PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 1 de 10 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  DE 
PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO DE 
COMBUSTIBLES  
 
PROTOCOLO  :  PC Nº 66/2:2023  
 
FECHA     :  15 de Junio  de 20 23 
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales 
de instalación.  
 
PRODUCTO  : Materiales de elastómeros para 
membranas destinadas a artefactos y 
equipos que utilizan combustibles 
gaseosos . 
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 549:2020  – Materiales de 
caucho para juntas y membranas 
para aparatos y equipos que utilizan 
combustibles gaseosos.  
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. N°298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0431 , de fecha 23.08. 2010 , del 
Ministerio de Energía.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°          de fecha                      
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación de las membranas de 
elastómeros, destinadas a artefactos y equipos que utilizan combustibles gaseosos, de 
acuerdo con el alcance y campo de aplicación indicado en la norma UNE EN 549:2020.  
 
No aplica a membranas que ya forman parte de artefactos para combustibles gaseosos, en 
cuyo caso se deberán cumplir los requisitos establecidos para dichos artefactos en los 
respectivos protocolos.  
 
 
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 2 de 10 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Información del producto  UNE EN 549:2020  4 Mayor  (1) 
2 Clasificación  UNE EN 549:2020  5 Mayor   
3 Requisitos  UNE EN 549:2020  6   
3.1 Generalidades  UNE EN 549:2020  6.1 Mayor   
3.2 Requisitos para el material de caucho 
utilizado en la fabricación de  membranas  UNE EN 549:2020  6.3 Mayor   
4 Métodos de ensayo  UNE EN 549:2020  7   
4.1 Generalidades  UNE EN 549:2020  7.1 Mayor   
4.2 Dureza  UNE EN 549:2020  7.2 Mayor  (6)  
4.3 Resistencia a la tracción y alargamiento a 
la rotura   UNE EN 549:2020  7.3 Mayor  (6) 
4.4 Deformación remanente por compresión  UNE EN 549:2020  7.4 Mayor  (2), (6)  
4.5 Resistencia al envejecimiento  UNE EN 549:2020  7.5 Mayor  (6) 
4.6 Resistencia a los gases  UNE EN 549:2020  7.6 Mayor  (3), (6)  
4.7 Resistencia a la fase condensada/líquida 
de los gases combustibles  UNE EN 549:2020  7.7 Mayor  (3), (6), 
(7) 
4.8 Resistencia a los lubricantes  UNE EN 549:2020  7.8 Mayor  (3), (4), 
(6) 
4.9 Resistencia al ozono  UNE EN 549:2020  7.9   Mayor  (6) 
5 Evaluación de la vida útil del material 
utilizado para la fabricación de juntas 
mediante el uso del método de 
deformación remanente por compresión  UNE EN 549:2020  8 Mayor  (5) 
6 Espectros infrarrojos del material  UNE EN 549:2020  9 Mayor  (6) 
7 Requisitos y ensayos de componentes  UNE EN 549:2020  Anexo A    
7.1 Requisitos  UNE EN 549:2020  Anexo A.2    
7.1.1  Generalidades  UNE EN 549:2020  Anexo A.2.1  Crítico   
7.1.2  Propiedades físicas y químicas de las 
membranas  UNE EN 549:2020  Anexo A.2.3  Crítico   
7.2 Métodos de ensayo para los componentes  UNE EN 549:2020  Anexo A.3    
7.2.1  Generalidades  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.1  Crítico   
7.2.2  Dureza  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.2  Crítico  (6) 
7.2.3  Resistencia al envejecimiento  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.3  Crítico  (6) 
7.2.4  Resistencia a los gases  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.4  Crítico  (6) 
7.2.5  Resistencia a la fase condensada/líquida 
de los gases combustibles  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.5  Crítico  (6), (7)  
7.2.6  Resistencia a los lubricantes  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.6  Crítico  (6) 
7.2.7  Resistencia al ozono  UNE EN 549:2020  Anexo A.3.7  Crítico  (6) 
8 Espectros infrarrojos del material  UNE EN 549:2020  Anexo B  Mayor  (6) 
9 Evaluación de la vida útil del material 
utilizado para la fabricación de juntas 
mediante el uso del método de 
deformación remanente por compresión  UNE EN 549:2020  Anexo C  Mayor  (5) 
10 Marcado    Mayor  (8) 
 
