República de Colombia  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA   
   
  
LIBRO  4 – EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
Tabla de c ontenido  
 
TÍTULO 1 – PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  ................................ ........  2 
Artículo 4.1.1. Estructura del procedimiento de evaluación de la conformidad  ................................ ... 2 
Artículo 4.1.2. Evaluadores de la conformidad  ................................ ................................ ....................  2 
TÍTULO 2 – CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
PROVEEDOR  ................................ ................................ ................................ ................................ ..........  3 
Artículo 4.2.1. Alternativas válidas para la expedición de certificación o declaración de conformidad 
del proveedor  ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 4 
Artículo 4.2.2. Demostración de la conformidad para software de iluminación usado en diseño  ....... 6 
Artículo 4.2.3. Contenido mínimo del certificado de producto  ................................ .............................  7 
Artículo 4.2.4. Realización de pruebas y ensayos  ................................ ................................ ...............  9 
Artículo 4.2.5. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación y Laboratorios  ....... 10 
Artículo 4.2.6. Registro de los Certificados de Conformidad  ................................ .............................  11 
Artículo 4.2.7. Esquemas de certificación para demostrar la conformidad de productos  .................  11 
Artículo 4.2.8. Cumplimiento a través de norma técnica  ................................ ................................ ... 16 
TÍTULO 3 – DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES  ................................ ....... 16 
Artículo 4.3.1. Declaración de cumplimiento  ................................ ................................ .....................  16 
Artículo 4.3.2. Inspección con fines de certificación  ................................ ................................ ..........  17 
Artículo 4.3.3. Instalaciones que requieren Certificación Plena  ................................ ........................  19 
Artículo 4.3.4. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de inspección y Laboratorios de 
Calibración  ................................ ................................ ................................ ................................ .........  20 
Artículo 4.3.5. Revisión de las instalaciones  ................................ ................................ .....................  21 
Artículo 4.3.6. Excepciones del dictame n de inspección  ................................ ................................ ... 23 
Artículo 4.3.7. Formatos de la declaración de cumplimiento  ................................ .............................  23 
Artículo 4.3.8. Formatos para dictamen de inspección  ................................ ................................ ..... 26 
Artículo 4.3.9. Procedimiento de mediciones fotométricas en iluminación interior  ...........................  26 
Artículo 4.3.10. Procedimiento de mediciones fotométricas en Alumbrado Público  .........................  34 
Artículo 4.3.11. Medición de iluminancia  ................................ ................................ ...........................  35 
Artículo 4.3.12. Medición de luminancia  ................................ ................................ ............................  38 
Artículo 4.3.13. Mediciones según el tipo de zona o espacio  ................................ ............................  41 
Artículo 4.3.14. Casos en los cuales no es factible la medición  ................................ ........................  41 
Artículo 4.3.15. Informe de resultados de las mediciones en alumbrado público  .............................  42 
Artículo 4.3.16. Formatos para el registro de las mediciones en alumbrado público  ........................  42 
Artículo 4.3.17. Mediciones f otométricas en escenarios deportivos ................................ ..................  42 
Artículo 4.3.18. Diseño, construcción, operación y mantenimiento  ................................ ...................  43 
TÍTULO 4 – REQUISITOS PARA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LAS INSTALACIONES 44 
Artículo 4.4.1. Requisitos generales  ................................ ................................ ................................ .. 44 
Artículo 4.4.2. Requisitos específicos para los constructores  ................................ ...........................  45 
Artículo 4.4.3. Requisitos específicos para los interventores  ................................ ............................  45 
TÍTULO 5 – CERTIFICACIÓN DE PERSO NAS ................................ ................................ ....................  45 
Artículo 4.5.1. Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación de personas  ..........  45 
Artículo 4.5.2. Esquema de certificación de inspectores  ................................ ................................ ... 46 
Artículo 4.5.3. Código de conducta general  ................................ ................................ .......................  49  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 2 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
2 
 
 TÍTULO 6 – INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 ................................ ................................ ................................ ................................ ...............................  49 
Artículo 4.6.1. Requisitos generales  ................................ ................................ ................................ .. 49 
Artículo 4.6.2. Obligaciones de la interventoría de alumbrado público  ................................ .............  49 
TÍTULO 7 – ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL  ................................ ................................ ..... 52 
Artículo 4.7.1. Para la prestación del servicio de alumbrado público  ................................ ................  52 
Artículo 4.7.2. Para productos de iluminación e instalaciones de sistemas de iluminación distintas al 
alumbrado público  ................................ ................................ ................................ ..............................  53 
Artículo 4.7.3. Para organismos acreditados  ................................ ................................ .....................  54 
Artículo 4.7.4. Para personas naturales que actúan en las instalaciones de sistemas de iluminación 
y alumbrado público  ................................ ................................ ................................ ...........................  54 
TÍTULO 8 – RÉGIMEN SANCIONATORIO  ................................ ................................ ...........................  54 
TÍTULO 9 – INTERPRETACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO  . 55 
 
 
 
TÍTULO 1 – PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
Para efectos de la implementación del presente reglamento debe entenderse que un esquema 
de certificación es el conjunto de actividades y procedimientos que, al ser realizados por los 
evaluadores de la conformidad, permiten obtener evidencias o resultados, suficientes y 
pertinentes, a los cuales se les puede asociar un nivel de confianza, permiti endo soportar una 
decisión sobre la conformidad normativa.  
Artículo 4.1.1. Estructura del procedimiento de evaluación de la conformidad  
Los procedimientos para la evaluación de la conformidad están constituidos por los requisitos 
a evaluar, los esquemas ap licables, las evidencias de evaluación y los mecanismos de 
demostración de la conformidad .  
 
Los procedimientos de evaluación de la conformidad dispuestos en el presente Reglamento 
se encuentran enmarcados en las siguientes disposiciones legales, emitidas por las 
autoridades colombianas, respecto a  la evaluación de la conformidad, o aquellas que l as 
modifiquen, adicionen o sustituyan:  
 
1) Ley 155 de 1959 y Ley 1480 de 2011.  
2) Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicada en el Diario 
Oficial 44511 del 06 de agosto de 2001, con sus correspondientes modificaciones y 
actualizaciones.  
3) Decreto Único reglamentario del Sector de Comercio, Industria y Turismo  - SIC, De-
creto 1074 de 2015 , modificado y adicionado por los Decreto s 1595 de 2015, 1468 de 
2020, así como sus correspondientes modificaciones y actualizaciones.  
4) Decisión 506 de 2001, de la Comunidad Andina de Naciones, sobre Certificados de 
Conformidad de Producto.  
5) Decisión 562 de 2003, de la Comunidad Andina de Naciones . 
Artículo 4.1.2. Evaluadores de la conformidad  
La demostración de la conformidad con el presente Reglamento se debe realizar a través de 
organismos de evaluación de la conformidad que estén debidamente acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, para la certificación de productos  
bajo la norma ISO/IEC 17065 y la inspección de instalaciones bajo la norma ISO/IEC 17020 . 
De acuerdo con las alte rnativas válidas para la expedición de certificación o declaración de 
conformidad del proveedor, en el caso de los productos objeto de este Reglamento, de las 
que trata el artículo 4.2.1 , también podrán actuar como evaluadores de la conformidad , bajo 
condi ciones específicas, los organismos de certificación acreditados por un organismo de  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 3 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
3 
 
 acreditación extranjero  perteneciente a los acuerdos de reconocimiento mu ltilateral  de los que 
ONAC es signatario , los miembros de un sistema de certificación multilateral basado en 
normas internacionales , los organismos reconocidos en el marco de un acuerdo de 
reconocimiento mutuo  y/o los productores para Colombia, que expidan declaración de 
conformidad del proveedor en l as condicione s establecidas en el presente Reglamento.  
Para la certificación de personas, la evaluación de la conformidad podrá ser adelantada por 
organismos de certificación acreditados por ONAC , así como por entidades públicas 
debidamente habilitadas por el Ministerio  de Trabajo.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1480 de 2011, los organismos de 
evaluación de la conformidad serán responsables por los servicios de evaluación que presten 
dentro del marco del certificado o del documento de evaluación de la conformidad que hayan 
expedido. Sin perjuicio de las multas a que haya lugar, el evaluador de la conformidad 
(profesional con certificación de competencias, organismo de certificación y organismo de 
inspección) , será responsable frente al consumidor (usuario del producto y la instalación) , por 
el servicio de evaluación de la conformidad. El evaluador de la conformidad no será 
responsable cuando el evaluado haya modificado los elementos, procesos, sistemas o demás 
condiciones evaluadas y exi sta nexo causal entre dichas variaciones y el daño ocasionado. 
Adicionalmente el evaluador de la conformidad no será responsable cuando los elementos, 
procesos, sistemas o demás condiciones evaluadas sufran afectaciones causadas por 
sucesos, eventos natura les o de fuerza mayor.  
Parágrafo  1: En toda publicidad o información en la que el comercializador informe que un 
producto ha sido certificado bajo el RETILAP , se debe indicar, en los términos de la Ley 1480 
de 2011, el alcance de la certificación, el organismo de certificación de producto, la entidad 
que acreditó al Organismo Evaluador de la Conformidad y el código de acreditación del 
Organismo Evaluador de la  Conformidad , teniendo en cuenta también el Reglamento de 
acreditación establecido por el organismo acreditador.  
TÍTULO 2 – CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS  Y DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD DE PROVEEDOR  
Los requisitos y ensayos establecidos para productos objeto del  presente Reglamento y los 
cuales son objeto de evaluación de la conformidad se establecen en el Libro 2.  
 
Con relación a la certificación de productos, los productores para Colombia (fabricantes o 
importadores) de productos sometidos al presente Reglamento, previamente a su importación , 
comercialización  y/o distribución , deberán obtener para estos el respectivo Certificado de 
Producto , con el cual se demuestre la conformidad del cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos aplicables establecido s en el presente Reglamento. En este sentido , tales actores , 
obligados a dar cumplimiento con las disposiciones aquí previstas , serán entendidos como 
clientes de los organismos de certificación de producto. La responsabilidad del proceso de 
certificación estará en cabeza del Organismo de Certificación de Producto acreditado.  
 
Los productores e importadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de l presente 
reglamento técnico , cuyo control corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
deben estar inscritos en la plataforma de  “Registro de Productores e Importadores y 
Prestadores de Servicio ” de la SIC  y mantener la información actualizada.  
 
Los productores para Colombia , los comercializadores y/o los distribuidores deberán cumplir 
con los siguientes lineamientos : 
 
1) Los productos importados sujetos al cumplimiento del presente Reglamento técnico 
deberán disponer para su nacionalización, como parte de la documentación, los 
certificados de conformidad de producto , los cuales deberán estar vigentes, 
previamente al levante aduanero.  
2) Los productos de fabricación nacional sujetos al c umplimiento del presente 
Reglamento técnico deberán disponer para su comercialización en Colombia, como 
parte de la documentación, los certificados de conformidad de producto, los cuales 
deberán estar vigentes  a la fecha de fabricación .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 4 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
4 
 
 3) Los certificados expedidos conforme a las alternativas válidas para la expedición de 
certificación o declaración de conformidad del proveedor contempladas en el Artículo 
4.2.1., serán objeto de verificación en el proceso de importación por parte de la SIC y 
de revisión en el proceso de nacionalización por parte de la DIAN . 
4) Los organismos de certificación de producto , según sea el esquema usado para la 
certificación, deberán realizar los procesos de otorgamiento, vigilancia (seguimiento)  y 
renovación, cuando aplique. Para el  efecto, deberán realizar  oportunamente  los 
ensayos y verificar el cumplimiento de los requisitos  a los productos objeto de 
cumplimiento RETI LAP. 
5) Los productos no deberán ser comercializados ni puestos a disposición de terceros a 
ningún título, hasta que se cuente con el certificado de conformidad expedido mediante 
alguna de las alternativas dispuesta s en el artículo 4.2.1.  
6) Dentro del proceso de certificación se debe entregar el listado de componentes  
(incluyendo marca y referencia)  de los productos a certifica r. Este listado deberá  ser 
incluido en la carpeta del proceso de certificación que lleva a cabo el organismo de 
certificación de producto.    
 
Con relación a la Declaración de Proveedor ( declaración de primera parte), los fabricantes 
nacionales o importadores de productos sometidos al presente Reglamento, previamente a 
su importación o comercialización en Colombia, deberán, en los casos que se permita, emitir 
la declaración del proveedor, con la cual se demuestre la conformidad del cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos aplicables establecidos. La responsabilidad de la declaración estará 
en cabeza de quien emita la declaración del proveedor.  
 
Para los siguientes productos, el cumplimiento del Reglamento podrá demostrarse mediante 
Declaración de conformidad de Proveedor. Esta declaración será válida hasta seis meses 
después de que se acredite el segundo organismo evaluador de la conformidad para dicho 
producto : 
1) Bombillas de estado sólido  decorativas     
2) Cintas LED    
3) Equipos de iluminación con paneles fotovoltaicos incorporados     
4) Luminarias para balizaje en aeropuertos (Sistemas de señalización de pistas)     
5) Equipos de iluminación para áreas clasificadas.     
6) Equipos de iluminación para áreas especiales.     
7) Equipos par a para áreas limpias de hospitales.     
8) Equipos de iluminación para sitios de preparación de alimentos     
9) Proyectores sumergibles para fuentes ornamentales de agua o piscinas    
10) Luminarias para balizaje en sistemas de túneles     
11) Luminarias decorativas.     
12) Luminarias tipo guirnalda.     
13) Kit balasto - batería para sistemas de emergencia     
14) Productos usados en  Telegestión     
15) Controladores de luminarias  Telegestión.     
16) Concentrador o Gateway.   
 
