0ICS 27.010  
F01 
 
中华人民共和国国家标准  
GB19761 —20×× 
代替GB 19761 —2009 
 
通风机能效限定值及能效等级  
Minimum allowable values  of energy efficiency and   
energy efficiency grades  for fan  
 
（报批稿）  
 
 
201×-×× -××发布  201×-×× -××实施  
发布  国家 市 场 监 督 管 理 总 局  
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 GB ×××× -××××  
 1 前    言 
本标准按照 GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。  
本标准替代 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》 。与 GB 19761 -2009相比，除编辑性修
改外主要技术变化如下：  
——调整了范围， 将 “空调离心式通风机” 变更为 “暖通空调用离心通风机、 前向多翼离心通风机” ，
明确不适用本标准的通风机产品型式（见第 1章，2009版第1章） ； 
——规范性引用文件增加了 “ GB/T 3235  通风机基本型式、 尺寸参数及性能曲线” （见第 2章，2009
版第2章） ； 
——修改了“机组”的定义（见 3.2，2009版3.3）； 
——删除了 “通风机节能评价值” 和 “使用区” 的定义， 删除了通风机节能评价值 （见 2009版 3.2，
3.4和4.5）； 
——调整了 “基本要求”的相关内容（见 5.1，2009版4.1）； 
——调整了双吸入式 离心通风机、 暖通空调用离心通风机、轴流通风机和普通电动机直联传动的通
风机等效等级（见 4.3及表1～表4，2009版4.3及表1～表4）； 
——调整了通风机能效等级相关表格中的“压力系数 ψ”的取值范围（见表 1、表2、表4）； 
——增加了5.2条内容（见第 5章） 。 
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司、中国
国家标准化管理委员会提出。  
本标准由中国国家标准化管理委员会归口。  
本标准起草单位：中国标准化研究院，合肥通用机械研究院有限公司，合肥通用环境控制技术有限
责任公司，沈阳鼓风机研究所（有限公司） ，江苏英德利实业有限公司，上海通用风机股份有限公司，
北京新安特风机有限公司，西安陕鼓动力股份有限公司，浙江双阳风机有限公司，德州市产品检验检测
研究院产品质量监督检验所，上海德惠特种风机有限公司，上海诺地乐通用设备制造有限公司，广东肇
庆德通有限公司，江苏南通金通灵流体机械科技股份有限公司。  
本标准主要起草人：胡四兵，刘韧，饶杰，田奇勇，刘沪红，顾建东，刘铁红，龚兴龙，姚永利，
顾海峰，阮苗 英，崔广新，金守清，米甜甜，王华，钱燕萍，胡文红，白璐。  
本标准所代替的标准的历次版本发布情况为：  GB ×××× -××××  
 2 ——GB 19761 -2005，GB 19761-2009。  GB ×××× -××××  
 3 通风机能效限定值及能效等级  
1  范围 
本标准规定了通风机的能效等级、能效限定值及试验方法。  
本标准适用于一般用途离心通风机、一般用途轴流通风机、工业锅炉用离心引风机、  电站锅炉离
心式通风机、电站轴流式通风机、暖通空调用离心通风机、前向多翼离心通风机。   
本标准不适用于空调用管道型通风机、箱型通风机、无蜗壳离心式通风机及其他用途和特殊结构的
通风机。  
2  规范性引用文件  
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件， 其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本文件。 GB/T  1236  工业通风机  用
标准化风道性能试验  
GB/T  3235  通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线  
GB/T  10178   工业通风机现场试验  
JB/T  2977   工业通风机、透平鼓风机、压缩机名词术语  
JB/T  4357  工业锅炉用离心引风机  
JB/T  4358  电站锅炉离心式通风机  
JB/T  4362  电站轴流式通风机  
JB/T  7221  暖通空调用离心通风机  
JB/T  9068  前向多翼离心通风机  
JB/T 10562   一般用途轴流通风机  技术条件  
JB/T 10563   一般用途离心通风机  技术条件  
3  术语和定义  
GB/T 1236 、GB/T 3235 、JB/T 2977 中确立的以及下列术语和定义适用于本 文件。 
3.1 
通风机能效限定值   minimum allowable values of energy efficiency for fan  
在标准规定测试条件下，允许通风机的效率最低保证值。  
3.2 
机组 plant GB ×××× -××××  
 4 驱动机和通风机所组成的装置。  
4  能效等级  
通风机的能效等级分为 3级，其中 1级能效最高， 3级能效最低。其中：  
a)离心通风机  
（1）在稳定工作区内最高通风机效率
r 应不低于表 1、表2的规定；  
（2）采用普通电动机直联型式（ A式传动）的离心通风机在稳定工作区内最高通风机效率应不低
于表1、表2的规定；  
（3）双吸入式 离心通风机在稳定工作区内其效率
r 1、2级按表1、表2中的规定下降 1个百分点。
3级下降3个百分点；  
（4）暖通空调用离心通风机在稳定工作区内其效率
r 1、2级按表1、表2中的规定下降 1个百分
点，3级下降3个百分点；  
（5）当进口有进气箱时，在稳定工作区内其各等级效率
r 应按表1、表2中的规定下降 4个百分
点； 
（6）对于采用外转子电动机（单相及三相多速式、三相六极及以上除外）直联型式的前向多翼离
心通风机，最高机组效率应不低于表 4的规定。  
b)轴流通风机  
（1）在稳定工作区内最高通风机效率应不低于表 3的规定；  
（2）采用普通电动机直联型式（ A式传动）的轴流通风机在稳定工作区内最高通风机效率  应不低
于表3的规定；  
（3）当进口有进气箱时，按表 3；的规定下降 3个百分点；  
（4）当出口带扩散筒时效率值应不低于表 3中 0.55≤γ＜0.75，机号≥ 10的规定，当风机出口
无扩散筒时，效率值应比表 3提高2个百分点。  
（5）对动叶可调（在运行中完成动叶片角度同步调节功能）的轴流通风机，在进口无进气箱，出
口无扩散筒条件下，效率值 1级应不低于 89.5%，2级应不低于 87%，3级应不低于 82%； 
（6）可逆转轴流通风机，效率值按表 3中的规定下降 8个百分点。  
 