 
Notas Tabla A:   
 
(1) La dureza nominal y las temperatura s de trabajo (máxima y mínima)  declaradas  deberán amparar  el uso previsto de la 
membrana.  
(2) Utilizar método A.  
(3) Donde dice “de acuerdo con el apartado 7.2 de la norma ISO 1817:2015” debe decir “de acuerdo con el apartado 8.2 
de la norma ISO 1817:2015”  
(4) Donde dice “de acuerdo con el apartado 7.6 de la norma ISO 1817:2015” debe decir “de acuerdo con el apartado 8.6 
de la norma ISO 1817:2015”  
(5) El fabricante deberá declarar la vida útil del producto. Esta información deberá ser conforme el uso previsto de la 
membrana.  
(6) Por cada ensayo destructivo, deberá tomarse una unidad adicional al tamaño de muestra establecida para cada Sistema 
de Certificación en el presente protocolo, o la cantidad que establezca la norma respectiva.  
(7) Ensayo obligatorio.  
(8) Ver el marcado nacional dispuesto en el Capítulo IV del presente protocolo.  
(9) Las muestras sometidas a ensayos no pueden ser comercializadas  
 
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 3 de 10 
  2.- VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD  
 
Adicionalmente, los Organismos de Certificación deberán verificar una vez al año el que 
material de caucho utilizado en la fabricación de las membranas sigue siendo el mismo 
utilizado en la fabricación del Tipo , para lo cual deberá realizar las cláusulas D.2.2, D.2.3 y 
D.2.4, de la norma UNE EN 549:2020. D e existir algún cambio mayor al perm itido por la 
norma  los productos deben ser rechazados.  
 
 
CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias.  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
(SISTEMA 1)  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán  al número de probetas indicado por la norma UNE 
EN 549 :2020  para el material de caucho utilizado para fabricar membranas (Batch) y 
el componente terminado (membrana) .  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1  Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en los puntos  7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7  y 
10 según  la TABLA  A, del Capítulo II del presente protocolo .  
 
Los ensayos deberán seguir la secuencia establecida en el esquema del Anexo B  
(cada secuencia de ensayo considera 6 muestras).  
 
Sin perjuicio, y más allá de la inspección visual y documental que deben realizar los 
Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las 
solicitudes de seguimiento las respectivas declaraciones por parte del importador o 
fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la 
producción o partida siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo de 
Certificación) . No obstante,  los Organismos de Certificación mantienen sus 
responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
 
Nota  punto 1.2.1.1 : De no ser presentado el documento descrito en el Anexo A, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la TABLA B.  
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 4 de 10 
  TABLA B  
 
Tamaño de la 
partida  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra 
(unidades)  Muestras 
extras para 
esquema  Total de 
Muestras 
(1) (2) Nivel de aceptación  Muestras 
destructivas  Acepta  Rechaza  
13 a 500  13 5 18 0 1 
6 501 a 1.200  20 4 24 0 1 
1.201 a 10.000  32 4 36 0 1 
10.001 a 35.000  50 4 54 0 1 
35.001 a 500.000  80 4 84 0 1 
500.001 o más  125 1 126 0 1 
Notas TABLA B:   
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicional, al “Total de muestras”  que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer las 
muestras destructivas correspondientes.  
 
1.2.2  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá aplicar l o 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una 
muestra igual al d oble de la extraída en la primera inspección, que considere el total 
de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2, del Capítulo III del presente Protocolo.  
 