Las declaraciones de primera parte serán objeto de verificación en e l proceso de importación 
y/o en el mercado por parte de las entidades de control y vigilancia.  
Artículo 4.2.1. Alternativas válidas para la expedición de certifica ción o declaración de 
conformidad del proveedor  
El Certificado de Producto o Declaración de conformidad del Proveedor con RETILAP, deberá 
ser expedido por uno de los siguientes organismos o alternativas:  
1) Un Organismo de Certificación acreditado por el ONAC, para los efectos de certifica-
ción aquí considerados, es decir con alcance al tipo de producto y Reglamento.  
2) Un Organismo de Certificación acreditado por un organismo de acreditación extran-
jero, siempre y cuando tal organismo de acreditación esté reconocido en el marco de  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 5 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
5 
 
 los acuerdos de reconocimiento multilateral de los  que haga parte el ONAC. Este me-
canismo solo le aplica a los productos o equipos incluidos en el título 7 del Libro 2 , de 
este Reglamento . El certificado deberá emitirse bajo una norma técnica que le aplique 
al producto y a la condición de instalación, y e l organismo de certificación deberá con-
tar con acreditación vigente con alcance al tipo de producto. En el evento en que el 
certificado haya sido expedido con un año o más de anterioridad, se deberá anexar 
evidencia documental (tales como registro de últim a auditoria de seguimiento, cons-
tancia, certificación u otro documento proveniente del organismo de certificación) , en 
la que se informe sobre la vigencia del certificado de conformidad en mención . Así 
mismo, para demostrar el cumplimiento a través de norm a técnica, se debe cumplir lo 
establecido en el artículo 4.2.8.  
3) Un Organismo de Certificación acreditado por un organismo de acreditación  extran-
jero, siempre y cuando tal organismo de acreditación est é reconocido en el marco de 
los acuerdos de reconocimiento multilateral de los que haga parte el ONAC, estos 
serán válidos siempre y cuando un organismo de certificación de producto acreditado 
por ONAC los reconozca como suyos, de manera que asume las misma s responsabi-
lidades que tiene frente a los que expide directamente, por tanto, deberá emitir un 
certificado de conformidad de producto bajo RETI LAP, en los términos descritos en el 
artículo 4.2.3. y adicionalmente , deberán dar cumplimiento a todas las disp osiciones 
establecidas en la presente resolución . 
4) Un miembro de un sistema de certificación multilateral basado en las normas interna-
cionales, siempre y cuando un organismo de certificación de producto acreditado por 
ONAC los reconozca como suyos, de maner a que asume las mismas responsabilida-
des que tiene frente a los que expide directamente , por tanto, deberá emitir un certifi-
cado de conformidad de producto bajo RETI LAP, en los términos descritos en el ar-
tículo 4.2.3. y adicionalmente, deberán dar cumplimiento a todas las disposiciones es-
tablecidas en el presente Reglamento . 
5) Un miembro de un sistema de certificación multilateral basado en las normas 
internacionales. Este  mecanismo solo le aplica a los productos o equipos incluidos en 
el “TÍTULO 7 – PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN PARA ÁREAS CLASIFICADAS Y 
ESPECIALES ” y el “TÍTULO 11 – PRODUCTOS DEL ALCANCE DEL PRESENTE 
REGLAMENTO QUE NO TIENEN DEFINIDOS REQUISITOS ESPECÍFICOS ”. El 
certificado deberá emitirse bajo una norma técnica que le aplique al producto y a la 
condición de instalación, y el organismo de certificación deberá contar con acreditación 
vigente con alcance al tipo de producto. En el evento en que el c ertificado haya sido 
expedido con un año o más de anterioridad, se deberá anexar evidencia documental 
(tales como registro de última auditoria de seguimiento, constancia, certificación u otro 
documento proveniente del miembro del sistema de certificación) en la cual  se informe 
sobre la vigencia del certificado de conformidad en mención.  Así mismo, para 
demostrar el cumplimiento a través de norma técnica, se debe cumplir lo establecido 
en el artículo 4.2.8.  
6) Certificado expedido por organismos reconocidos en el marco de un Acuerdo de 
Reconocimiento Mu tuo celebrado entre Colombia y otro país, siempre y cuando se 
encuentre vigente y cumpla con lo establecido en la presente resolución y en el 
Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones . 
7) Declaración d e Proveedor (Declaración de Primera parte) emitida por el productor para 
Colombia (fabricante nacional o importador), cumpliendo los requisitos de contenido y 
soporte establecidos en el presente Reglamento, siguiendo los lineamientos generales 
de la norma ISO/IEC 17050 partes 1 y 2  (ISO/IEC 17050 -1 e ISO/IEC 17050 -2) o NTC -
ISO-IEC 17050 partes 1 y 2  (NTC -ISO-IEC 17050 -1 y NTC -ISO-IEC 17050 -2). Este 
mecanismo será aplicable únicamente en las situaciones y condiciones siguientes:  
a) Equipos y Productos de fabricación nacional, o importados, a los que se les 
permita transitoriamente por el Reglamento usar este mecanismo para 
demostrar su conformidad . 
b) Para demostrar la conformidad del software de iluminación usado en diseño.  
8) La Declaración de Proveedor  debe s er emitida por el productor para Colombia  o por el 
desarrollador del software, según aplique , cumpliendo con : 
a) Los lineamientos generales de la norma ISO/IEC 17050 partes 1 y 2  (ISO/IEC 
17050 -1 e ISO/IEC 17050 -2) o NTC -ISO-IEC 17050 partes 1 y 2  (NTC -ISO-IEC 
17050 -1 y NTC -ISO-IEC 17050 -2). 
b) Indicar que se trata de una Declaración de primera parte .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 6 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
6 
 
 c) Indicar el nombre del declarante y los datos de contacto para verificación de la 
autenticidad y alcance de la declaración . 
d) El número o referencia individ ual asignado a la declaración de primera parte . 
e) La identificación del productor, proveedor o comercializador responsable en 
Colombia, desarrollador del software, beneficiario de la declaración de 
proveedor  (Nombre y dirección), así como del nombre del fabricante (cuando 
sea distinto del productor), según el caso aplicable.  
f) La identificación inequívoca del producto, incluyendo país de origen, 
denominación por marca, familia, categoría, modelo y referencia. E n el caso 
que la declaración ampare un lote, se deberán indicar las referencias y la marca 
de identificación propia del lote o, cuando existan, los seriales con los cuales 
se identifique cada uno de los ítems del lote certificado.  
g) El alcance de la declarac ión, indicando el (o los) numeral(es) que cubren los 
requisitos del reglamento que apliquen y correspondan al tipo de producto, 
sobre los cuales se certifica o se declara la conformidad.  
h) Los referentes normativos de los ensayos realizados a los productos objeto de 
la certificación, es decir relacionar las normas que cumple dicho producto.  
i) Las fechas de expedición y vigencia de la declaración.  
j) Acompañar la declaración con los reportes de los resultados de los ensayos 
realizados a los productos amp arados por la declaración. Los reportes de 
ensayo no deben tener fecha de emisión mayor a un año antes de la fecha de 
emisión de la declaración . 
k) Los ensayos tipo destructivo , podrán tener fecha de emisión superior a un año , 
antes de la emisión de la declaración, siempre que el producto no haya sufrido 
cambios en el diseño y durante la fabricación se sigan utilizando los mismos 
materiales utilizados en el prototipo y que se mantenga vigente la norma de 
fabricación de product o que dio origen al ensayo tipo, esta condición debe ser 
verificada por el ingeniero que valida la declaración.  En estos casos , la toma 
de muestras no necesariamente la debe hacer el declarante de la conformidad, 
sin embargo, para los procesos de evaluació n de la conformidad se deberá 
cumplir con lo establecido en el tamaño y toma de muestras especificado en 
cada esquema d e certificación.  
l) Documento con el plan de muestreo aplicable a los productos objeto de la 
Declaración.  
m) Ser suscrita por el productor naci onal o por el representante legal del 
importador  o el desarrollador del software.  
n) Ser v alidada con la firma y número de matrícula de un profesional de ingeniería 
eléctrica o electromecánica  para la demostración de conformidad de producto . 
o) Para la demostración de conformidad del software  se deberá tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 4.2.2.  
 
Parágrafo 1:  El productor para Colombia o comercializador responsable del producto debe 
constatar que el producto a disponer en el mercado corresponda  al producto efectivamente 
certificado o declarado. En todo caso, la SIC podrá verificar  el cumplimiento de los requisitos 
certificados o declarados y sancionar a a quellos que presenten desviaciones con el presente 
Reglamento , independientemente de haber tenido previamente los vistos buenos tanto en la 
VUCE como en la DIAN.  
Artículo 4.2.2. Demostración de la conformidad para software de iluminación usado en 
diseño  
Será válida la Declaración de primera parte para la demostración de la conformidad del 
software utilizado en diseño de sistemas de iluminación. Dicha declaración debe ser emitida 
por el desarrollador del software siguiendo lo establecido en el numer al 8 del artículo 4.2.1.  y 
deberá relacionar el cumplimiento de los siguientes referentes normativos aplicables:  
 
Tabla 4.2.2. a.  Referentes normativos asociados al cumplimiento de software mediante declaración de conformidad . 
 
 
Referente Normativo  
 
EN 12464 -1 Iluminación de lugares de trabajo, Parte 1: lugares de trabajo en interiores (Lighting of 
workplaces, Part1: indoor work places)    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 7 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
7 
 
  
Referente Normativo  
 
EN 12464 -2 Iluminación de lugares de trabajo, Parte 2: lugares de trabajo en exteriores (Lighting of 
workplaces, Part2: Outdoor work places)   
EN 13201  Iluminación vial (Road lighting)   
EN 1838  Iluminación de emergencia (Emergency lighting)   
EN 15193  Directiva de desempeño energético de los edificios (Energy performance of buildings 
directive)   
EN 12193  Luz e iluminación - Iluminación deportiva (Light and lighting – Sports lighting)   
CIE 140  Iluminación vial (Road lighting)   
CIE 117  Deslumbramiento incómodo en la iluminación interior (Discomfort glare in interior lighting)   
CIE 112  Sistema de evaluación del deslumbramiento para uso en la práctica de deportes al aire libre e 
iluminación de áreas deportivas. (Glare evaluation system fo r use within outdoor sports and 
area lighting)   
CIE 150  Guía sobre la limitación de los efectos de la luz molesta de las instalaciones de iluminación 
exterior ( Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting 
installations)   
CIE 97  Mantenimiento de sistemas de iluminación eléctrica interior. (Maintenance of indoor electric 
lighting systems)   
CIE 40  Cálculos para iluminación interior: método básico (Calculations for interior lighting: Basic 
method)   
CIE 52  Cálculos para iluminación interior: método aplicado (Calculations for interior lighting: Applied 
method)   
CIE 110  Distribución espacial de la luz diurna: distribuciones de luminancia de varios cielos de 
referencia (Spatial distribution of daylight – Lumin ance distributions of various reference 
skies)   
CIE 171  Casos de prueba para evaluar la precisión de los programas de iluminación por computadora 
(Test cases to assess the accuracy of lighting computer programs)   
DIN 5034  Luz diurna en espacios interiores (Daylight in interior spaces)   
DIN V 18599  
1,4 und 10  Eficiencia energética de edificios (Energy efficiency of buildings)   
SLL Lighting  
Guide 7  Iluminación de oficinas (Office Lighting)   
SLL Lighting  
Guide 12  Guía de di seño de iluminación de emergencia (Emergency Lighting Design Guide)   
VBG Publ.  
SP2.4 BGI 856  Iluminación de oficinas (Office Lighting)   
ITC-BT-28 Las demandas basadas en EN1838 (Demands are based on EN1838)   
CTE SU, SU4  Las demandas basadas en EN1838 (Demands are based on EN1838)   
Green building  
council Australia  Oficina Green Star (Green* star office V3)   
IES LM 79 -08 Mediciones eléctricas y fotométricas de productos de iluminación de estado sólido (Electrical 
and Photometric Measurements of Solid -State Lighting Products)   
IESNA LM 63  Datos fotométricos de luminarias (Photometric data of luminaires)   
 
 
El interventor o el responsable del diseño, a través de una verificación documental de la 
información de la declaración, deberá comprobar que el software cumple lo mencionado en la 
Declaración. El Organismo de  inspección en su proceso de evaluación de la i nstalación bajo 
inspección, validará dicha revisión.  
 
Dicha declaración de primera parte del software se deberá actualizar, cada vez que alguna de 
las normas declaradas sea modificada . 
Artículo 4.2.3. Contenido mínimo del certificado  de producto  
El certifi cado de producto es un requisito individual para cada producto y deberá indicar como 
mínimo la siguiente información  que aplique : 
 
1) La indicación de que se trata de un “CERTIFICADO DE PRODUCTO” . 
2) El nombre del Organismo de Certificación y los datos de contacto para la verificación 
de la autenticidad y alcance de los certificados.  
3) El esquema de certificación , como uno de los siguientes : Certificación de Lote - Es-
quema 1 B RETILAP , Esquema 4 RETILAP o Esquema 5  RETILAP . Denominación que 
se deberá determinar por el emisor en función de la realización efectiva de las activi-
dades de evaluación mínimas correspondientes establecidas en el presente Regla-
mento.  
4) El número o referencia individual asign ado al certificado por el Organismo de Certifi-
cación  de producto . 
5) La identificación del productor  para Colombia , propietario de la certificación de pro-
ducto (Nombre y dirección), así como del nombre del fabricante (cuando sea distinto 
del productor). El alcance del certificado corresponderá a una planta de producción, 
en el caso de tener distintas plantas de produc ción, los productos fabricados en cada  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 8 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
8 
 
 una de ellas deberán tener un certificado de conformidad diferente , soportado en los 
muestreos y ensayos respectivos para los productos en el certificado de cada una de 
ellas.  
6) La identificación inequívoca del producto , incluyendo país de origen, denominación por 
marca, categoría, modelo y referencia de cada producto. En el caso de certificado que 
ampare un lote, se deberá indicar la cantidad de productos considerado como universo 
muestral, l as referencias y la marca de  identificación propia del lote o, cuando existan, 
los seriales con los cuales se identifique cada uno de los ítems del lote certificado.  
7) El alcance de la certificación, indicando el referente reglamentario que aplique y co-
rresponda al tipo de producto, so bre los cuales se certifica, así : 
a) El artículo general de la categoría, en la cual se clasifica el producto, que com-
prende los requisitos generales que debe cumplir el producto a certificar.  
b) El artículo específico que comprende los requisitos certificados aplicables al 
tipo de producto.  
8) La fecha de expedición del certificado y cuando aplique  las fechas de actualización, 
seguimiento, renovación  y vencimiento.  
9) Número del (los) reporte(s) de ensayo y el nombre del laboratorio para verificación de  
la autenticidad y alcance del (los) reporte(s) de ensayo(s) con el (los) cual(es) se 
determinó la conformidad del producto.  
10) Los certificados de producto deberán incluir como mínimo la siguiente información , con 
el fin de identificar inequívocamente el producto certificado, de acuerdo con la catego-
ría en la que este se clasifique:  
Tabla 4.2.3. a.  Requisitos de contenido mínimo para los certificados de producto por categoría .  
CATEGORÍA  ÍTEM  REQUISITO POR INCLUIR EN EL CERTIFICADO  
FUENTES   
 LUMINOSAS  1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (Cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de Color (K) o rango de temperaturas de color  
6 Frecuencia (Hz)  
7 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
 
 
 
LUMINARIAS PARA 
ESPACIOS 
INTERIORES  
  
  1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (Cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de Color (K) o rangos de temperaturas de color  
6 Clasificación de Ubicación listada por UL  
7 Tipo de fuente luminosa  
8 Frecuencia (Hz)  
9 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
 
 
 