5  技术要求  
5.1  基本要求  GB ×××× -××××  
 5 通风机产品的设计、 制造和质量应符合 JB/T 10562 、JB/T 10563 、JB/T 4357 、JB/T 4358 、JB/T 4362、
JB/T 7221 、JB/T 9068 的规定。  
5.2  通风机效率、压力系数及比转速计算  
5.2.1  通风机效率计算  
                      
1001000..1 
rp F vsg
rPkp q %   „„„„„„„„„„„„„ （1） 
式中： 
r
—— 通风机效率（ %）； 
1vsgq
—— 通风机进口滞止容积流量，单位为立方米每秒（ m3/s）； 
pk
—— 压缩性修正系数；  
rP
—— 叶轮功率，即供给通风机叶轮的机械功率，单位为千瓦（ kW）； 
Fp
 —— 通风机压力，单位为帕（ Pa）。 
1 2 sg sg F p p p
       „„„„„„„„„„„„„„„„ （2） 
2sgp
——通风机出口滞止压力，单位为帕（ Pa）； 
1sgp
—— 通风机进口滞止压力，单位为帕（ Pa）。 
5.2.2  通风机机组效率计算  
1001000..1 
ep F vsg
ePkp q
%„„„„„„„„„„„„„„ （3） 
式中： 
e
—— 通风机机组效率， （ %）； 
eP
 —— 电动机输入功率，单位为千瓦（ kW）。 
5.2.3  普通电动机直联式通风机效率计算  
m e r /
„„„„„„„„„„„„„„„„„„ （6） 
式中： 
e
 —— 通风机机组效率（ %）； 
m
 —— 电动机效率（ %）。 
5.2.4  压力系数计算  GB ×××× -××××  
 6 
2
1ukp
sgp F
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ （4） 
式中： 

