ICS27.010
F01
中华人民共和国国家标准
GB××××—××××
服务器能效限定值及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandenergyefficiencygradesfor
servers
（征求意见稿）
××××-××-××发布 ××××-××-××实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会发布
GB××××—××××
I前 言
本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。
本文件由中国国家标准化管理委员会提出和归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：GB××××—××××
1服务器能效限定值及能效等级
1范围
本文件规定了服务器的能效等级、能效限定值、测试和计算方法。
本文件适用于1路和2路普通用途的塔式、机架式服务器。
本文件不适用于弹性服务器、高性能计算系统配集成辅助处理加速器的计算机服务
器、全容错服务器、存储设备（包括刀片存储）和网络设备等产品。
2规范性引用文件
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本
适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本
文件。
GB/T9813.3计算机通用规范第3部分：服务器
ISO/IEC21836信息技术-数据中心-服务器能源有效性指标（InformationTechnology
-Datacentre-Serverenergyeffectivenessmetric）
3术语和定义
GB/T9813.3确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
服务器能效限定值TheMinimumAllowableValuesofEnergyEfficiencyforServers
在标准规定测试条件下，允许服务器的最大空闲状态功率。
3.2
空闲状态IdleMode
服务器操作系统完整加载后，具有处理负载任务能力，但尚未提交处理申请的状态。
4能效等级
服务器能效等级分为3级，其中1级能效最高。
表1服务器能效等级
服务器类型 能效等级GB××××—××××
21级 2级
Pidle
（W）3级
Pidle
（W）Pidle
（W）ECsv
（Wh）
一路 25+∑ 220 25+∑ 35+∑
二路 38+∑ 230 38+∑ 48+∑
5能效限定值
服务器能效限定值为表1中的3级。
6测试和计算方法
6.1测试方法
按附录A的测试方法测试服务器空闲状态下的能耗。
按附录B的测试方法测试服务器各工作状态下的能耗。
6.2计算方法
6.2.1服务器附加功耗因子的计算
服务器附加功耗因子通过查表2确定。
表2服务器附加功耗因子
服务器特性
（W）备注
CPU性能1路 10×Perfcpu Perfcpu为CPU基本频
率，单位为GHz 2路 7×Perfcpu
附加电源适
配器10×NPSUNPSU为附加电源适配器
数量
硬盘 5.0×NS NS为服务器硬盘个数。
附加内存 0.18×（M-4）当内存大于4G时适
用。
M为服务器内存总容
量，单位为GB。
附加DDR
缓存通道4.0×（C-8）当附加DDR缓存通道
大于8时适用。GB××××—××××
3C为附加DDR缓存通
道总数。
附加I/O设
备端口速度等于1
Gb/s2.0×Nap
附加以太网设备端口数
大于2，且每个端口速
度大于等于1Gb/s时适
用。
Nap为附加以太网设备
端口数。端口速度大于1
Gb/s，小于10
Gb/s4.0×Nap
端口速度大于等
于10Gb/s，小于
25Gb/s15.0×Nap
端口速度大于等
于25Gb/s，小于
50Gb/s20.0×Nap
端口速度大于等
于50Gb/s26.0×Nap
6.2.2服务器标准工作状况能耗计算
服务器标准工作状况能耗 sv按照公式(1)计算：
sv=0.65∙0.3∙0.05(1)
式中：
sv——服务器标准工作状况能耗，单位为瓦时（Wh）；
Ⓕ——服务器CPU工作状况能耗，单位为瓦时（Wh）；
——服务器内存工作状况能耗，单位为瓦时（Wh）；
Ⓕ——服务器存储工作状况能耗，单位为瓦时（Wh）。