PRODUCTOS DE 
ILUMINACIÓN 
PARA ESPACIOS 
EXTERIORES  1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (Cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de Color (K) o rangos de temperatura de color  
6 Uso: Exterior  
7 Clasificación de Ubicación listada por UL  
8 Tipo de fuente luminosa  
9 Frecuencia (Hz)  
10 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
 
 
 
LUMINARIAS DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO  1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de Color (K)  
6 Uso: Alumbrado Público  
7 Clasificación de Ubicación listada por UL  
8 Frecuencia (Hz)  
9 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
 
 
 
PRODUCTOS DE 
ILUMINACIÓN 
PARA ÁREAS 
CLASIFICADAS Y 
ESPECIALES  
 
 
 
 1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (Cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de Color (K)  
6 Uso (Por ejemplo): Clasificadas, especiales, hospitales , Áreas alimenticias, 
Sumergibles  
7 Clasificación de Ubicación listada por UL , cuando aplique  
8 Tipo de fuente luminosa  
9 Frecuencia (Hz)  
10 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
11 Clasificación: División, clase o zonas, según aplique   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 9 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
9 
 
 CATEGORÍA  ÍTEM  REQUISITO POR INCLUIR EN EL CERTIFICADO  
 
 
 
PRODUCTOS DE 
ILUMINACIÓN 
PARA TÚNELES  1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de Color (K)  
6 Uso: Túneles  
7 Clasificación de Ubicación listada por UL  
8 Frecuencia (Hz)  
9 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
 
 
 
PRODUCTOS PARA 
ILUMINACIÓN 
DECORATIVA  1 Referencia y/o modelo  
2 Tipo de base o socket (Cuando aplique)  
3 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
4 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
5 Temperatura de color, color(es) de luz disponible(s) o indicar si es sistema RGB 
(Cuando aplique)  
6 Uso: decorativo  
7 Frecuencia (Hz) (Cuando aplique)  
8 Indicar si es o no dimerizable → Dimerizable: Sí / No  
 
 
ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS   1 Referencia y/o modelo  
2 Tensión de alimentación (V) o rango de tensiones de operación  
3 Potencia (W) o rango de potencias de operación  
4 Tipo (por ejemplo): Arrancador, Balasto electrónico, Condensador  
Dispositivos de control - Equipos para control automático de iluminación. Drivers, 
Fuente de alimentación, Portafusibles, Portabombillas, Rieles, Otros: Especificar.  
 
Parágrafo 1:  El listado de componentes utilizados en las luminarias certificadas estará 
disponible en l a carpeta del proceso de certificación que lleva a cabo el organismo de 
certificación de producto.  
Artículo 4.2.4. Realización de pruebas y ensayos  
Los ensayos requeridos para el otorgamiento y renovación de los certifica dos de conformidad 
de producto del RETILAP se realizarán en laboratorios acreditados por organismos de 
acreditación que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el 
organismo nacional de acreditación.  
  
Cuando no exista en Co lombia laboratorio acreditado para la realización de los ensayos 
requeridos para el cumplimiento del presente reglamento técnico, tales ensayos se podrán 
realizar en laboratorios evaluados previamente por los organismos de certificación de 
producto, bajo l a norma NTC - ISO/IEC 17025.  
  
El organismo de certificación de producto solo podrá utilizar estos laboratorios hasta que se 
acredite el primer laboratorio en Colombia o hasta un año después de que dicho laboratorio 
haya sido definido por el organismo de ce rtificación.  
 
Los laboratorios de ensayo acreditados en Colombia deberán, en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles , responder por escrito integralmente las solicitudes que les sean presentadas, 
indicando las condiciones técnicas y comerciales, así como el plazo de entrega de resultados.  
En caso de no tener disponibilidad para iniciar los ensayos en menos de 30 días calendario , 
deberán comunicarlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  En caso de no responder en el 
plazo  establecido , se entenderá que se podr á acudir a otro laboratorio  de ensayo acreditado, 
en busca de estos servicios.  
 
A su vez, los organismos de certificación de producto o declarantes de la conformidad deberán 
responder en un plazo no mayor a 15 días calendario, los requerimientos presentado s por el 
laboratorio en respuesta a su solicitud, en caso de no responder en el plazo, deberán hacer 
una nueva solicitud ante el mismo u otro laboratorio.  
 
Los procesos de seguimiento de los certificados de conformidad deberán realizarse en 
laboratorios de ensayo acreditados en Colombia , quienes deberán en  un plazo no mayor a 5 
días hábiles, responder por escrito integralmente las solicitudes que les sean presentadas, 
indicando las condiciones técnicas y comerciales, así como el plazo de entr ega de resultados. 
En caso de no tener disponibilidad  para iniciar los ensayos en menos de 30 días calendario, 
deberán comunicarlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles. En caso de no responder en el 
plazo establecido , tanto el Declarante de la Conformidad  como el Organismo de Certificación 
de Producto , en común acuerdo con el cliente , podrá definir  si dichas pruebas se hacen en  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 10 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
10 
 
 laboratorios acreditados en el exterior (por Organismos que hagan parte de acuerdos de 
reconocimiento multilateral ) o en laboratorios de ensayo evaluados en Colombia  o en el 
extranjero . 
 
La evaluación de los laboratorios que no cuenten con un método de ensayo acreditado deberá 
ser realizada de manera previa a la realización de los ensayos requeridos con base en la 
solicitud de servicios por parte de los Organismos de Certificación de Producto o los usuarios 
del mecanismo de Declaración de Conformidad del proveedor, de acuerdo como mínimo , con 
los siguientes lineamientos adoptados de la norma IEC/ISO 17025, NTC IEC/ISO 17025 o  las 
que las modifiquen o sustituyan:  
  
1) Registros de selección, verificación y validación de métodos.  
2) Evaluación de la incertidumbre de medición , cuando aplique . 
3) Documentación y evidencia del control metrológico de equipos.  
4) Documentación y evidencia de la trazabilidad metrológica.  
5) Documentación e implementación del aseguramiento de la validez de los resultados.  
6) Documentación y evidencia de la competencia del personal.  
7) Documentación y evidencia de la adecuación de las instalaciones y sus condiciones 
ambientales.  
  
La evaluación de los laboratorios debe seguir los lineamientos establecidos por el ONAC, 
especificados en el documento “LINEAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LABORATORIOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACI ON DE 
PRODUCTOS CON BASE EN ISO/IEC 17025 ”, o aquel que lo modifique o sustituya . 
 
Parágrafo 1:  Los reportes de ensayos en los que se soporte la certificación de un producto, 
no deberán tener fecha de emisión mayor a un año antes de la fecha de emisión del certificado 
de producto o la declaración de conformidad del proveedor, a excepción de los ensayos tipo 
destructivo s. Los ensayos tipo destructivos y no destructivos deberán realizarse teniendo en 
cuenta lo establecido en el artíc ulo 4.2.7 del presente Reglamento.  
  
En estos casos , la toma de muestras no necesariamente la debe hacer el organismo de 
certificación de producto, sin embargo, para los procesos de evaluación de la conformidad se 
deberá cumplir con lo establecido en el ta maño y toma de muestras especificado en cada 
esquema de certificación.  
 
Parágrafo 2:  Los ensayos en los cuales se soporte la “Declaración de Conformidad del 
proveedor”  (Ver numeral 8 del artículo 4.2.1) , se podrán realizar en los laboratorios del 
productor y deben hacer precisión de las normas técnicas que cumplen y dicha declaración 
debe ser validada con la firma y número de matrícula de un profesional en ingeniería eléctrica , 
electrónica  o electromecáni ca. 
  
Parágrafo 3:  Los ensayos deben ser realizados con los métodos indicados en las normas en 
su última versión. Se permitirá realizar ensayos con normas anteriores siempre y cuando el 
método de ensayo no haya cambiado con respecto a la versión vigente de  la norma . 
 
Parágrafo 4: Para el otorgamiento del certificado de conformidad y en el caso de familias de 
productos pertenecientes a la misma categoría, se deben realizar los ensayos que involucren 
mediciones de temperatura  y de características eléctricas  establecidos en el present e 
Reglamento para la máxima y mínima potencia de operación declarada por el fabricante. Para 
los demás ensayos, el organismo de certificación tiene la facultad de seleccionar la potencia 
(que se encuentre dentro del rango declarado) a la cual se le debe re alizar cada ensayo.  
Para los seguimientos de los certificados de conformidad, el organismo de certificación tiene 
la facultad de seleccionar la potencia (que se encuentre dentro del rango declarado) a la cual 
se le debe realizar cada ensayo.  
Artículo 4.2.5 . Responsabilidad y oportunidad de Organismos de Certificación y 
Laboratorios  
Los organismos de certificación de productos que intervengan en el proceso de demostración 
de la conformidad con el RETI LAP deberán estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065 o 
NTC-ISO-IEC 17065 o la que la modifique o sustituya, y los laboratorios de ensayos y  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 11 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
11 
 
 calibración utilizados deberán estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 o NTC -ISO-IEC 
17025 o la que la modif ique o sustituya. Igualmente, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento.  
  
Los organismos de certificación de productos, así como los laboratorios de ensayo y 
laboratorios de calibración utilizados, deben estar acreditados por  el ONAC, de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 1074 de 2015, así como l os que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Adicionalmente, deben cumplir las reglas de acreditación emitidas por el ONAC y demás 
normatividad aplicable sobre la materia.  
  
En los  casos específicos en los que el Reglamento lo permite, los organismos de certificación 
extranjeros pueden intervenir en el proceso de demostración de la conformidad con el 
presente Reglamento, siempre y cuando, tales entidades estén reconocidas en el marc o de 
los acuerdos de reconocimiento multilaterales de los que haga parte el ONAC, o sea miembro 
de un sistema de certificación multilateral basado en normas internacionales, o sea expedido 
por organismos reconocidos en el marco de un Acuerdo de Reconocimie nto Mutuo celebrado 
entre Colombia y otro país, tal como se indica en el artículo 4.2.1. Asimismo, se podrán utilizar 
los laboratorios de ensayos y de calibración del extranjero siempre y cuando estén acreditados 
por Organismos que hagan parte de acuerdos multilaterales tales como ILAC, o laboratorios 
de ensayos evaluados conforme a lo indicado en el artículo 4.2.4.  
  
Los organismos de certificación de productos y los laboratorios que obtengan acreditación por 
parte del ONAC para evaluar la conformidad con el presente Reglamento, son responsables 
ante sus clientes y ante el Estado por la ejecución técnica y oportuna de los trabajos de 
certificación y ensayos que se les encomienden. Por lo anterior,  una vez recibida la solicitud 
de un cliente precisando los servicios requeridos (otorgamiento, seguimiento, renovación)  y 
se cuente con toda la información técnica requerida p ara atender la solicitud, deberán 
responderla en un plazo máximo de 15 días calendario y, si se acuerda el encargo, atenderla 
integralmente en el plazo que se establezca contractualmente entre el cliente y el organismo 
o la persona designada, en los casos en que los organismos de certificación de productos 
dentro de sus acuerdos de certificación incluyan los servicios de ensayos de laboratorio, 
tendrán veintiún (21) días calendario para remitir su cotización.  
 
Los organismos de certificación de producto deb erán incluir en las carpetas de los procesos 
de certificación que llev en a cabo  el listado de componentes  (marca y referencia) de los 
productos certificados.  
Artículo 4.2. 6. Registro de los Certificados de Conformidad  
Los organismos de certificación acreditados por el ONAC deberán registrar todos los 
certificados de conformidad que emitan en el Sistema de Información de Certificados de 
Conformidad – SICERCO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.17.5 del 
Decreto 1074 de 2015, o aquel que lo modifique o sustituya.  
Artículo 4.2. 7. Esquemas de certificación para demostrar la conformidad de productos  
Para demostrar la conformidad de productos con el presente Reglamento , además de los 
esquemas de certificación establecidos en este artículo , deben cumplir con : 
 
1) Los productos utilizados en las instalaciones de sistemas de iluminación objeto del 
RETI LAP, incluidos en la Tabla 2.  a., deben demostrar la conformidad con el 
Reglamento mediante alguna de las alternativas válidas previstas en el mismo.  
2) Los productos objeto del RETI LAP deben cumplir todos los requisitos generales  de la 
categoría  y los particulares del producto, así como los ensayos mínimos requeridos 
establecido s en el Libro 2, demostrándolo a través de alguna de las alternativas de las 
que trata el artículo 4.2.1.  
3) La certificación de un producto en particular deberá realizarse de acuerdo con uno de 
los esquemas establecidos en el presente artículo.  
4) La certifica ción de un producto deberá estar soportada por evidencias tales como 
resultados de ensayos y mediciones realizadas en laboratorios. La utilización de 
laboratorios deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.4. Los 
ensayos establecido s como requisito de producto y que en las normas técnicas son  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 12 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
12 
 
 denominados tipo no destructivo se deberán realizar solo una vez dentro del ciclo de 
certificación. Los demás ensayos requeridos para un producto en particular deberán 
realizarse durante el cicl o de certificación. En todo caso, en el otorgamiento del 
certificado se deberán realizar todos los ensayos aplicables al producto a certificar.  
5) Los resultados de los ensayos tipo destructivo podrán ser utilizados en los procesos 
de certificación, siempre y cuando se presente ante el organismo de certificación la 
declaración del fabricante en la cual se manifiesta que el producto no haya sufrido 
cambios en el diseño y durante la fabricación se sigan utilizando los mismos materiales 
utilizados en el prototipo y que se mantenga vigente la norma de fabricación de 
producto que dio origen al ensayo tipo.  
  
Para efectos de la evaluación de la conformidad reglamentaria, solo se aceptarán certificados 
expedidos bajo los siguientes esquemas ada ptados de la norma ISO -IEC 17067 o NTC -ISO-
IEC 17067 o la que la modifique o sustituya . 
4.2.7.1. Certificación de Lotes - Esquema 1 B RETILAP  
En este esquema la evaluación de la conformidad involucra la certificación de un lote de 
productos seleccionado y claramente determinado, correspondiente a un mismo proceso y 
una misma planta de fabricación. Incluye el ensayo/prueba y evaluación de la conf ormidad 
sobre muestras del producto, de acuerdo con el cumplimiento de las siguientes 
consideraciones : 
1) Muestras tomadas por el organismo de certificación únicamente del lote a certificar. La 
determinación del tamaño y muestreo deberá realizarse conforme a lo establecido en 
la norma ISO 2859 -1 o NTC -ISO 2859 -1 y de acuerdo con la totalidad de productos 
que conforman el lote . 
2) Ejecución de inspección por atrib utos, de acuerdo con los requisitos del presente re-
glamento técnico aplicables al producto . 
3) Realización de ensayos/pruebas, de acuerdo con los requisitos aplicables al tipo de 
producto y los métodos establecidos en el Reglamento.  
4) Revisión de toda la inform ación y evaluación de la conformidad de los resultados del 
proceso.  
5) Elaboración de informe de evaluación de la conformidad.  
6) Decisión sobre otorgamiento de la certificación . 
7) Comunicación de la decisión y notificación a partes interesadas . 
8) Registro de la información en bases de datos reglamentarias . 
Únicamente en los casos que se permita el uso del mecanismo de “Declaración de 
Conformidad del proveedor” , la toma de la muestra se deberá realizar por el declarante o la 
persona que designe para tales fines.  
 