 —— 压力系数；  
u
 —— 通风机叶轮叶片外缘的圆周速度，单位为米每秒（ m/s）； 
1sg
 —— 通风机进口滞止密度，单位为千克每立方米（ kg/m3）。 
以通风机最高效率点的压力系数作为该通风机的压力系数。  
5.2.5  比转速计算  
单级单吸入式离心通风机比转速  
                              
4/3
12/1
1
2.154.5




sgpFvsg
s
kpqn n
 „„„„„„„„„„„„„ （5－1） 
式中： 
sn
 —— 通风机比转速；  
n
 —— 通风机主轴的转速，单位为转每分（ r/min）。 
单级双吸入式离心 通风机比转速  
4/3
12/1
1
2.1)2/ (54.5




sgpFvsg
s
kpqn n

„„„„„„„„„„„„„„„ （5－2） 
以通风机最高效率点比转速作为该通风机比转速。  
5.3   通风机能效限定值  
使用全尺寸风机进行性能试验，以稳定工作区内最高机组效率  作为能效等级的考核值，通风机能
效限定值如下：  
a)离心通风机能效限定值  
（1）在稳定工作区内最高通风机效率
r 应不低于表 1、表2中3级的规定。  
（2）采用普通电动机直联型式（ A式传动）的离心通风机在稳定工作区内最高通风机效率应不低
于表1、表2中3级的规定。  
（3）双吸入式 离心通风机在稳定工作区内其效率
r 按表1、表2中3级的规定下降 3个百分点；  
（4）暖通空调用离心通风机在稳定工作区内其效率
r 按表1、表2中的规定下降 3个百分点；  
（5）当进口有进气箱时，在稳定工作区内其各等级效率
r 应按表1、表2中3级的规定下降 4个GB ×××× -××××  
 7 百分点；  
（6）对于采用外转子电动机（单相及三相多速式、三相六极及以上除外）直联型式的前向多翼离
心通风机，最高机组效率应不低于表 4中3级的规定。  
b)轴流通风机能效限定值  
（1）在稳定工作区内最高通风机效率应 不低于表 3中3级的规定；  
（2）采用普通电动机直联型式（ A式传动）的轴流通风机在稳定工作区内最高通风机效率  应不低
于表3中3级的规定；  
（3）当进口有进气箱时，按表 3中3级的规定下降 3个百分点；  
（4）当出口带扩散筒时效率值应不低于表 3中0.55≤γ＜0.75，机号≥ 10的3级的规定，当风机
出口无扩散筒时，效率值应比表 3中3级提高2个百分点；  
（5）对动叶可调（在运行中完成动叶片角度同步调节功能）的轴流通风机，在进口无进气箱，出
口无扩散筒条件下，效率值应不低于 82%； 
（6）可逆转轴流通风机，效率值按表 3中3级规定下降 8个百分点。  
6  试验方法  
通风机的性能试验按照 GB/T 1236 或GB/T 10178 规定进行。  
适用于一个以上试验装置类型的通风机，应选择最接近其应用的试验装置类型。  
采用电测法计算效率的被测通风机必须提供配套电动机的效率特性曲线。GB ×××× -××××  
 1 表1 离心通风机（ 0.95≤ψ＜1.55）能效等级  
压力系数  
ψ 比转速 
ns 效率ηr（%） 
№2＜机号≤№ 2.5 №2.5＜机号≤№ 3.5 №3.5＜机号≤№ 4.5 №4.5＜机号≤№ 7 №7＜机号≤№ 10 机号＞№ 10 
3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 
1.35≤ψ＜1.55 45＜ns≤65 43 58 61 46 59 62 49 60 63 52 61 64 56 64 67 59 65 68 
1.05≤ψ＜1.35 35＜ns≤55 45 62 65 48 63 66 51 64 67 54 65 68 59 68 71 63 69 72 
0.95≤ψ＜1.05 10≤ns＜20 49 65 70 52 66 71 55 67 72 58 68 72 62 70 75 65 73 78 
20≤ns＜30 52 66 71 55 67 72 58 68 73 61 69 73 63 71 76 66 75 80 
 