6.2.3 的计算
按照公式（2）计算：
7
7
Ⓕ=√∏푐Ⓕ_푖
=1(2)GB××××—××××
4其中，
1푐Ⓕ_푖=푁∑푐Ⓕ_푖_푗
=1(3)
式中，
푐Ⓕ_푖—CPU的第i个测试负载的服务器能耗，单位为瓦时（Wh）；
푐Ⓕ_푖_푗—CPU的第j个工作负载的服务器能耗，单位为瓦时（Wh）；
N—表示CPU工作负载个数；
i—表示CPU的测试负载，分别为：Compress、LU、SOR、CRYPTOAES、SORT、
SHA256、HYBRIDSSJ；
j—表示CPU测试负载对应的工作负载，当测试负载为Compress、LU、SOR、
CRYPTOAES、SORT、SHA256时，工作负载取值为25%、50%、75%和100%；当测试
负载为HYBRIDSSJ时，工作负载取值为12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%
和100%。
6.2.4 的计算
按照公式（4）计算：
1
=푁∑Ⓕ_푗
=1(4)
式中，
_푗——内存的第j个工作负载的服务器能耗，单位为瓦时（Wh）；
N——表示内存工作负载个数；
j——表示内存测试负载对应的工作负载，当测试负载为Capacity时，工作负载取值
为Base和Max。
6.2.5 的计算
按照公式（6）计算：GB××××—××××
52
Ⓕ=√∏Ⓕ_푖
=1(5)
其中，
1
Ⓕ_푖=푁∑Ⓕ_푖_푗
=1(6)
式中，
Ⓕ−푖——存储的第i个测试负载的服务器能耗，单位为瓦时（Wh）；
Ⓕ−푖−푗——存储的第j个工作负载的服务器能耗，单位为瓦时（Wh）；
N——表示存储工作负载个数；
i——表示存储的测试负载，分别为：Sequential、Random；
j——表示存储测试负载对应的工作负载，当测试负载为Flood时，工作负载取值为
Half和Full；当测试负载为Capacity时，工作负载取值为Base和Max。
7标准的实施
在本文件实施之日前出厂或进口的产品，可在实施之日后一年内销售。GB××××—××××
0附录A
(规范性附录)
服务器空闲状态功率测试方法
A.1试验条件
测试时，环境温度应为(25±5)℃，相对湿度为15%～80%。
对于标称功率不大于1.5kW的待测设备，测试电源为交流（220±1%）V，测试电
源的总谐波失真不大于2%，对于标称功率大于1.5kW的待测设备，测试电源为交流（220
±4%）V，测试电源的总谐波失真不大于5%。
电源频率为（50±1%）Hz。
A.2测试仪器
A.2.1功率计
在有功功率测量值小于10W时，功率计最小分辨率为0.01W；在有功功率测量值大
于等于10W小于100W时，功率计最小分辨率为0.1W；在有功功率测量值大于等于
100W时，功率计最小分辨率为1W。功率计测量精度应大于1%。
A.3测试方法
A.3.1测试设置
将服务器置于出厂设置，所使用部件功能完整且性能良好，正常运行，无使用缺陷，
安装服务器标配的操作系统，按照C.3.3进行测试。
A.3.2待测服务器的准备
a)产品应在初始配置条件下进行测试，不应对硬件配置和系统设置做变更，所有的
软件应设置为默认状态。
b)功率计应直接放置于交流电源与被测单元之间，不能再设置任何UPS设备。所
有电源设备应直接连接交流电源且可操作，若带多电源，可用配电装置（PDU）
将多电源连接至单电源，并将PDU功率消耗计入。
c)不得通过与数据中心常规做法相悖的方式将气流导入被测设备附近区域。
d)应采用至少一个安装的硬盘驱动器（HDD）或一个固态硬盘（SSD）对产品合格
性进行测试。对于不包括预装硬盘驱动器（硬盘驱动器或固态硬盘）的产品，应
采用不包括预装硬盘驱动器的相同待售模型中采用的存储配置进行测试。对于GB××××—××××
1不支持安装硬盘驱动器（硬盘驱动器或固态硬盘），而完全依赖于外部存储解决
方案（如存储区域网络）的产品，应采用外部存储解决方案进行测试。
e)应安装出厂时的操作系统进行测试，电源状态设置应为系统出厂默认状态。
f)所有基本输入/输出系统设置应保持为出厂默认状态。
A.3.3Pidle的测试
服务器接入测试回路。
开启服务器并启动操作系统，无报错并按照说明书进行配置。
进入操作系统，在空闲状态下稳定运行20分钟后，连续记录产品空闲状态有功功
率和测试时间，测试时间不少于5分钟，读书频率不小于1次/秒，取算数平均值记为
Pidle。GB××××—××××
