ICS 91.060 
Y71 
中华人民共和国国家标准
 
淋浴器水效限定值及水效等级
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
20XX-XX-XX发布  
 
 
 
中华人民共和国国家标准
淋浴器水效限定值及水效等级
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
for Showers 
 
（报批稿） 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 28378—XXXX 
代替 GB 28378-2012 
淋浴器水效限定值及水效等级  
Minimum allowable values of water efficiency and wa ter efficiency grades 
20XX-XX-XX实施  
GB 28378-XXXX  
 前   言 
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 
本标准代替GB 28378-2012，与GB 28378-2012相比，主要技术变化如下： 
——修订了标准的范围； 
——修订了部分术语和定义； 
——修订了基本要求； 
——增加了喷射力要求； 
——修订了淋浴器水效等级指标； 
——修订了流量均匀性指标。 
本标准由中国国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。 
本标准由中国国家标准化管理委员会归口。 
本标准起草单位：九牧厨卫股份有限公司、中国标准化研究院、广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司、
广东乐华家居有限责任公司、 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心、 厦门水蜻蜓卫浴科技有限公 
司、 安徽省产品质量监督检验研究院、 广东华艺卫浴实业有限公司、 恒洁卫浴集团有限公司、 泉州联创 
厨卫有限公司、 佛山市家家卫浴有限公司、 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、 佛山东鹏洁具股 
份有限公司、 汉斯格雅卫浴产品 （上海） 有限公司、 厦门松霖科技股份有限公司、 广东伟祥卫浴实业有 
限公司、 开平市汉玛克卫浴有限公司、 台州申琥洁具股份有限公司、 银超卫浴科技有限公司、 广东康纳 
卫浴科技有限公司、 广东统用设备有限公司、 广东创潮流瑜格科技有限公司、 浙江省家具与五金研究所、
佛山市质量计量监督检测中心、中国质量认证中心、中国建材检验认证集团（陕西）有限公司。 
本标准主要起草人： 朱双四、 白雪、 张帆、 林晓伟、 方华明、 朱雪丹、 谢晓军、 蔡榕、 丁伟刚、 丁
言飞、 谢岳荣、 李红顺、 刘川、 周华强、 蔡雨冬、 曾天生、 雷霆、 刘志强、 陈世清、 袁庆、 黄 远 方、 丁
作昊 、 韩远洋 、 阮 伟 光 、 李建海、 郑 红 波 、 黄银超、 陈 淑 定、 姜从高 、 邱陶辉 、 邵争辉 、 朱 一 军、 黄金 
飞、 赖燕玲 、 吴昭辉 、袁 良月 、黄晓 燕 、 尹君 。 
本标准代替了GB 28378-2012。 
本标准 于 2012 年4月首次 发 布 ，本 次为第一次 修订。 GB 28378-XXXX 
 
淋浴器水效限定值及水效等级 
1  范围 
本标准规定了淋浴器的水效等级、技术要求和 试 验方 法 。 
本标准 适 用 于 安 装在 建 筑物内 的 冷 、热水 供 水管 路末端 ，公 称压 力（ 静压 ） 不大于 1.0 MPa ， 介 质 
温度为4  ℃～ 90 ℃条件 下的 盥洗室 （ 洗手间 、浴 室 ）、淋浴 房 等卫生设 施 上 使 用的淋浴器（ 含花洒或 
花洒组合 ）的水效 评价 。 
本标准 不适 用 于自带 加热 装置 的淋浴器和恒 温 淋浴器。 
2  规范性引用文件 
下 列文件对于 本 文件 的 应 用 是必不可少 的。 凡是注日期 的 引 用 文件 ，仅注日期 的 版 本 适 用 于 本 文件 。
凡是不注日期 的 引 用 文件 ， 其最新版 本（ 包括 所有的修改单） 适 用 于 本 文件 。 
GB/T 33733  厨卫五金产品术语与分 类  
3  术语和定义 
GB/T 33733 界 定的 以 及下 列 术语和定义 适 用 于 本 文件 。 
3.1   
流量均匀性 uniformityof flow 
在不同试 验 压 力下，淋浴器 手持式花洒 的 最高 平均流量与 最低 平均流量 之差 ，用 △F表示 。 
3.2   
淋浴器水效限定值  minimum allowable values of water efficie ncy for showers 
在 标准规定的 试 验 条件 下，淋浴器所 允许 的 最大 流量。 
3.3   
淋浴器节水评价值  evaluating values of water conservation f or showers 
在 标准规定的 试 验 条件 下，节水 型 淋浴器所 允许 的 最大 流量。 
注：节水评价值是评价节水型淋浴器的规定要求。 
3.4   
喷射力 spray force  
在 标准规定的 试 验 条件 下，淋浴器 手持式花洒 喷射 时 所 达到 的 冲击 力，用 P表示 。 
4  淋浴器水效等级 
淋浴器水效等级分 为 3级， 其 中3级水效 最低 。 各 等级淋浴器的流量 应符合表 1的规定。 
表1  淋浴器水效等级指标  
单位：L/min 
类型               等级  1 级 2 级 3 级 
手持式花洒 
≤4.5 ≤6.0 ≤7.5 
固定式花洒 ≤9.0 
注1：手持式花洒若其所带花洒有多种出水方式时，分别试验每种出水方式的流量，以最大流量所达到的水效等级作 
为该淋浴器的水效等级。 
注2：固定式花洒若其所带花洒有多种出水使用功能时，分别试验每种出水使用功能的流量，以最大流量所达到的水 
效等级作为该淋浴器的水效等级。 GB 28378-XXXX  
5 技术要求 
5.1  基本要求  
淋浴器 应符合 明 示执行 标准的要求。 
5.2 喷射力  
按 附录A进行 测 试 ，淋浴器 手持式花洒 平均喷射力 应不小于 0.8 5N 。 
注1：若其所带花洒有多种出水方式时，取最大平均喷射力。 
5.3  流量均匀性 
按 附录A进行 测 试 ，淋浴器 手持式花洒 的 最大 出水流量均匀性 应不大于4 .0 L / min 。 
5.4  淋浴器水效限定值 
淋浴器水效限定 值为 水效等级的3级。 
5.5  淋浴器节水评价值 
淋浴器节水 评价值为 水效等级的2级。 
6  试验方法 
淋浴器喷射力、流量和流量均匀性 试 验方 法 按照 附录A执行 。  GB 28378-XXXX 
 