Para este esquema , los certificados emitidos no cuentan con vigencia y cubren el total del lote 
evaluado. En el certificado debe indicarse que corresponde a un “LOTE”, identificándolo 
claramente, así como la fecha de emisión de este y los demás aspec tos establecidos en el 
artículo 4.2.3.  
4.2.7.2. Esquema 4  RETILAP  
 
En este es quema la evaluación de la conformidad está dirigida a productos cuyos fabricantes 
no cuenten con certificación de su sistema de gestión de calidad ISO 9001  o NTC -ISO 9001  
u otro expedido bajo norma similar, y/o sello de conformidad de producto que cubra en  el 
alcance de la certificación el proceso de fabricación del producto objeto del presente 
Reglamento. Los usuarios de este esquema podrán ser fabricantes nacionales, importadores 
nacionales o fabricantes extranjeros que actúen como importadores en Colombi a. 
 
El esquema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia (Seguimiento), con base en la toma de 
muestras de fábrica y/o del mercado, o de ambos, y/o de la bodega del importador o 
comercializador , de acuerdo con el cumplimiento de las siguientes consideraciones:  
1) Muestras tomadas por el organismo de certificación como sigue : 
a) Para productos de fabricación nacional, donde el cliente es el mismo fabricante, 
la muestra debe ser tomada de la  fábrica y/o del mercado, o de ambos.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 13 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
13 
 
 b) Para productos fabricados en el extranjero, donde el cliente es el importador 
nacional, o cuando el fabricante también actúa como importador para Colom-
bia, la muestra debe ser tomada de la fábrica y/o de la bodega del importador 
o comercializador y/o del m ercado . 
2) Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras 
seleccionadas; de acuerdo con los requisitos aplicables al tipo de producto . 
3) Evaluación inicial y periódica (seguimiento  y renovación ) del proceso de producción 
con el fin de evaluar la capacidad del productor para manufacturar los productos, con 
el alcance descrito en el presente numeral. La evaluación inicial deberá ser de manera 
presencial y las evaluaciones periódicas podrán ser presenciales o remotas (virtuales).  
4) Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por atri-
butos, ensayos/pruebas, y evaluación del proceso de producción . 
5) Revisión de toda la información y de resultados relacionados con el proceso de eva-
luación . 
6) Elaboración de info rme de evaluación de la conformidad . 
7) Decisión sobre otorgamiento  de la certificación . 
8) Comunicación de la decisión y notificación a las entidades de vigilancia y control 
cuando estas lo requieran y al dueño del certificado . 
9) Registro de la información en bases de datos reglamentarias . 
10) Decisión del proceso de certificación, si los resultados de la determinación, la revisión 
y decisión son positivos.  
11) Autorización (licencia) para el uso del certificado durante el tiempo de vigencia definido 
en el certificado . 
12) Autorización para que cada producto incluido en el alcance certificado lleve la marca 
de conformidad con el Reglamento. El porte o no de la marca de conformidad obede-
cerá a decisión tomada por el productor . 
13) Vigilancia ( seguimiento)  o renov ación  mediante ensayos/pruebas e inspección de 
muestras tomadas por el organismo de certificación de producto, de la fábrica y /o del 
mercado  y/o de bodega del importador o comercializador , dependiendo del tipo de 
producto. Así como la evaluación periódica del proceso de producción.  
14) Decisión del mantenimiento de la certificación y de las autorizaciones del uso del cer-
tificado y marca de conformidad, con base en la evaluación de la información y los 
resultados de las actividades de vigilancia (Segui miento)  o renovación . 
Para este esquema, la determinación del tamaño y toma de las muestras en procesos de 
evaluación de conformidad con fines de certificación es potestad de los Organismos de 
Certificación de Producto . Sin embargo, para el otorgamiento de l certificado de conformidad 
y en el caso de familias de productos  pertenecientes a la misma categoría , se deben realizar 
los ensayos que involucren mediciones de temperatura  y de características eléctricas  
establecidos en el presente Reglamento para la máxima y mínima potencia de operación 
declarada por el fabricant e. Para los demás ensayos, el organismo de certificación tiene la 
facultad de seleccionar la potencia (que se encuentre dentro del rango declara do) a la cual se 
le debe realizar cada ensayo.  
Para los seguimientos de los certificados de conformidad, el organismo de certificación tiene 
la facultad de seleccionar la potencia (que se encuentre dentro del rango declarado) a la cual 
se le debe realizar cada ensayo.  
El certificado que sea expedido como resultado de la evaluación con este esquema tendrá 
una vigencia de dos (2) años , con un seguimiento que se debe realizar en un periodo de 
máximo doce (12) meses contados a partir de la expedición del certificado.  
 
Para efectos de trámites ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, la SIC 
aceptará los certificados que estén  vigentes, y podrá exigir, de acuerdo con la oportunidad en 
que se use el certificado, las evidencias sobre el inicio y terminación efectiva de las actividades 
de vigilancia (seguimiento)  o renovación . 
  
Las evaluaciones de vigilancia (seguimiento) y renovación siempre se deberán finalizar dentro 
de cada periodo establecido para las mismas. Si se llega a la fecha de seguimiento o 
renovación y  aún no se finalizan estas actividades, se deberá suspender el ce rtificado  hasta 
que concluyan dichas actividades, en cualquier caso, las fechas inicialmente establecidas 
para seguimientos o renovaciones no deberán ser modificadas en el cuerpo del certificado.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 14 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
14 
 
  
Las fechas de expedición y de vigencia deben ser claramente visibles en el certificado, así 
como los demás aspectos establecidos para el contenido mínimo del certificado de productos . 
4.2.7.3. Esquema 5  RETILAP  
 
En este esquema la evaluación de la conformi dad está dirigida a aquellos productos cuyos 
fabricantes cuenten con certificación de su sistema de gestión de calidad ISO 9001  o NTC -
ISO 9001 u otro expedido bajo norma similar emitido por organismo de certificación acreditado 
bajo la norma ISO/IEC 17021 -1 o NTC -ISO-IEC 17021 -1, que cubra en el alcance de la 
certificación el proceso de fabricación del producto objeto del Reglamento técnico. Tal 
certificación deberá haber sido otorgada por el ONAC o por un organismo acreditado por una 
entidad de acred itación que sea miembro de los acuerdos de reconocimiento multilaterales tal 
como IAF. Los usuarios de este esquema podrán ser fabricantes nacionales, importadores 
nacionales o fabricantes extranjeros que actúen como importadores en Colombia.   
 
Este esquem a incluye los ensayos o pruebas del producto y la auditoría del sistema de gestión 
de la calidad , de acuerdo con el cumplimiento de las siguientes consideraciones:  
1) Muestras tomadas por el organismo de certificación  como sigue:  
a) Para productos de fabricació n nacional, donde el cliente es el mismo fabricante, 
la muestra debe ser tomada de la fábrica y/o del mercado, o de ambos.  
b) Para productos fabricados en el extranjero, donde el cliente es el importador 
nacional, o cuando el fabricante también actúa como importador para 
Colombia, la muestra debe ser tomada de la fábrica y/o de la bodega del 
importador o comercializador y/o del m ercado.  
c) En todo caso, en los seguimientos de cada uno de los ciclos de certificación , la 
muestra deberá ser tomada del (de los) punto(s) de comercialización .  
2) Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras seleccio-
nadas, de acue rdo con los requisitos de presente Reglamento técnico aplicables al 
producto . 
3) En el otorgamiento del certificado: auditoría inicial del sistema de gestión de calidad 
del fabricante, realizada por organismo de certificación acreditado con norma ISO/IEC 
17021 -1 o validación mediante revisión documental como se describe en el del pre-
sente artículo . 
4) Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por 
atributos, ensayos/pruebas, inspección del proceso de producción y auditoría al 
sistema de gestión de la calidad, o sus validaciones . 
5) Revisión de toda la información y de resultados relacionados con el proceso de eva-
luación . 
6) Elaboración de informe de evaluación de la conformidad . 
7) Decisión sobre otorgamiento de la certificación . 
8) Comunicación de la decisión y notificación a las entidades de vigilancia y control 
cuando estas lo requieran y al dueño del certificado.  
9) Registro de la información en bases de datos reglamentarias . 
10) Decisión del proceso de certificación, si los resultados de la determinación, la revisión 
y decisión son positivos.  
11) Autorización para el uso del certificado durante el tiempo de vigencia establecido en el 
certificado . 
12) Autorización para que cada producto incluido en el alcance certificado lleve la marca 
de conformidad con el Reglamento. El porte o no de la marca de conformidad obede-
cerá a decisión tomada por el productor . 
13) Vigilancia (Seguimiento) o renovación mediante au ditoría del sistema de gestión de 
calidad realizada por organismo de certificación acreditado con norma ISO/IEC 17021 -
1; o validación de la certificación del sistema de calidad mediante revisión documental 
como se describe en el presente artículo.  
14) Vigilanc ia (Seguimiento)  o renovación  mediante evaluación de la conformidad de re-
sultados de la ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas de muestras 
tomadas por el organismo de certificación . 
15) Decisión del mantenimiento de la certificación y de las autorizaciones del uso del cer-
tificado y marca de conformidad, con base en la evaluación y los resultados de las 
actividades de vigilancia (Seguimiento)  o renovación .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 15 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
15 
 
 Para este esquema, la determinación del tamaño y toma de las muest ras en procesos de 
evaluación de conformidad con fines de certificación es potestad de los Organismos de 
Certificación de Producto o Declarantes.  
Sin embargo, para el otorgamiento del certificado de conformidad y en el caso de familias de 
productos pertene cientes a la misma categoría, se deben realizar los ensayos que involucren 
mediciones de temperatura  y de características eléctricas  establecidos en el presente 
Reglamento para la máxima y mínima potencia de operación declarada por el fabricante. Para 
los demás ensayos, el organismo de certificación tiene la facultad de seleccionar la potencia 
(que se encuentre dentro del rango declarado) a la cual se le debe realizar cada ensayo.  
Para los seguimientos de los certificados de conformidad, el organismo de cer tificación tiene 
la facultad de seleccionar la potencia (que se encuentre dentro del rango declarado) a la cual 
se le debe realizar cada ensayo.  
El certificado que sea expedido como resultado de la evaluación con este esquema tendrá 
una vigencia de cinco ( 5) años, con un primer seguimiento que se debe realizar máximo al 
mes doce (12) y un segundo seguimiento que se debe realizar máximo al mes treinta y dos 
(32), contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado o la fecha renovación.  
 
Para efectos de trámites ante la VUCE, la SIC aceptará los certificados que estén vigentes, y 
podrá exigir, de acuerdo con la oportunidad en que se use el certificado, las evidencias sobre 
el inicio y terminación efectiva de las actividades de vigilancia ( seguimiento)  o renovaci ón.  
  
Las evaluaciones de vigilancia (seguimiento) y renovación siempre se deberán finalizar dentro 
de cada periodo establecido para las mismas. Si se llega a la fecha de seguimiento o 
renovación y aún no se finalizan estas actividades, se deberá suspender el certificado  hasta 
que concluyan dichas actividades, en cualquier caso, las fechas inicialmente establecidas 
para seguimientos o renovaciones no deberán ser modificadas en el cuerpo del certificado.  
 
Las fechas de expedición y de vigencia deben ser claramente visibles en el certificado, así 
como los demás aspectos establecidos para el contenido mínimo del Certificado de producto.    
 
La validación de la certificación del sistema de calidad , mediante rev isión documental,  
deberá comprender como mínimo el desarrollo de las siguientes actividades:  
1) Solicitar copia del certificado del sistema de gestión de calidad en idioma castellano o 
inglés.  
2) Verificar del certificado del sistema de gestión de calidad la siguiente información:  
a) Que haya sido expedido por un organismo de certificación de sistemas de 
gestión acreditado por el organismo nacional de acreditación de Colombia 
ONAC, o por un organismo  de certificación de sistemas de gestión acreditado 
por un organismo acreditador perteneciente a los acuerdos multilaterales 
vigentes de los que haga parte el organismo nacional de acreditación, tal como 
IAAC ( InterAmerican Accreditation Cooperation ) o IAF  (International 
Accreditation Forum ). 
b) Que el producto a certificar se encuentre cubierto por el alcance del sistema de 
gestión de calidad certificado.  
c) Que se encuentra vigente.  
d) Que la planta de fabricación de donde proviene el producto a certificar esté 
incluida en el certificado del sistema de gestión de calidad . 
 
Parágrafo 1 : Tanto para el Esquema 4 RETILAP como para el Esquema 5 RETILAP, el 
alcance del certificado de producto corresponderá a una planta de producción, en el caso de 
tener distintas plantas de producción, los productos fabricados en cada una de ellas deberán 
tener un certificado de conformidad diferente soportado en tomas de muestras, conforme a lo 
establecido en la familia  perteneciente a la misma categoría  y ensayos respec tivos para los 
productos cubiertos en el certificado de cada una de ellas . 
4.2.7.4. Disponibilidad y suministro de los certificados de conformidad  
Copias de los certificados de conformidad  de los productos objeto del presente Reglamento,  
deberán estar disponibles al público y a las entidades de vigilancia y control, de forma física  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 16 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
16 
 
 y/o digital en los puntos de exhibición y venta , los cuales podrán ser de manera física o en 
canales virtuales , de manera complementaria podrán  estar disponibl es en los portales web de 
los productores  para Colombia o comercializadores que realicen la venta al usuario final.  En 
todo caso, los productores para Colombia y comercializadores deberá n mantener una copia 
de los certificados de conformidad de producto p ara suministrar a la persona interesada, si 
este así lo requiere . 
Artículo 4.2. 8. Cumplimiento a través de norma técnica  
Para los productos establecidos en el Título 7 y Título 11 del Libro 2, los cuales deben 
demostrar su conformidad con este Reglamento a través de l cumplimiento de norma técnica 
debido a sus especificaciones técnicas, los certificados de producto con la respectiva norma 
a presentar  deberán cumplir mínimo con lo siguiente:   
1) Lo establecido con el numeral 3 y 6 del artículo 4.2.1 . del presente Reglamento.  
2) Estar vigentes al momento de la importación.  
3) La SIC reconocerá certificados en el exterior expedidos bajo esquemas de certificación 
definidos en el presente Reglamento y podrá reconocer otros sistemas o esquemas, 
siempre que cada certificado venga acompañado de sus propios soportes, expedidos 
por el mismo organismo de certificación, en los cuales se señale el esquema de 
certificación y sus características. En el evento en que el certificado haya sido expedido 
con un año o más de anterioridad, se deberá anexar evidencia documental (tales como 
registro de última auditoria de seguimiento, constancia, certificación u otro documento 
proveniente del organismo de certificación) donde se pronuncie sobre la vigencia del 
certificado de conformidad en mención.  
4) El alcance del certificado con la norma técnica con l a cual se declara el cumplimiento 
debe cubrir el producto.  
5) La SIC en su ejercicio de control y vigilancia evalúe y reconozca estos certificados de 
conformidad a través de la VUCE, como parte del proceso de importación. Para la 
evaluación y reconocimiento d el certificado, además de los aspectos que garanticen la 
confianza de este, la SIC verificará que la norma técnica base del certificado tenga 
alcance al producto y el certificado lo cubra, adicionalmente se deben cumplir los 
demás requisitos que considere dicha superintendencia . 
El Ministerio definirá la herramienta mediante la cual se incluyan las normas y los productos a 
los que les aplica este mecanismo, esta podrá ser consultada en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía. En caso de que alguna norma no haya sido incluida en la herramienta, el 
interesado podrá solicitar al Ministerio que la misma sea incluida allegando los debidos 
soportes (ficha técnica del producto y norma del producto).  Este mecanismo se validará 
durante el proceso de i mportación a través de la VUCE.  
TÍTULO 3 – DEMOSTRACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES  
Los requisitos establecidos para instalaciones objeto del presente Reglamento y los cuales 
son objeto de verificación y demostración de la conformidad se establecen en el Libro 3.  
  