2附录B
(规范性附录)
服务器工作状态能耗测试方法
B.1试验条件
测试时，环境温度应为(25±5)℃，相对湿度为15%～80%。
对于标称功率不大于1.5kW的待测设备，测试电源为交流（220±1%）V，测试电
源的总谐波失真不大于2%，对于标称功率大于1.5kW的待测设备，测试电源为交流（220
±4%）V，测试电源的总谐波失真不大于5%。
电源频率为（50±1%）Hz。
B.2测试仪器
B.2.1功率计要求
在有功功率测量值小于10W时，功率计最小分辨率为0.01W；在有功功率测量值大
于等于10W小于100W时，功率计最小分辨率为0.1W；在有功功率测量值大于等于
100W时，功率计最小分辨率为1W。功率计测量精度应大于1%。
B.2.2服务器工作负载测试工具
测试使用的控制器可以是用于记录功率测量数据的服务器、台式计算机、笔记本电
脑等。
服务器标准工作状况测试工具应符合ISO/IEC21836的要求。
B.3测试方法
B.3.1测试配置
待测服务器配置同A.3.2的要求。
B.3.2待测服务器的准备
a)安装并固定服务器产品，并保证在完成测试之前不得移动被测单元的物理位置。
b)机箱仅部分安装时，应遵循所有用户手册或制造商建议，安装完整机箱或者断开未
填充部分的电源和冷却风扇。
c)将功率计和温度传感器的数据输出接口连接至控制器系统的相应输入接口。
d)确认被测单元按照出厂设置进行配置。
e)连接控制机和被测单元，安装标准工作状况测试工具，并使用ping命令确定二GB××××—××××
3者之间能够相互通信。
B.3.3 sv的测试
a)连接测试设备和待测服务器，接通测试设备电源并处于标准所规定的试验条件；
b)启动服务器并等待操作系统加载完毕，使其达到准备状态；
c)打开测试软件并确保服务器设置与软件要求配置相同、服务器设置与出厂配置相
同；完成初始启动或者登陆后5-15分钟后，启动标准工作状况测试工具运行服
务器工作状况相关负载，运行期间，不得手动干预或优化控制器系统、被测单元
或其内部和外部环境。
d)按照附录C规定的服务器标准工作状况，分别测试并记录服务器CPU、内存、
储存等工作状况下，不同测试负载中不同工作负载的服务器能耗，按照6.2.2到
6.2.5的要求计算 sv。GB××××—××××
0附录C
(规范性附录)
服务器标准工作状况
C.1服务器CPU工作状况
表C.1服务器CPU工作状况相关负载
测试负载i运行次数工作负载j
Compress200万次 25%、50%、75%和100%负载各测试一次
LU 600万次 25%、50%、75%和100%负载各测试一次
SOR 500万次 25%、50%、75%和100%负载各测试一次
CryptoAES1500万次 25%、50%、75%和100%负载各测试一次
SORT 500万次 25%、50%、75%和100%负载各测试一次
SHA256 30万次 25%、50%、75%和100%负载各测试一次
HYBRID
SSJ3亿次
（Sum）12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%和
100%负载各测试一次
C.2服务器内存工作状况
表C.2服务器内存工作状况相关负载
测试负载 运行次数 工作负载j
Capacity 2000万次 Base和Max负载各测试一
次
C.3服务器存储工作状况
表C.3服务器存储工作状况相关负载
测试负载i 运行次数 工作负载j
Sequential 50万次（sum） 50%和100%负载各测试一
次
random 50万次（sum） 50%和100%负载各测试一
次GB××××—××××
0参考文献
[1]ISO/IEC30134-4Informationtechnology—Datacentres—Keyperformanceindicators
—Part4:ITEquipmentEnergyEfficiencyforservers(ITEEsv)
[2]EnergyStarProgramRequirementsProductSpecificationforComputerServersEligibility
CriteriaVersion3.0
[3]Layingdownecodesignrequirementsforserversanddatastorageproductspursuantto
Directive2009/125/EC