附录 A 
（规范性附录） 
试验方法 
A.1 喷射力试验 
A.1.1 喷射力试验装置 
使 用 以 下 试 验 装置 ， 也可使 用 其他 具有相 同 效 果 的 试 验 装置 。 
a ） 一个 如 图A .1所 示 的淋浴喷射力 试 验 装置 ； 
b ） 压 力测量分 辨率 0.001 MPa 、准 确度± 1 % ； 
c ）喷射力测量分 辨率 0.01 N 、准 确度± 2 % 。 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
  
 
说明：                                            说明： 
1--圆盘；                                          1--材料：尼龙6PLA（聚乳酸）； 
2--测力计，测量范围：（0～25）N 。                 2--球面：     ； 
3--除非另有说明， 成品加工质量小于600g。  
 
（ a ） 手 持 式 花 洒 喷 射 力 试 验 装 置                      （ b ） 喷洒 圆 盘  
  
图 A.1  手持式花洒喷射力试验装置 
A.1.2 喷射力试验程序 
喷射力 试 验按照 以 下 步骤进行 ： 
a ） 手持式花洒 及 其附属配件 （如淋浴 阀 、 分水开 关 、 直 管、 弯 管淋浴 柱或 淋浴 软 管等） ， 应 按照生 
产 厂商 提 供说 明 书 的 装配 方 法进行组装 ； 
b ）有 多种 出水方 式 的 手持式花洒 ， 将其调至 喷射力 最大状态 下 进行 测 试 ；  
c ） 将手持式花洒 安 装在试 验台上， 并将 水 连接到手持式花洒入 水口（ 对于接软 管的 手持式 淋浴器，
安 装在试 验台上 使软 管 自 由 挂 起 呈 U 型 ， 不扭曲 ， 手持式花洒面板 水平。 ） ； 
d ）喷 洒球面 安 装在 喷射力测量 装置 上； 
e ）检 查 喷射力测量 装置 的 垂直 周 线是否 与水平 面垂直 ； 
f ） 调整手持式花洒 出水 面板 ， 使其 水平 放置 ， 并在 与喷 洒球面圆顶之间 的 垂直距离为 4 00 mm～
4 0 5mm ； 
g ） 向手持式花洒通 水 并通过调压装置逐渐调整动压至 （0. 5 0 ± 0.01） MPa ， 保 持动压稳 定 至少 6 0 s ； 
h ） 关闭 水流， 然后逐渐打 开水流 将压 力 调至 （0.30 ± 0.01） MPa ， 保 持稳 定 后读取 喷射力 试 验 装置 
的 读数 P 1（ 至少 10 s 稳 定） ； 重复步骤 h ） ， 压 力 降至 （0.20 ± 0.01） MPa 和 （0.10 ± 0.01） MPa ， 并读数 GB 28378-XXXX  
P 2、 P 3； 
i ）计 算 P 1、 P 2 与 P 3 的平均 值作为 平均喷射力。 
A.2 流量试验 
A.2.1 流量试验装置 
A.2.1.1 供水装置 
供 水 装置应包括 ： 
a)  能持续 保 持 标准要求 压 力的 压 力 调 节 装置 ； 
b)  符合图 B.1所 示 要求的管 道 ， 淋浴器 连接螺纹 公 称尺寸为DN 1 5 （管 道最小内径 13 mm 、 连接螺母尺 
寸 G1/2） 或DN 20（管 道最小内径 20 mm 、 连接螺母尺寸 G3/ 4 ）。 
A.2.1.2 试验装置 
A.2.1.2.1 试 验 装置示意图见图A .2（ a ） 或 （ b ）。  
A.2.1.2.2 试 验 装置 的测量准 确度应符合 ： 
a)  流量 试 验 装置 准 确度± 2 % ； 
b)  压 力 试 验 装置 准 确度± 1 % ； 
c)  温度试 验 装置 准 确度± 1℃ 。  
 
