacidad, esterilizados. Cantidad 
recomendada de muestras 4 gramos de 
sólidos totales  4 oC 48 horas  
Helmintos y 
vermiformes 
viables (Ova 
helmíntica y 
vermiformes)  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 500 mL de 
capacidad  
Peso en fresco corresponderá a 2 
gramos de sólidos totales. Para sólidos 
volátiles y totales, se llenaran los 
recipientes hasta un 75 % de su 
capacidad total  4 oC 
 30 días  
Mercurio  Recipiente plástico o vidrio  
4 oC 13 días en frascos 
plásticos  
38 días en frascos de 
vidrio  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 41 de 43 
 Parámetros  Tipo Recipientes  Preservación de 
la muestra  Tiempo máximo para 
realizar el análisis en 
laboratorio desde su 
colecta  
Relación 
SV/ST 
(Sólidos 
volátiles / 
Sólidos totales)  Recipiente plástico  
4 oC 24 horas  
Humedad  Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte  4 oC  8 horas  
Densidad  Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte  Temperatura 
ambiente  180 días  
pH   Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte  4 oC  8 horas  
Aluminio  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Arsénico  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Bario  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad.  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Cadmio  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Compuestos 
fenólicos 
sintéticos  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad. Adicionar H 2SO 4  Conc. pH 
< 4 
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 28 días  
Cromo 
hexavalente  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 34 días  
Fosforo  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  4 oC 180 días  REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 42 de 43 
 Parámetros  Tipo Recipientes  Preservación de 
la muestra  Tiempo máximo para 
realizar el análisis en 
laboratorio desde su 
colecta  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  
Manganeso  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Níquel  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Nitrógeno  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC  180 días  
Potencial 
Calorífico  Bolsa de polietileno sellada, evitar la 
exposición al sol durante su transporte  4 oC  8 horas  
Plomo  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Selenio  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Sodio  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Zinc  Recipientes de polietileno o 
polipropileno inerte de 50 mL de 
capacidad  
Enjuagar los depósitos con agua de 
chorro y luego destilada  4 oC 180 días  
Fuente: elaboración propia del MARN  
 
Nota  7: otras condiciones pueden ser aceptadas de conformidad a lo establecido por el SMEWW en su edición vigente.  
 
 
 
 REGLAMENTO TÉCNICO SALVADOREÑO                                                 RTS 13.05.01:24 
 
Página 43 de 43 
 ANEXO G  
(Informativo)  
 
TÉCNICAS DE TOMA DE LA MUESTRA DE LODOS RESIDUALES  
 
1. Muestras de lodos líquidos o semisólidos  
Se colectarán las muestras directamente del vertedero en recipientes de plástico de 20 L, hasta 
obtener el doble del volumen por utilizar para cada uno de los análisis por realizar, como mínimo.  
a) Tuberías: Colectar la muestra simple directamente de la tubería a través del grifo de purga que 
presente un diámetro interno mínimo de 3,6 cm;  
b) Canales: Colectar la muestra simple en donde el lodo se encuentre bien mezclado;  
c) Digestores: Colectar la muestra simple de un tanque mezclado que es alimentado a través de 
líneas provenientes de diferentes niveles en el digestor. Antes de la toma de la muestra  
asegurarse de eliminar el lodo acumulado previamente en las líneas;  
d) Tanques: Mezclar completamente y colectar varias muestras a diferentes profundidades y puntos 
(muestras compuestas). Juntar todas las muestras en una sola antes de realizar el análisis;  
e) Lodos de sitios específicos en Plantas de Tratamientos: Recomiendan los siguientes puntos para 
la toma de la muestra  simple de lodo en plantas de tratamiento de aguas residual: Lodo primario, 
lodo activado, lodo digerido, lodos del lecho de secado, lodo filtrado, azolves.  
 
2. Muestras de lodos sólidos  
Para conformar las muestras se usa el método del cuarteo, se toman 4 a 8 bolsas de polietileno de 
0,70 m × 0,50 m o 1,10 m × 0,90 m, se selecciona al azar el mismo número de sitios diferentes. 
Posteriormente, se llena cada una de las bolsas con el material de casa sitio y se trasladan a un área 
plana horizontal de aproximadamente 4 ×4 m, preferentemente de cemento pulido o similar y bajo 
techo, se deposita en un montículo.  
 
Traspalear  (mezclar)  el material con pala o bieldo, para obtener una muestra homogénea. A 
continuación, se divide el cuatro partes iguales A, B, C, D y se eliminan las partes opuestas A y C o 
B y D, repetir esta operación hasta dejar 10 kg aproximadamente de lodo o biosólido. La pila 
resultante sirve para determinar en el laboratorio el contenido de Coliformes, Salmonella  spp, huevos 
de helmintos, contenido de sólidos totales, sólidos volátiles, arsénico, cadmio, cromo, plomo, 
mercurio, níquel y zinc. El ma terial restante se usa para determinar el peso volumétrico de los lodos 
in situ.  
 
 
-FIN DEL REGLAMENTO T ÉCNICO SALVADOREÑO -