En el Certificado (de Aprob ación o Seguimiento), en el Ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.   
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la part ida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del informe.    
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  (SISTEMA 2)  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán  al número de probetas indicado por la norma UNE 
EN 549:2020 para el material de caucho utilizado para fabricar membranas (Batch) y 
el componente terminado (membrana).  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Mues tras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 5 de 10 
  2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de  aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  C. 
TABLA C 
 
Tamaño de la 
partida de 
Producción 
(unidades)  Tamaño de 
la muestra 
S4 Muestras 
extras para 
esquema  Total de 
Muestras  
(1) (5) Nivel de aceptación  Periodicidad 
de la 
inspección  
(2) Muestras 
destructivas  
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 4 6 0 1 semestral  
6 1201 a 35000  3 9 12 0 1 semestral  
35001 o más  5 13 18 0 1 semestral  
Notas  TABLA C:  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberá n requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que las producciones siguen siendo conformes con el 
tipo aproba do, de acuerdo con lo establecido en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo de 
Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores 
del sistema de certificación  
(4) De no ser presentado el documento descrito en el anexo  A, el Organismo de Certificación no procederá con la 
extracción de la muestra, suspendiéndose la utilización de este sistema de certificación.  
(5) Adicional, al “Total de muestras”  que se indican en la tab la precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las muestras destructivas correspondientes.  
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a certificar dicha 
partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena 
Oficial NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace y el 
Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda 
inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
 
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar l a partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, 6 (seis) unidad es del producto 
certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser infor mado por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha 
de su realización .  
 
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 6 de 10 
   
3. ENSAYO POR LOTES  (SISTEMA 3) 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo con  la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación  se basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo con  lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5 
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo con  la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
3.1.4  Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modifica ciones 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
 
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
 PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 7 de 10 
  4. CERT IFICACIÓN ESPECIAL  (SISTEMA 6)  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
4.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de 
acuerdo con  lo señalado en la TABLA D, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
4.2 Tamaño de la muestra y nivel de acep tación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
 
TABLA D 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
Muestras 
destructivas  LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  Unidades  
n(1) (2)  A R n(1) (2) A R n(1) (2) A R 
6 13 a 500  6 0 1 6 0 1 18 0 1 
501 a 1.200  6 0 1 6 0 1 24 0 1 
1.201 a 10.000  6 0 1 12 0 1 36 0 1 
10.001 a 35.000  6 0 1 12 0 1 54 0 1 
35.001 a 500.000  6 0 1 18 0 1 84 0 1 
500.001 o más  6 0 1 18 0 1 126 0 1 
 
n =    Total  de muestra s 
A  =    Acepta  
R  =    Rechaza  
 
 
Nota s TABLA D: 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicional, al “Total de muestras”  que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá 
extraer las muestras destructivas correspondientes.  
 
4.3 Rechazo de la muestra   
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificacione s 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el  punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
 
En caso de mantenerse el rec hazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
 
 
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 8 de 10 
  CAPITULO IV.- MARCADO  
 
 
1. Adicionalmente al Marcado indicado en la normativa técnica y cualquiera sea el 
sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para 
este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente 
con lo siguiente:  
 
1.1 Cuerpo del Producto  
- Logo del fabricante y/o importador  
- Mes y Año de fabricación, u otro medio de trazabilidad, cuya constancia se debe 
registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento  
 
1.2 Embalaje del producto  
- País de fabricación  
- Uso del producto  
- Temperatura máxima y mínima de trabajo  
- Dureza Nominal  
- Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo con R.E. Nº2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente protocolo anula y reemplaza al PC 66/2 de fecha 08.01.2007, oficializado 
mediante la Resolución Exenta N° 74 de fecha 16.01.2007.  
 
 
RHO/ CDC/cdc  
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 9 de 10 
  ANEXO A  
 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente / Superintendenta de Electricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARA CIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº……… ….. Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones dete rminadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Repres entante Legal del solicitante  
 
 
  PROYECT O DE  PROTOCOLO DE ENSAYOS DE PRODUCTO DE GAS PC N° 66/2:2023  
 
Página 10 de 10 
  ANEXO B