Previa energización definitiva, las instalaciones objeto del presente Reglamento incluidas en 
el artículo 4.3. 3, deberán ser inspeccionadas por un organismo de inspección , acreditado por 
ONAC bajo la norma ISO/IEC 17020 , con alcance al tipo de instalación de acuerdo con su 
acreditación, obteniendo como resultado el dictamen de inspección.  
 
Los constructores de instalaciones de sistemas de iluminación sujetos al cumplimiento del 
presente reglamento técnico , cuyo control corresponde a la S uperintendencia de Industria y 
Comercio, deben estar inscritos en  la plataforma de “Registro de Productores e Importadores 
y Prestadores de Servicio ” de la SIC y mantener la información actualizada.  
Artículo 4.3. 1. Declaración de cumplimiento  
Todo sistema de iluminación  objeto del presente Reglamento , nuevo, expandido o 
modernizado según lo dispuesto en el LIBRO 3 – INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN, deberá tener su s “Declaraci ones  de Cumplimiento” con el presente  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 17 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
17 
 
 Reglamento emiti das por la s persona s competente s responsable s del diseño y de  la 
construcción de la instalación de iluminación o alumbrado público.  
 
Para efectos de la demostración de conformidad con el presente Reglamento de instalaciones 
de sistemas de iluminación, incluidas las destinadas al alumbrado público, la persona c ompe-
tente responsable del diseño, incluyendo  el responsable de la construcción  del sistema de 
iluminación , deberá n declarar el cumplimiento del RETILAP, diligenciando los formatos de 
declaración correspondientes. Esta declaración se considera un documento público que es 
emitido bajo la gravedad de juramento y que se constituye en documento fundamental del 
proceso de certificación, quien la suscribe asume la responsabilidad de los efectos de la ins-
talación de ilumin ación, de presentarse diferencia entre los datos declarados y los encontra-
dos in situ las entidades de vigilancia y control procederá n a aplicar el régimen sancionatorio 
estipulado en el presente reglamento  o el que le resulte aplicable . 
Artículo 4.3. 2. Inspección con fines de certificación  
En este esquema la evaluación de la conformidad involucra la inspección de la instalación de 
un sistema de iluminación mediante dictamen de inspección , en el cual se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
  
1) De acuer do con la Ley 1480 de 2011, la instalación de un sistema de iluminación  en 
su conjunto se considera un producto . En consecuencia , se debe declarar la 
conformidad a través de l as “Declaraci ones de cumplimiento” , y en los casos que 
aplique mediante Dictamen de Inspecci ón. 
2) Con el fin de garantizar una certificación expedida bajo principios de idoneidad, 
independencia e imparcialidad a las instalaciones que  requieren certificación plena , la 
declaración de cumplimiento del diseñador y la declaración de cumplimiento del 
constructor , deben ser validadas mediante un Dictamen de Inspección, expedido por 
un organismo de inspección acreditado por el ONAC  bajo la norma ISO/IEC 17020 .  
Toda vez que el dictamen de inspección corresponde al documento que permite 
presumir el cumplimiento del RETI LAP, hasta tanto no se cuente con la certificación, 
no se podrá hacer uso de las instalaciones por parte de usuarios finales.  
3) En los casos en que l as instalaciones de sistemas de iluminación requieran tanto 
inspección RETIE como RETILAP, se debe tener en cuenta que ambas  son requisito 
para la obtención del suministro del servicio de energía eléctrica del proyecto cuando 
este sea nuevo o para dar cont inuidad del servicio en el caso de expansión o 
modernización.  
4) Para expansiones o modernizaciones de las instalaciones  de sistemas de iluminación,  
la parte expandida o modernizada  debe cumplir y demostrar la conformidad con el 
RETI LAP, mediante la s Declaraci ones  de Cumplimiento y el Dictamen de Inspección , 
en los casos que le aplique . 
5) La inspección con fines de demostrar la conformidad con RETI LAP la debe contratar 
el propietario o representante legal del proyecto donde está incorporada la instalación 
del sistem a de iluminación , quien será el dueño del certificado. El propietario de la 
instalación debe entregar al organismo de inspección la documen tación completa que 
le aplique a la instalación, así mismo , debe permitir el desarrollo y la ejecución de las 
pruebas y las mediciones necesarias para la verificación de la conformidad con 
RETI LAP. Dado que el proceso de inspección es una validación de la “Declaración de 
cumplimiento”, en la inspección debe estar presente la persona responsable de la 
construcción de la instalación del sistema de iluminación , es decir, quien suscribe dicha 
declaración, y solo se permitirá delegar tal actividad, mediante documento escrito 
firmado por el delegante y el delegado, este último debe ser un profesional de la misma 
competencia técnica y legal del responsable de la co nstrucción. En el dictamen se 
dejará constancia del hecho.  
6) En todo proceso de inspección, el organismo de inspección se obliga a realizar l as 
mediciones, con equipos calibrados en laboratorios acreditados  bajo la norma ISO/IEC 
17025 , mediante los cuales se  pueda determinar la conformidad de la instalación del 
sistema de iluminación bajo inspección y debe dejar los registros de los valores 
medidos y de actividades de inspección fundamentales para la decisión.  
7) Los procedimientos, métodos y equipos, aprobados en el proceso de acreditación, son 
de obligatorio cumplimiento por parte del organismo acreditado.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 18 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
18 
 
 8) En el proceso de inspección se buscará la trazabilidad de las diferentes etapas de la 
instalación de iluminación, incluidas las destinadas a alumbrado público, para lo cual 
se debe tener en cuenta lo actuado y documentado por las personas competentes que 
participaron en el diseño, construcción e interventoría cuando a plique ; en todos los 
casos se dejará consignado en el formato de inspección, l a información del profesional 
responsable de ca da etapa. Respecto de la etapa de diseño, el Organismo de 
Inspección deberá validar los resultados del diseño fotométrico por medio de las 
mediciones en campo.  
9) Los diseños son elementos base para definir la co nformidad de la instalación con el 
Reglamento, pero no son el único objeto del dictamen, por tanto, el mismo por sí solo 
no determina la conformidad o no de la instalación.  
10) Los procedimientos , listas de chequeo y formatos de inspección deben ser realizados 
y diligenciados en el sitio de la instalación y dejar las evidencias del hecho, tanto 
mediante inspección visual, como ejecutando las pruebas y medidas requeridas, 
registrando los resultados en los formatos de dictamen establecidos en el presente 
Anexo General . 
11) Se debe verificar que los productos utilizados en las instalaciones de sistemas de 
iluminación que sean objeto del RETILAP cuenten con su respectivo certificado de 
conformida d y se debe confirmar que la referencia del producto instalado corresponda 
con la referencia del producto certificado. Si se detectan inconformidades en un 
producto, así el mismo esté certificado, se deberá rechazar y se deberá informar del 
hecho a la SIC.  Será necesario que el organismo de inspección mantenga archivos de 
todos los certificados de producto de los productos utilizados en la instalación , los 
cuales deben ser suministrados por el constructor junto con la declaración de 
cumplimiento de la const rucción.  
12) El dictamen de resultado de la inspección y las pruebas y ensayos realizados a la 
instalación del sistema de iluminación , deben determinar el cumplimiento de los 
requisitos, relacionados en el formato de inspección, que apliquen.  
13) Si la instalación inspeccionada no es aprobada, el inspector debe entregar documento 
escrito con las no conformidades y debe determinar con el usuario la programación de 
la nueva visita de inspección para cerrar las no conformidades de la instalación frente 
al Reglamento. En todo caso , el organismo de inspección debe cerrar la inspección 
emitiendo el dictamen de aprobación o de no aprobación.  
14) El organismo de inspección debe emitir un dictamen para cada instalación 
inspeccionada y entregarlo al propietario de la i nstalación. En los casos de 
edificaciones empresariales o de oficinas que involucren varios propietarios, a cada 
uno se le debe entregar su dictamen y el será responsable de su custodia y de 
suministrarlo cuando el operador de red o las entidades de contro l y vigilancia se lo 
exija. Los dictámenes correspondientes a áreas comunes de la copropiedad , así como 
los de edificaciones de uso comercial, industrial, oficial  o residencial multifamiliar 
deben ser administrados y custodiados por la administración de la  edificación.   
15) El organismo de inspección acreditado guardará reserva sobre los procedimientos, 
planos, cartas, informes, o cualquier otro documento o información calificada como 
confidencial que esté relacionada con la instalación a inspeccionar. No obstante, en el 
evento de requerimiento por parte de autoridad judicial, la SSPD o la SIC debe 
suministrar la información sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1712 de 201 4. 
16) El inspector debe dejar constancia del alcance y estado real de la instalación al 
momento de la inspección, con mecanismos tales como registros fotográficos, 
registros de medidas y planos o esquemas, los cuales deberán mantenerse durante la 
vigencia de la acreditación.  
17) El organismo de inspección debe reportar los di ctámenes en el SICERCO, 
administrado por la SIC. Los operadores de red o los comercializadores de energía 
deberán consultar el SICERCO para verificar la autenticidad de los dictámenes que le 
sean presentados en las solicitudes de prestación del servicio de  energía.  
18) Los organismos de inspección deben reportar a la SIC, dentro de los 10 días hábiles, 
siguientes a la terminación del plazo dado para cerrar las no conformidades, aquellas 
instalaciones inspeccionadas que no fueron aprobadas, informando las razone s de la 
no aprobación, junto con el nombre del proyecto, dirección, nombre del constructor y 
responsables y fecha de inspección. Esta información debe aportarse en medio digital 
en formato PDF. Si se tiene información de que la instalación fue energizada debe 
hacerse mención del caso.  Para el caso de las instalaciones de alumbrado público el 
reporte deberá ser enviado a la SSPD.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 19 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
19 
 
 19) Al cierre del proceso de certificación de la instalación, el dictamen de inspección debe 
ser firmado tanto por el dir ector técnico del organismo de inspección, como por el 
inspector responsable de la inspección . 
20) No se deben inspeccionar instalaciones fuera del lugar de la instalación a dictaminar.  
21) En el caso de los proyectos de alumbrado público el Municipio y/o Distrito  o a quien 
este delegue la prestación del servicio de alumbrado público, será el responsable de  
solicitar el dictamen de inspección y mantener una copia del dictamen de  los proyectos 
de alumbrado público, a fin de facilitar su consulta cuando lo requiera el responsable 
de la prestación del servicio de energía eléctrica o autoridad administrativa, judicial, de 
policía o de control o vigilancia.  Es de aclarar que el Munici pio y/o Distrito deberá 
mantener la copia del dictamen  de inspección, así sea delegada  la prestación del 
servicio público a un ter cero.  
22) En el caso de procesos de modernización de alumbrado público , el Municipio y/o 
Distrito o a quien este delegue la prestación del servicio de alumbrado público, debe 
solicitar el dictamen de inspección correspondiente , siendo responsable de hacer los 
ajustes necesarios en la infraestructura para el cumplimiento de l os requisitos 
establecidos en el presente reglamento.  
23) Para la aceptación de los valores medidos en las instalaciones de iluminación objeto 
del presente Reglamento, los datos resultantes del diseño más el valor considerado 
como factor de mantenimiento, no deben diferir en más del 10 % para instalaciones de 
iluminación interior e iluminación exterior ni en más de un 1 2 % para instalaciones de 
alumbrado públi co e iluminación de escenarios deportivos, respecto de los valores 
medidos de los sistemas de iluminación en funcionamiento. Este procedimiento y 
criterio de aceptación se aplicará tanto para medidas en luxes como en candelas por 
metro cuadrado. Para ello deben considerar las siguientes fórmulas:  
Tabla 4.3.2. a.  Fórmulas para aceptación de valores medidos en instalaciones de iluminación  
 
 
Tipo de Instalación  
  
Fórmula para aceptación de valores medidos  
 
 
 
 
Sistema de iluminación interior, 
iluminación de emergencia e iluminación 
exterior  Vma ≥ V d*(1+(1 -FM))*0, 9 
Donde,  
Vma: Valor medido para aceptación en luxes  
Vd: Valor de iluminancia promedio calculado por el software de diseño en luxes  
FM: Factor de mantenimiento considerado en el diseño  
0,925: Corresponde a una tolerancia de la medición del 10 % 
 
 
 
 
 
 
Sistema de alumbrado público e 
iluminación de escenarios deportivos  Vma  ≥ V d*(1+(1 -FM))*0, 88 
Donde,  
Vma: Valor medido para aceptación  
Vd: Valor de iluminación promedio calculado por el software de diseño, en luxes 
o cd/m2 según el caso  
FM: Factor de mantenimiento considerado en el diseño  
0,90: Corresponde a una tolerancia de la medición del 1 2 % 
 
24) Se le dará prioridad en l as vías a las medidas de luminancia. Para la realización de las 
mediciones se deben seguir los protocolos estipulados en los numerales 4.3.10 o 
4.3.11 según sea el caso. Todos los lineamientos dados en el presente numeral deben 
ser seguidos para el caso de corroboración de nivele s de luminancia e iluminancia por 
parte de los interventores o personal encargado de hacer seguimiento a las 
instalaciones o para fines de recibo de obra, inclusive si el proyecto no está estipulado 
como objeto de certificación plena y dictamen de inspecci ón. 
Artículo 4.3. 3. Instalaciones que requieren Certificación Plena  
Requieren de Certificación Plena ( Declaración de Cumplimiento  y Dictamen de Inspección ), 
las siguientes instalaciones de sistemas de iluminación de todos los proyectos nuevos, 
expandidos o modernizados  en la vigencia del RETILAP , con las siguientes características:  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 20 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
20 
 