表2 离心通风机（ 0.25≤ψ＜0.95）能效等级  
压力系数  
ψ 比转速 
ns 效率ηr（%） 
№2＜机号＜№ 5 №5≤机号＜№ 10 机号≥№ 10 
3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 
0.85≤ψ＜0.95 5≤ns＜15 62 72 75 65 75 78 69 78 81 
15≤ns＜30 65 74 77 68 77 80 72 80 83 
30≤ns＜45 68 76 79 71 79 82 75 82 85 
0.75≤ψ＜0.85 5≤ns＜15 62 70 75 65 75 78 68 78 81 
15≤ns＜30 65 72 78 68 75 81 70 78 84 
30≤ns＜45 68 75 80 71 78 83 72 81 85 
0.65≤ψ＜0.75 10≤ns＜30 62 70 77 63 72 79 64 73 83 
30≤ns＜50 65 72 82 66 75 83 67 76 84 
0.55≤ψ＜0.65 20≤ns＜45 64  74 81 70 76 85 73 80 86 
45≤ns＜70 69 75 82 73 79 86 75 82 87 
0.45≤ψ＜0.55 10≤ns＜30 67 74 79 69 76 81 71 79 85 
30≤ns＜50 71 77 82 73 79 84 75 81 86 
50≤ns＜70 73 78 83 75 80 85 77 82 87 
0.35≤ψ＜0.45 50≤ns＜65 70 79 84 72 81 86 75 83 88 
65≤ns＜80 №2≤机号＜№ 3.5 №3.5≤机号＜№ 5 
      
3级 2级 1级 3级 2级 1级 
63 73 78 66 78 83 73 82 87 76 84 89 
0.25≤ψ＜0.35 65≤ns＜85 / 70 79 84 72 81 86 
 
 
 
 
 
 
 
 GB ×××× -××××  
 2 表3轴流通风机能效等级  
轮毂比γ 效率ηr（%） 
№2.5≤机号＜№ 5 №5≤机号＜№ 10 机号≥№ 10 
3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 
γ＜0.3 55 66 69 58 69 72 60 73 77 
0.3≤γ＜0.4 59 68 71 61 71 74 63 75 79 
0.4≤γ＜0.55 61 70 73 64 73 76 66 77 81 
0.55≤γ＜0.75 63 72 75 67 75 78 69 79 83 
注：子午加速轴流通风机轮毂比按轮毂出口直径计算  
 
表4  外转子电动机直联传动型式的前向多翼离心通风机能效等级  
压力系数  
ψ 比转数 
ns 效率ηe（%） 
机号≤№ 2 №2＜机号≤№ 2.5 №2.5＜机号≤№ 3.5 №3.5＜机号≤№ 4.5 机号＞№ 4.5 
3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 3级 2级 1级 
1.0≤ψ＜1.1 ns＞50 36 43 46 37 50 54 39 50 53 43 55 60 50 60 63 
30＜ns≤50 35 42 45 35 49 53 38 49 52 42 54 59 49 59 62 
1.1≤ψ＜1.2 ns＞50 35 43 46 36 49 52 38 49 52 42 55 59 49 59 62 
30＜ns≤50 34 42 45 35 48 51 37 48 51 41 54 58 48 58 61 
1.2≤ψ＜1.3 ns＞50 33 43 46 35 49 52 37 48 51 41 55 58 48 58 61 
30＜ns≤50 32 42 45 34 48 51 36 47 50 40 54 57 47 57 61 
1.3≤ψ＜1.4 ns＞50 33 42 45 35 48 51 37 47 51 41 54 57 47 57 61 
30＜ns≤50 31 41 44 33 47 50 35 46 50 39 53 56 46 56 60 
1.4≤ψ ns＞50 32 41 44 34 47 50 36 47 51 40 53 56 46 56 60 
30＜ns≤50 30 40 43 32 46 49 34 46 50 38 52 55 45 55 59 
 
——————————————————