(a)                                             (b)   
说明： 
1 — 流量测试装置；                                  4 — 测试样品； 
2 — 温度测试装置；                                  L 1 、L 3  — (0.5～2.5)倍管内径的距离；     
3 — 压力测试装置；                                  L 2 — 至少20倍管内径的直管。 
 
图 A.2 淋浴器试验装置示意图 
A.2.2 流量试验一般要求 
A.2.2.1 试 验 前应将试 验 样 品 在动压 （0. 5 0 ± 0.01） MPa 下 进行不少于 30 s 的 预冲洗 。 
A.2.2.2 试 验水 温应控制在 （2 5± 3） ℃ 。 
A.2.2.2 过程 中 动压为 （0.10 ± 0.01） MPa 。 
A.2.3 流量试验程序 
各类 淋浴器流量 试 验按照 以 下 步骤进行 ：  
a)  单 柄 双 控 淋浴器 
将 淋浴器按 图 A .2 连接在试 验 装置 上，分 别将手柄 开 启到冷 、热水开 启 的 最大 位 置以 及 混合 水 最大 
流量 处 位 置 ， 记录各 位 置处 流量 稳 定 时 的流量， 取 流量的 最大值 。 
b)  双 柄 双 控 淋浴器 
将 淋浴器按 图 A .2 连接在试 验 装置 上，分 别将手柄 开 启到冷 、热水开 启 的 最大 位 置 及 冷 热水 同时 开 
1 
2 
L3 
L2 L1 3 
4 1 
1 2 
2 3 
L3 
L2 L1 4 GB 28378-XXXX 
 
启到最大处 位 置 ， 记录各 位 置处 流量 稳 定 时 的流量， 取 流量的 最大值 。 
c)  单 柄 单 控 淋浴器 
将 淋浴器按 图 A .2 连接在试 验 装置 上， 将手柄 开 启到最大 出水位 置处 流量， 当 流量 稳 定 时记录 流量 
值 。 
A.3 流量均匀性试验 
A.3.1 流量均匀性试验装置 
流量均匀性 试 验 装置应符合附录 A .2.1 的要求。 
A.3.2 流量均匀性试验程序 
A.3.2.1 将 淋浴器按 图 A .2 连接在试 验 装置 上。 
A.3.2.2 将进 水口 压 力 调 节 到动压 0. 5 0 MPa ，开 启一 分 钟后 ， 依次调到动压 （0.30 ± 0.01） MPa 、 （0.20 
± 0.01） MPa  和（0.10 ± 0.01） MPa 各 测 试 3 次 ， 记录各压 力下流量 稳 定 时 流量，分 别 计 算 平均 值 ， 并
计 算最高 平均流量与 最低 平均流量 之差 。 
A.3.2.3 压 力由 高至低依次进行 测 试 ， 试 验 过程 如下： 
a)  在 （0.30 ± 0.01） MPa 试 验 3 次 的流量分 别为 f 11 、 f 12 、 f 13 ，平均 值为 F 1＝ （ f 11 ＋f 12 +f 13 ）/3； 
b)  在 （0.20 ± 0.01） MPa 试 验 3 次 的流量分 别为 f 21 、 f 22 、 f 23 ，平均 值为 F 2＝ （ f 21 ＋f 22 +f 23 ）/3； 
c)  在 （0.10 ± 0.01） MPa 试 验 3 次 的流量分 别为 f 31 、 f 32 、 f 33 ，平均 值为 F 3＝ （ f 31 ＋f 32 +f 33 ）/3； 
流量均匀性 △F＝F max －F min 。 
 
_________________________________