 1) Instalaciones interiores y exteriores (nuevas, expandidas o modernizadas) con reque-
rimientos d e iluminación para áreas iguales o superiores a 100  m2 dentro de un mismo 
proyecto o para aquellas instalaciones donde la sumatoria de áreas, dentro de un 
mismo proyecto, iguale o supere los 100  m2. 
2) Instalaciones de alumbrado público (nuevas, expandidas o modernizadas) categoriza-
das en los niveles B y C de ac uerdo con lo estipulado en el TÍTULO 3 - INSTALACIO-
NES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO del LIBRO 3 del 
presente Reglamento.  
3) Instalaciones de sistemas de iluminación en túneles . 
4) Jardines infantiles, escuelas, colegios, universidades, centros  de enseñanza, salones 
de clase, laboratorios y en general todas las instituciones educativas, tanto públicas 
como privadas.  
5) Clínicas, centros de salud, IPS, hospitales y en general todos los centros de atención 
médica y prestación de servicios de salud, t anto públicos como privados.  
6) Zonas comunes de condominios, conjuntos y edificaciones residenciales  o similares , 
objeto de una misma licencia o permiso de construcción,  incluyendo puntos fijos, es-
caleras, parqueaderos interiores y exteriores , así como las zonas de recreación priva-
das y salones de reuniones o comunales . Estos dictámenes pueden incluir varias áreas 
en un mismo proceso.  La certificación será del conjunto o edificación.  
7) Almacenes de grandes superficies, áreas comunes en centros comerciales (no incluye 
las áreas privadas asociadas a los locales comerciales), sitios de recreación, espec-
táculos públicos, canchas, escenarios deportivos, zonas comunes en hoteles, audito-
rios, b ibliotecas, estaciones y terminales de transporte, zonas comunes en centros de 
reclusión.  
8) Industria, oficinas y comercio con 30 o más puestos de trabajo o con un área iluminada 
igual o mayor a 100 m2, incluyendo las zonas comunes en edificaciones y oficin as. 
9) Infraestructura urbana de movilidad, como puentes, túneles, estaciones y terminales 
de transporte urbano, estaciones de metro y de trenes, los paraderos de transporte 
público (tales como portales, estaciones satélite y e staciones de transporte masivo) y 
aeropuertos  (incluyendo plataformas y hangares) . 
10) Las instalaciones que requieren de iluminación de emergencia, descritas en el Libro 3 
del presente Reglamento, independientemente del área del espacio o cantidad de 
puestos de trabajo.  
11) Sistemas de iluminación de parques, plazas y plazoletas.  
Parágrafo  1: La certificación plena con RETILAP y la s declaraci ones de cumplimiento son 
complementarias a las exigidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE. Por lo tanto, los operadores de red no están autorizados a proveer suministro eléctrico 
hasta tanto no cumpla con lo exigido en RETIE y RETILAP a toda instalación a la que se le 
exige Certificación Plena, para esto  deberá presentar , antes de la ener gización del proyecto , 
el documento que certifique el cumplimiento del requisito y el acta de entrega final al usuario, 
en conjunto con los dictámenes de inspección correspondientes a  la instalación eléctrica 
exigidos en el RETIE.  
Artículo 4.3. 4. Responsab ilidad y oportunidad de Organismo s de inspección y 
Laboratorios de Calibración  
Los organismos de inspección que intervengan en el proceso de demostración de la 
conformidad con el RETILAP  debe n estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17020 o NTC -
ISO-IEC 17020 o la que la modifique o sustituya, y los laboratorios de calibración utiliza dos 
debe n estar acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 o NTC -ISO-IEC 17025 o la que la 
modifique o sustituya. Igualmente, deben cumplir con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.  
 
Adicional a los requerimientos de la norma ISO/IEC 17020  o NTC-ISO-IEC 17020, o la versión 
que la modifique o sustituya,  los organismos de inspección para las instalaciones del presente 
Reglamento  deberán cumplir los siguientes requisitos que podrán ser ve rificados en cualquier 
momento por la SIC en sus funciones de vigilancia y control, o por el ONAC en el ejercicio de 
acreditación:  
 
1) Deben cumplir con los criterios de independencia para los Organismos de Inspección 
Tipo A de la norma ISO/IEC 17020 o NTC -ISO-IEC 17020.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 21 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
21 
 
 2) En el proceso de acreditación, deben presentar los procedimientos a aplicar en las 
inspecciones con los cuales se asegura la verificación del cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en el RETI LAP, aplicables a la instalación objeto d e inspección.  
3) Deben establecer los procedimientos, métodos y equipos de medición para atender 
los distintos ítems contemplados en los formatos de dictámenes de inspección 
establecidos en el presente Reglamento . Estos mismos procedimientos, métodos y 
equipos de medición se deberán presentar en el trámite de acreditación ante el ONAC, 
mantener y aplicar durante la vigencia de la acreditación.  
4) Los inspectores encargados de ejecutar dichas pruebas y mediciones deben 
demostrar su competencia mediante un certificado de competencia expedido por un 
organismo de certificación de personas acreditado o una entidad pública habilitada  por 
el Ministerio de Trabajo , de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4.4 . del presente 
Reglamento.  
5) Deben contar de manera suficiente con recurso humano  de tal manera que garantice 
la capacidad operativa prevista por el organismo , equipos de medida para las pruebas 
y ensayos requeridos para atender efectiva y oportunamente los servicios de 
inspección de acuerdo con los alcances específicos de la instalación para los cuales 
esté acreditado.  
6) Durante el proceso de acreditación, el o rganismo de inspección debe adjuntar las hojas 
de vida y copias de los certificados de experiencia y de los certificados de 
competencias vigentes como inspector , tanto del director técnico como de los 
inspectores que suscriban los dictámenes de inspección.  Los retiros y/o remplazos de 
inspectores y directores técnicos deben ser notificados al ONAC. Antes de utilizar los 
servicios profesionales de un inspector y/o director técnico, el organismo de inspección 
deberá comprobar la existencia y vigencia de su(s)  certificado(s) de competencia, la 
tenencia de su matrícula profesional y el cumplimiento de los requisitos de experiencia.  
  
Adicionalmente, los organismos de inspección que intervengan en el proceso de demostración 
de la conformidad con el presente Regla mento, así como los laboratorios de calibración 
utilizados, deben estar acreditados por el ONAC, conforme a las disposiciones establecidas 
en el Decreto 1074 de 2015, así como l os que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Adicionalmente, deben cumplir las reglas de acreditación emitidas por este organismo 
nacional de acreditación y demás normatividad aplicable sobre la materia.  
  
También se podrán utilizar los laboratorios de calibración del extranjero siempre y cuando 
estén acreditados por Orga nismos que hagan parte de acuerdos multilaterales tales como 
ILAC.  
 
Los organismos de inspección y los laboratorios de calibración que obtengan acreditación por 
parte del ONAC para adelantar las actividades de evaluación de la conformidad con el 
presente R eglamento, son responsables ante sus clientes y ante el Estado por la ejecución 
técnica y oportuna de los trabajos de inspección y calibración que se les encomienden. Por lo 
anterior, una vez recibida la solicitud  de un cliente precisando los ser vicios requeridos y se 
cuente con toda la información técnica para atender la solicitud, deberán responderla en un 
plazo máximo de 15 días calendario y, si se acuerda el encargo, atenderla integralmente en 
el plazo que se establezca contractualmente entre el cliente  y el organismo o la persona 
designada.  
Artículo 4.3. 5. Revisión de las instalaciones  
Para asegurar que las instalaciones de sistemas de iluminación mantengan la seguridad, 
desempeño y eficacia durante su vida útil, se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
1) Las instalaciones de iluminación objeto del presente reglamento , que requieran 
certificación plena, deberán ser revisadas periódicamente y reval idadas mediante 
dictamen de inspección , emitido por organismos de inspección acreditados . La revisión 
periódica deberá hacerse c on la siguiente periodicidad : 
a) Cada c uatro (4) años para instalaciones de sistemas de iluminación en túneles.  
b) Cada c inco (5) años para instalaciones de sistemas de iluminación de áreas 
clasificadas, alumbrado público y escenarios deportivos o recreativos.  
c) Cada d iez (10) años para instalaciones de sistemas de iluminación interior y 
exterior (salvo escenarios deportivos o recreativos) .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 22 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
22 
 
 2) En la revisión periódica de las instalaciones objeto del presente Reglamento, el 
inspector debe verificar el cumplimiento del RETILAP en cuanto a que la instalación 
del sistema de iluminación no presente riesgos para la salud vis ual de los usuarios, 
verificando que los niveles de iluminación medidos en la inspección previa no hayan 
disminuido en más de un 10 % al momento de la inspección de revisión.  Por tal razón, 
el dictamen se basará en el resultado de la inspección física, con  las mediciones y 
pruebas pertinentes en la instalación, sin necesidad de profundizar en la revisión 
documental y  se deben utilizar los formatos del presente Anexo General, haciendo la 
observación que se trata de una inspección de revisión . 
3) La revisión de las instalaciones mediante inspección se deberá adelantar con base en 
la versión del Reglamento técnico bajo la cual se emitió la certificación inicial  y se 
deberán revisar  y cumplir  todos los requisitos asociados a cada alcance de la 
instalación . 
4) En caso de que por deficiencias de la instalación de iluminación se presente alto riesgo 
o peligro inminente para la salud o la vida, se debe dar aviso inmediato al Operador 
de Red o al pres tador del servicio de alumbrado público con el propósito de que estos 
tomen las medidas necesarias en la instalación comprometida. Si el propietario de la 
instalación de iluminación o la persona causante de generar la condición de peligro 
inminente para la  salud o la vida, no corrigen tal situación, quienes se consideren 
afectados podrán solicitar la actuación de instancias administrativas o judiciales que 
sean del caso  y que procedan . Si las condiciones que generan el peligro inminente 
son causadas por per sonas distintas al propietario o tenedor de la instalación de 
iluminación , este debe iniciar las acciones a que haya lugar y solicitar a la autoridad 
competente que se tomen las decisiones que correspondan para que se elimin en los 
factores que generan el p eligro inminente . 
5) Cuando se realicen expansiones o modernizaciones a las instalaciones de sistemas 
de iluminación objeto del presente Reglamento, el propietario o tenedor de estas debe 
asegurar que los trabajos sean realizados por personas c ompetentes . Tales 
modificaciones deben documentarse y estar disponibles de manera que sea fácil su 
consulta, en caso de ser necesario.  En el caso en el que la expans ión o modernización 
realizada sobre la instalación corresponda con lo establecido en el art ículo 4.3. 3. 
deberá realizarse la debida certificación . 
6) Las expansiones o modernizaciones a los sistemas de iluminación de alumbrado 
público ejecutadas directamente por personal del prestador del servicio de alumbrado 
público o por personas competentes de terceros bajo delegación del prestador del 
servicio , deben ser adaptadas a l os requisitos e stablecid os en el presente Reglamento. 
Tales modificaciones deben documentarse y estar disp onibles en una dependencia del 
prestador del servicio de manera que sea fácil su consulta, en caso de ser necesario. 
En el caso en el que la modificación realizada sobre el sistema de iluminación de 
alumbrado público corresponda con lo establecido en artíc ulo 4.3. 4. Instalaciones que 
requieren dictamen de inspección, deberá realizarse la debida certificación.  
7) En caso de que se alteren las condiciones normales o nominales de la instalación de 
iluminación por fuerza mayor o situaciones de orden público, el propietario o tenedor 
de la instalación deberá restablecer las condiciones de seguridad en el menor tiempo 
posible.  
8) El propietario o tenedor de cualquier instalación  de iluminación, independiente de la 
fecha de construcción , será responsable de mantenerla en condiciones seguras, por 
lo tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones de operación y 
manten imiento establecidas en el Libro 3 del presente reglamento que le apliquen, 
para lo cual debe apoyarse en personas c ompetente s tanto para la operación como 
para el mantenimiento.  En consecuencia, el propietario o tenedor será responsable de 
los efectos res ultantes de una falta de mantenimiento o una inadecuada operación de 
dicha instalación.  
9) En la revisión de la instalación no es obligatorio que la persona responsable de la 
construcción de la instalación esté en el momento de la inspección . Sin embargo, 
durante la inspección debe estar presente el responsable de la operación y 
mantenimiento.  
10) El operador de red no deberá aceptar dictamen de inspección de la revisión de 
instalaciones con alcances parciales.  
Parágrafo 1 : Cada una de las instala ciones de sistemas de iluminación y alumbrado público 
deberá n cumplir con la revisión de las instalaciones, de acuerdo con lo establecido en el  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 23 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
23 
 
 numeral 1 del presente artículo, y tendrán un plazo máximo de seis meses más contados a 
partir de la fecha establecida para la revisión de la instalación. Antes de finalizar este plazo , 
el propietario , responsable  o tenedor de la instalación deberá presentar al ope rador de red el 
dictamen donde se valida la revisión de la instalación .  
Artículo 4.3. 6. Excepciones del dictamen de inspección  
Se exceptúan de la exigencia del dictamen de inspección las siguientes instalaciones:  
  
1) Las no incluidas en el artículo 4.3.4 del presente Anexo General.  
2) Instalaciones de guarniciones militares o de policía y en general aquellas que deman-
den reserva por aspectos de Seguridad Nacional . 
Estas excepciones no las excluyen de tener la Declaración de Cumplimiento suscrita por la 
persona c ompetente responsable del diseño y la Declaración de Cumplimiento suscrita por la 
persona c ompetente responsable de la construcción de la instalación de iluminación o de 
alumbrado público.  
Artículo 4.3. 7. Formatos de la declaración de cumplimiento  
La declaración de cumplimiento debe ser diligenciada y suscrita en  los siguientes formatos. 
No se deberá  alterar su contenido, y s olo deben  diligenciarse los espacios destinados para tal 
fin. 
 
Formato 4.3. 7. a. Declaración de cumplimiento del diseñador.  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DISEÑO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN BAJO EL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO 
PÚBLICO  - RETILAP.   
 
DECLARACIÓN No. ___________________________  
  
Yo _______________________________________________, identificado(a) con la c édula de ciudadanía No. 
___________________________ de ________________________, en el ejercicio de mi profesión como 
_____________________________________________________ y titular de la matrícula profesional No. 
_______________________, expedida por el Co nsejo Profesional ________________________________, 
declaro bajo gravedad de juramento que, el diseño de los sistemas de iluminación con alcance 
______________________________________________________________, que estará  ubica da en la 
dirección ____________ __________________________________ del municipio 
____________________________ del departamento 
_____________________________________________, de la cual figura como propietario (a) 
_________________________________________________________  con tipo y número  de identificación 
________________________________, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican, 
establecidos en el RETILAP , de acuerdo con la Resolución No. ______________ de fecha _________  
aplicables al diseño detallado  diseño básico . 
 
Así mismo, declaro que de acuerdo con las especificaciones del diseño de la instalación de iluminación se 
plantearon las siguientes desviaciones  de requisitos , las cuales son soportadas con la justificación técnica y 
análisis , adjunto a esta declaración, que establece que no compromet e la seguridad y/o la salud visual  de los 
usuarios de la instalación :  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ _____
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 24 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
24 
 
 _____________________________________________________________________________ __________
_______________________________________________________________________________________  
 
La presente declaración se firma el día ______ del mes _______ del año ____________ en la ciudad de 
____________________.  
 
Información de notificación  del di señador : 
Dirección:  __________________________________________________  
Teléfono:  ___________________________________________________  
Correo electrónico:  __________________________________________  
Anexos: ____________________________________________________ ____________________  
              ________________________________________________________________________  
              ________________________________________________________________________  
 
 
______________________  
Firma  
 
Formato 4.3. 7. b. Declaración de cumplimiento del constructor.  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE 
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN BAJO EL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO – RETILAP  
 
DECLARACIÓN No. ___________________________  
  
Yo _______________________________________________, identificado(a) con la c édula de ciudadanía No. 
___________________________ de ________________________, en el ejercicio de mi profesión como 
_____________________________________________________ y titular de la matrícula profesional No. 
_______________________, expedida por el Co nsejo Profesional ________________________________, 
declaro bajo gravedad de juramento que, la instalación de los sistemas de iluminación con alcance 
______________________________________________________________, ubicada en la dirección 
__________________ ____________________________ del municipio ____________________________ del 
departamento _____________________________________________,con fecha de inicio de obra 
_______________________(adjunto soportes que demuestran la fecha de inicio de construcción , expansión 
y/o modernización),  de la cual figura como propietario _________________________________________  con 
tipo y número de identificación ________________________________, cumple con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos que le aplican en el RETILAP , de acuerdo con la Resolución No.________ de fecha 
_______  los cuales fueron comprobados a través de mediciones realizadas en cada uno de los espacios 
intervenidos  y de las cuales se adjuntan los respectivos registros. De la misma forma, declaro  que los productos 
utilizados en la construcción de la instalación cumplen con el RETILAP y lo soportan a través del certificado de 
conformidad del producto  emitido por un organismo de certificación de producto acreditado , el cual verifiqué y 
contrasté con tra el producto  instalado . 
 
Así mismo, declaro que la instalación de iluminación requirió un diseño, del cual anexo Declaración de 
cumplimiento del RETILAP del diseño realizado por ________________________________ en el ejercicio de 
su profesión como _______________________________________ identificado con la c édula de ciudadanía 
No. ______________________ de _____________________________ y titular de la matricula profesional No. 
________________________, expedida por el Consejo Profesional ___________ _____________________,  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 25 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
25 
 
 diseño que hace parte de la memoria de la instalación y sirvió de base para la construcción, se refleja en la 
misma y en los planos finales que suscribo y hacen parte integral de la presente declaración.  
 
La presente declaración se f irma el día ______ del mes _______ del año ____________ en la ciudad de 
____________________.  
 
Información de notificación  del constructor : 
Dirección:  __________________________________________________  
Teléfono:  ___________________________________________________  
Correo electrónico:  __________________________________________  
Anexos: ________________________________________________________________________  
              _____________________________________________ ___________________________  
              ________________________________________________________________________  
 
 
______________________  
Firma  
 
Formato 4.3.7 . c. Declaración de cumplimiento de operación y mantenimiento de instalaciones de sistemas de iluminación.  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
  
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓ N BAJO EL REGLAMENTO 
TÉCNICO DE I LUMINACIÓN  Y ALUMBRADO PÚBLICO  – RETI LAP.  
DECLARACIÓN No. __________ ____  
  
  
Yo _______________________________________________, identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 
____________________________de _____________________ en el ejercicio de mi profesión como 
______________________________________________ y titular de la matricula profesional No. 
__________________________,  expedida por el Consejo Profesional _____________ ___________________, 
declaro bajo gravedad de juramento que, la instalación del sistema de iluminación con alcance 
______________________________________________ ubicada en la dirección 
________________________________________del municipio _________________________ del 
departamento ________________________________________, con dictamen de inspección No. 
______________________ expedido por el organismo de inspección________________________ __, del cual 
figura como propietario _________________________________________ con tipo y número de 
identificación__________________________, mantiene el cumplimiento del RETILAP en cuanto a que la 
instalación del sistema de iluminación no presente riesgos  para la salud visual de los usuarios, verificando que 
los niveles de iluminación medidos en la inspección previa no han disminuido en más de un 10 % al momento 
de la inspección de revisión de acuerdo a la Resolución No. ________________ de fecha _________ _____,  
teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento  de la instalación .  
 
Así mismo, declaro que la instalación del sistema de iluminación NO presenta un riesgo para la salud visual de 
los usuarios , de acuerdo con lo establecido en el RETI LAP. 
 
La presente declaración se firma el día ____ del mes _______________ del año _______ en la ciudad de 
_________________.  
  
Información de notificación del operador o mantenedor:  
  
Dirección:  _________________________________________________________  
Teléfono:  __________________________________________________________  
Correo electrónico:  _________________________________________________   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 26 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
26 
 
 Anexos: ________________________________________________________________________  
              ________________________________________________________________________  
              ________________________________________________________________________  
 
 
_______ _______________  
Firma  
Artículo 4.3. 8. Formatos para dictamen de inspección  
Para el dictamen de inspección se debe diligenciar el formato correspondiente, no se deberá 
alterar su contenido, y s olo deberá adicionársele el nombre, logotipo o marca del organismo 
de inspección, el del organismo de acreditación y el código de acreditación otorgado por 
ONAC . Adicionalmente , se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:  
 
1) El organismo de inspección  aplicará el formato correspondiente: Formato 4.3. 8 a, para 
sistemas de iluminación interior y Formato 4.3. 8 b, para iluminación exterior o alum-
brado público, y debe diligenciar cada uno de los ítems, con respuestas concretas, 
especificando si aplica o no el ítem y en caso afirmativo si cumple o no cumple los 
requisitos relacionados.  
2) El documento debe tener los medios de seguridad para evitar que sea adulterado, para 
lo cual se deberá tener en cuenta que el organismo de inspección es responsable de 
garantizar la seguridad de los documentos que emite.  
3) El formato del dictamen de inspección debe tener un original que debe conservar el 
propietario o tenedor de la instalación,  una copia para el operador de red  y una copia 
que debe guardar e l organismo de inspección emisor del dictamen , este también 
puede  ser distribuido en medios digitales.  
4) Cada organismo de inspección debe asignarle numeración continua a los formularios 
para que facilite su control, la SIC podrá investigar y sancionar cuando se incumpla 
este requisito o las fechas de emisión del dictamen presenten inconsistencias con el 
orden de la numeración.  
5) Los valores de los parámetros que requieran medición  deben consignarse en el docu-
mento del dictamen o, si son muchos, podrán registrarse en los formatos del presente 
Reglamento ( Numeral 4.3.9.4. Formato para el registro de las mediciones y Numeral 
4.3.11.6. Formatos para el registro de las mediciones en alumbrado público), los cuales 
deberán adjuntarse al respectivo dictamen de inspección. Dichos parámetros serán  
verificados por la entidad de control y vigilancia, cuando esta lo considere pertinente . 
6) Cuando varios constructores y/o diseñadores hayan intervenido en una misma 
instalación, en el campo de observaciones del dictamen de inspección se deberán 
incluir todas las declaraciones de los constructores y/o diseñadores y deben ser 
relacionadas como anexos en el respectivo dictamen.  
Formato 4.3. 8. a. Dictamen de inspección iluminación interior.  
 
Ver archivo en Excel  “07_Formatos de datos Alumbrado Público y Dictámenes de 
inspección ” pestaña “ Form. Iluminación interior ”  
 
 
Formato 4.3. 8. b. Dictamen de inspección iluminación exterior o alumbrado público . 
 
Ver archivo en Excel “ 07_Formatos de datos Alumbrado Público y Dictámenes de 
inspección ” pestaña “ Form. Iluminación exterior y AP ”  
Artículo 4.3. 9. Procedimiento de mediciones fotométricas en iluminación interior  
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento se deberán 
realizar las mediciones en las instalaciones de sistemas de iluminación interior, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento:  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 27 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
27 
 
 1) Determinar la superficie y puntos de medición de iluminancia del espacio, en el cual 
se pueden desarrollar múltiples tareas visuales, según el numeral 4.3.9.1. Así como, 
en cada una de las áreas de tarea visual, según el numeral 4.3.9.2. 
2) Determinar la distribución de las diferentes áreas que componen el espacio, conforme 
al diseño de la instalación interior. Es decir, ubicar las áreas de tarea visual, áreas 
circundantes inmediatas, áreas de fondo y el área de borde ( tener en cuenta lo plan-
teado en el numeral 3.2.1.2. del Libro 3) . 
3) Realizar las mediciones en los puntos determinados en el primer paso.  
4) Calcular el promedio de las mediciones obtenidas, tanto para el espacio completo 
como para cada área de tarea visual.  
5) Verificar que los valores incluidos en la memoria de cálculo  (descrita en los numerales 
3.1.4.1 y 3.1.4.2 del Libro 3)  sean acordes con los niveles exigidos en el presente 
reglamento . 
6) Comparar los valores incluidos en la memoria de cálculo con los valores medidos en 
el sitio.  
7) Registrar los hallazgos y conclusiones en el formato correspondiente  (Numeral 4.3.9.4. 
Formato para el registro de las mediciones y Numeral 4.3.11.6. Formatos para el re-
gistro de las mediciones  en alumbrado público) . 
Parágrafo 1:  La verificación de las instalaciones de sistemas de iluminación se debe realizar 
mediante la medición en la noche o con ausencia total de luz diurna.  
4.3.9.1. Determinación de superficies y puntos de medición  
Las superficies de medición se deben determinar para establecer los puntos en los que se 
deben realizar las mediciones y verificar que el plano útil, el área de tarea visual, el área 
circundante inmediata y el área de fondo cumplen con los niveles de ilumi nación requeridos.  
 
Se debe establecer una malla de medición tanto para la superficie del espacio completo como 
para las superficies de las diferentes áreas donde se realicen tareas visuales, la cual se debe 
ajustar a la geometría del área en particular.  
 
La malla de medición y la distribución de los puntos de medición se deberá n estimar de 
acuerdo con la siguiente ecuación , tomada de la publicación CIE X005 -1992, con la que se 
obtiene el tamaño máximo de cada celda de la malla de medición:  
 
p = 0,2 x 5log10(d)         Ecuación 1  
Donde,  
 
p: es el tamaño máximo de celda de la malla de cálculo (m) y deberá ser menor o igual 
a 10 m (p ≤ 10 m)  
d: es la dimensión más larga del área de la malla de medición (m). Sin embargo, si la 
relación del lado más largo co n el lado más corto es de 2 o más, entonces d se 
convierte en la dimensión más corta del área.  
 
Para cualquier forma geométrica del área del espacio, se deberá circunscribir un rectángulo 
que la contenga (el cual será la referencia de la malla de cálculo) y determinar el valor de d, 
como la dimensión más larga del rectángulo obtenido (Ver ejemplo de la Figura 4.3. 9.1. a.). 
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 28 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
28 
 
  
 
 
Figura 4.3.9.1. a.  Ejemplos de determinación del área de la malla de medición.  
 
Para determinar el número de puntos de la malla de medición se deberá tomar el número 
entero más cercano a la relación d/p.  
 
Número de puntos = d/p      Ecuación 2 
 
En la Figura 4.3. 9.1. b., se muestra un ejemplo de mallas con puntos de medición, de acuerdo 
con las áreas de ejemplo de la Figura 4.3. 9.1. a. 
 
 
 
 
Figura 4.3.9.1. b.  Ejemplos de mallas con puntos de medición.  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 29 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
29 
 
  
La distancia entre cada punto está dada de acuerdo con las relaciones mostradas en la Figura 
4.3.9.1. c., que representa una malla típica:  
  
 
 
Figura 4.3. 9.1. c. Relaciones de la distancia entre puntos de una malla típica.  
 
Ahora bien, la medición para verificar el cumplimiento de los niveles de iluminación del 
presente Reglamento se deberá hacer en cada uno de los puntos de la malla obtenida del 
espacio a iluminar.  
 
El instrumento de medición debe estar localizado en la sup erficie o plano de trabajo o en la 
porción del área de trabajo donde se realiza la tarea visual crítica (horizontal, vertical, 
inclinada). Si no se especifica este parámetro, se debe considerar un plano imaginario a:  
1) 0 m para actividades a realizar a nivel  del suelo, la iluminación de emergencia, esto 
incluye pasillos, escaleras, zonas de cambio de dirección y sus rutas de evacuación 
relacionadas. Esto teniendo en cuenta que el plano de trabajo está definido a la altura 
del suelo.  
2) 0,75 m sobre el nivel del suelo para trabajar sentados . 
3) 0,85 m sobre el nivel del suelo para trabaj ar de pie.  
Las lecturas deben ser registradas de acuerdo con el Formato 4.3. 9.4. 
4.3.9.2. Determinación de puntos de medición para áreas de tarea visual  
 
La medición para áreas de tarea visual debe tener en cuenta lo siguiente:  
1) Para la medición de las áreas de tarea visual se deberán seleccionar como mínimo 5 
puntos, para cada área de tarea visual  así: 
a) Uno corresponderá al punto central del área de tarea visual . 
b) Los 4 restantes serán ubicados en la periferia del área de la tarea visual, lo 
más equidistante posible entre sí.  
2) Esta medición para áreas de tarea visual será adicional a las mediciones realizadas 
para todo el espacio, descritas en el numeral 4.3.9.1. y se realizará con el fin de 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 30 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
30 
 
 corroborar los requisitos de iluminación del presente reglamento para estas áreas 
especí ficas.  
3) La iluminancia promedio del área de tarea visual se obtendrá al promediar todas las 
mediciones.  
4) Cuando se complementa el alumbrado general con iluminación localizada, el punto de 
medición del área de tarea visual debe medirse con el trabajador en su  posición de 
trabajo normal.  
5) El instrumento de medición debe estar localizado en la superficie o plano de trabajo o 
en la porción del área de trabajo donde se realiza la tarea visual (horizontal, vertical, 
inclinada).  
6) Se deben medir todas las áreas de tare a visual o puestos de trabajo existentes, debido 
a que el nivel de iluminación depende de su ubicación en el espacio respecto a las 
luminarias; así como, de los posibles obstáculos que pueden generar sombras sobre 
estas áreas de tarea visual.  
7) Se aclara que los niveles de iluminación para paredes, techos y la iluminancia cilíndrica 
serán verificados de manera documental, revisando que los valores obtenidos en la 
memoria de cálculo sean acordes con los niveles exigidos en el presente Reglamento . 
4.3.9.3. Informe de resultados de las mediciones  
El informe de resultados de las mediciones debe contener  como mínimo : 
1) Descripción detallada del área de medición . 
a) Indicar la superficie y puntos de medición de iluminancia del espacio general.  
b) Listar cada una de las á reas de tarea visual del espacio general.  
c) Presentar la distribución de las diferentes áreas que componen el espacio, con-
forme al diseño de la instalación interior. Ubicar las áreas de tarea visual, áreas 
circundantes inmediatas, áreas de fondo y el área de  borde. (Tener en cuenta 
lo planteado en el numeral 3.2.1.2. del Libro 3) . 
2) Indicar los tipos de fuentes luminosas y luminarias del espacio . 
3) Precisar los planos de trabajo usados en la medición.  
4) Diligenciar el Formato 4.3. 9.4 para el registro de las mediciones.  
5) Calcular el promedio de las mediciones obtenidas, tanto para el espacio completo 
como para cada área de tarea visual.  
6) Calcular iluminancia promedio  y uniformidad.  
7) Cuadro comparativo entre los valores obtenidos en la memoria de cálculo, los niveles 
exigidos en el presente reglamento y los valores medidos en el sitio.  
8) Hallazgos y conclusiones.  
9) Indicar el instrumento de medición usado.  
a) Marca, serial, referencia . 
b) Certificado de calibración, última fecha de calibración . 
4.3.9.4. Formato para el registro de las mediciones  
 
La información de la verificación y los datos obtenidos en las mediciones se deben registrar 
en el siguiente formato, el cual debe ser  diligenciado por los inspectores designados por el 
Organismo de inspección  para consignar la información relacionada con el lugar a 
inspeccionar, deberán incluir el registro fotográfico correspondiente y estar relacionado en la 
lista de documentos adjunto s al dictamen  de inspección.  
 
Estos formatos hacen parte integral del dictamen de inspección, deben ser entregados en 
conjunto con el dictamen emitido, al igual que el formato donde se tomaron las mediciones, 
estos deben contener claramente la ubicación de los puntos tomados en el área o áreas 
medidas en campo.  
 
Formato 4.3. 9.4. a. Inspección general y medidas de iluminancia del espacio y de las áreas de tarea visual .  
 
INSPECCIÓN GENERAL DEL ESPACIO Y DE LAS ÁREAS DE TAREA VISUAL  
(HOJA 1 DE 3)  
LUGAR DE LA INSPECCIÓN: 
__________________________________________________________________ ________________________  
DIRECCIÓN DEL ESPACIO A VERIFICAR (INCLUIR CIUDAD): 
__________________________________________________________________________________________  
ÁREA DEL ESPACIO (m2): ___________________  
FECHA: _______________ HORA: _____________    
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 31 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
31 
 
  
1.  CONDICIONES DEL ÁREA:  
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA:  
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  
DIMENSIONES DEL ESPACIO O SALÓN:  
LONGITUD: __________     ANCHO: ____________  ALTURA: ____________  
 
2. PLANO DEL ÁREA CON DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS  
Se deben acotar dimensiones del área, interdistancias entre luminarias, referenciar la altura de las 
luminarias con respecto al piso y demás información pertinente  
Adicionalmente, se deben ubicar e identificar las áreas de tarea visual del espacio general.  
  
  
3. DESCRIPCIÓN DE PAREDES, PISOS Y TECHOS  
DESCRIPCIÓN  CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE  
MATERIAL  COLOR  TEXTURA  LIMPIA  MEDIA  SUCIA  
Paredes         
Techo         
Piso         
Superficie de 
trabajo         
Equipo o Máquina         
 
 
4. CONDICIONES GENERALES:  
 
Clasificación del equipo, de acuerdo 
con las categorías del presente 
reglamento.   
Tipo de luminarias (por ejemplo: 
lineal, rectangular, de sobreponer, 
de empotrar, suspendida, directa, 
indirecta, entre otras)   
Tipo de fuente luminosa   
Especificación de las bombillas 
(Cuando aplique)   
Bombillas por luminaria  
(Cuando aplique)   
Número de luminarias   
Altura del montaje   
Espacios entre luminarias   
Condición de las luminarias  Limpio  Medio  Sucio  
 
 
Descripción de la iluminación local o complementaria  
_________________________________________________________________________________ _________
__________________________________________________________________________________________  
Estudios realizados anteriormente :  Sí___  No ____   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 32 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
32 
 
 Resultados obtenidos:  
_________________________________________________________________________________ _________
__________________________________________________________________________________________  
 
MEDIDAS DE ILUMINANCIA PROMEDIO DEL ESPACIO GENERAL  
(HOJA 2 DE 3)   
 
5. NOMBRE DEL ÁREA O DEL ESPACIO GENERAL MEDIDO  
(Ejemplo: Oficina, bodega, entre otros): 
_________________________________________________________________________________________  
(La identificación de los puntos de medición del espacio general se debe hacer de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 4.3.9.1. Determinación de superficies y pun tos de medición del Libro 4 del 
RETILAP)  
(Para los cálculos asociados a las instalaciones de sistemas de iluminación interior consultar el Artículo 
3.2.3 del Libro 3 del RETILAP)  
 
6. EQUIPO DE MEDIDA: ___________________________________ __________________________ _ 
Marca: _____ ___________  Referencia: _____ ____ ________ _ Serial: ______ _________________ __ 
Número de Certificado de calibración: __________ Fecha de la última calibración: ___________ _ 
Nota: Se debe adjuntar el certificado de calibración del equipo usado en las mediciones  
 
7. TABLA DE DATOS PARA LAS MEDICIONES DEL ESPACIO GENERAL  
 
 
IDENTIFICACIÓN 
DE LOS PUNTOS  
 VALOR DE ILUMINANCIA MEDIDO (lx)  
 
Las mediciones se deben hacer para la condi ción más 
crítica. Por ende, se define que se deberán realizar de 
noche o en ausencia total de luz diurna.   
 
OBSERVACIONES  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Iluminancia 
promedio (Eprom)      
Uniformidad (%)     
 
MEDIDAS DE ILUMINANCIA EN LAS ÁREAS DE TAREA VISUAL  
(HOJA 3 DE 3)  
 
8. NOMBRE DEL ÁREA DE TAREA VISUAL O ACTIVIDAD: 
_________________________________________________________________________________________  
 
 
9. TABLA DE DATOS PARA LA MEDICIÓN DE LAS ÁREAS DE TAREA VISUAL  
 
IDENTIFICACIÓN 
DE LOS PUNTOS 
DEL ÁREA DE 
TAREA VISUAL  Altura 
sobre 
el piso  NIVEL DE ILUMINANCIA  
Plano  
(Seleccionar)   
Valor de iluminancia medido  Vertical  Horizontal  Inclinado  
 1        
 2        
 3        
 4        
 5        
 Iluminancia 
promedio (Eprom)          
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 33 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
33 
 
 10. OBSERVACIONES  
_________________________________________________________________________________ _________
__________________________________________________________________________________________  
 
11. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN  
 
 
Director Técnico del organismo de inspección  
 
Nombres y apellidos   
No. de documento de identificación   
Profesión   
Certificado de competencias   
Matrícula profesional   
Firma y sello   
 
 
Inspector  
 
Nombres y apellidos   
No. de documento de identificación   
Profesión   
Certificado de competencias   
Matrícula profesional   
Firma   
4.3.9.5. Requisitos de los equipos de medición  
Todos los equipos para medición de niveles de iluminación deben tener un certificado de 
calibración  expedido por laboratorios de calibración acreditados por ONAC . 
 
Se debe terminar el intervalo de calibración de los equipos de medición, usados por los 
Organismos de Inspección y por los laboratorios, de acuerdo con la  guía ILAC G24:2007 OIML 
D10:2007, “Guidelines for the determination of Calibration intervals of measuring instruments”  
o lo establecido por la autoridad metrológica competente.  
 
El laboratorio de calibración debe entregar el certificado de calibración contra un equipo 
patrón, de acuerdo con la lista de chequeo exigida por la autoridad de metrología competente. 
La vigencia de los certificados de calibración será la determinada por la autoridad de 
metrología com petente.  
 
Para la selección de los equipos de medición se deberán tener en cuenta los siguientes 
requisitos:  
 
1) Medidores fotométricos de iluminancia . Estos instrumentos deberán , como mínimo, 
cumplir con : 
a) Estar debidamente calibrados en el rango de medición suficiente para evaluar 
los puntos medidos.  
b) Respuesta espectral relativa (f1’): Dentro del 6 %  
c) Características de corrección de coseno: Dentro del 3 %  
d) Linealidad ( Linearity ): 3 % ± 1 dígito (En algunos datasheets se encuentra como 
“precisión” o “ accuracy”)  
e) Rango de lectura: 0,1 – 19.990 lx  
f) Tener corrección de color según la curva de eficiencia espectral de la CIE V 
(λ). 
g) El fotómetro deberá ser ubicado tal que el observador no produzca sombras, 
cubierto de la luz extraña que no será medida. (Utiliz ación de un cable de ex-
tensión).  
2) Medidores fotométricos de luminancia . Estos instrumentos deberán  tener :  
a) Certificado de calibración vigente .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 34 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
34 
 
 b) Ángulo de aceptación 1/3º . 
c) Sistema óptico con lentes de 85 mm . 
d) Como u nidad de medida cd/m2. 
e) Exactitud de: 0,01 a 9,99 cd/m2: ±2 % ± 2 dígitos del valor visualizado; 10,00 
cd/m2 o más: ±2  % ± 1 del valor mostrado . 
f) Rango: 0,001 a 9 .999. 
g) En cuenta que : cuando sean usados d ispositivos de medición de luminancia 
por imágenes (ILMDs) , estos deben estar calibrados  en laboratorio acreditado 
por el ONAC  y cumpl ir con los indicadores de calidad establecidos por la CIE 
244. 
Parágrafo 1:  Para los equipos de medición usados en diagnósticos previos a una inspección, 
el periodo de calibración no debe ser mayor a 1 año.  
Parágrafo 2:  Para los equipos de medición nuevos será válido el certificado de calibración 
entregado por el fabricante  para el primer año , contado a partir de la fecha de compra del 
equipo , relacionada en la respectiva factura . Después de este tiempo se debe obtener el 
certificado de calibración expedido por laboratorios de calibración acreditados por ONAC.  
Artículo 4.3.1 0. Procedimiento de mediciones fotométricas en Alumbrado Público  
Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento se deberán 
realizar las mediciones en las instalaciones de alumbrado público, de acuerdo con el siguiente 
proced imiento:  
 
1) Evaluar el vano seleccionado para la medición.  
2) En caso de ser necesario, se deben solicitar los permisos para cerrar la vía.  
3) Determinar los puntos de la malla de cálculo para hacer la medición.  
4) Hacer la marcación de la vía.  
5) Ubicar el equipo de medición para iluminancia y luminancia.  
6) Hacer la toma de las medidas y registrarlas en el Formato 4.3.16.  
7) Diligenciar completamente el Formato 4.3.16.  
8) Calcular los niveles promedio de iluminancia, luminancia y uniformidades (general y 
longitudinal), de acuerdo con los datos obtenidos.  
9) Realizar informe de resultados y conclusiones.  
Parágrafo 1: Se debe verificar el diseño de proyecto de alumbrado públic o mediante la 
medición de iluminancia y su comparación con los valores ofrecidos en el diseño fotométrico 
del proyecto.  
 
Parágrafo 2: Por su parte, l a medición de luminancia se debe hacer para confrontar los datos 
teóricos obtenidos con la clase de superficie de calzada normalizada adoptada en el diseño 
fotométrico.  
 
Parágrafo 3: Cuando la medición no sea técnicamente apropiada o involucre mucho riesgo  
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3.14 , la evaluación del cumplimiento de los 
requisit os del presente Reglamento se define a partir de cálculos de cada uno de los 
parámetros de calidad por medio  de software y de la verificación en campo de la operatividad 
de las unidades de alumbrado en el vano y de la configuración de la instalación.  
4.3.1 0.1. Aspectos previos a la medición  
 
Con el fin de iniciar adecuadamente el proceso de medición, para verificar el cumplimiento de 
los requisitos del presente reglamento , se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos 
previos a la medición:  
 
1) Todas las luminarias que pertenezcan a la instalación de alumbrado público que se va 
a medir deben ser visibles y estar encendidas, mientras que aquellas fuentes que no 
lo sean, des de que sea posible, deben estar apagadas.  
2) Todos los instrumentos de medición deben estar calibrados. Se debe tener en cuenta 
lo establecido en el numeral 4.3.9.5. Requisitos de los equipos de medición.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 35 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
35 
 
 3) Se deben tener en cuenta los parámetros de diseño de la instalación y la correcta 
geometría de esta: altura de montaje  exterior , avance, ángulo de inclinación de la lu-
minaria, interdistancia, ancho de la vía, posición de la fuente luminosa . 
4) Se debe verific ar documentalmente que los accesorios eléctricos y las fuentes lumino-
sas sean los adecuados para las luminarias utilizadas. Estas luminarias deben contar 
con certificado de conformidad de producto frente al RETILAP.  
5) El conjunto óptico de la luminaria debe estar limpio.  
6) En lo posible, se debe eliminar el efecto de las fuentes luminosas ajenas al sistema 
analizado que puedan causar errores en la medición, tales como avisos luminosos, 
faros de automóviles, etc.  
7) Evitar las mediciones cuando el piso está mojado,  porque pueden presentarse refle-
xiones que introducen errores.  
8) El personal que interviene en las mediciones no debe producir sombras en el campo 
de medición, ni bloquear la luz hacia el aparato de medición.  
4.3.1 0.2. Evaluación del vano seleccionado para la medición  
Los vanos a ser medidos deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1) No debe presentar obstáculos que obstruyan la distribución luminosa de las luminarias 
(árboles, automóviles estacionados, etc.).  
2) El recubrimiento de las calzadas no debe presentar ondulaciones (presencia de ba-
ches pronunciados) que impidan la visualización de los puntos de medición o la hori-
zontalidad del medidor de iluminancia.  
3) No estar ubicados en las zonas calificadas como altam ente peligrosas desde el punto 
de vista delincuencial.  
4) Estado de la calzada. Deberá estar seca para la medición.  
5) Desde que sea posible, e star libres de influencia de iluminación diferente al sistema a 
evaluar (vehicular o comercial).  
4.3.1 0.3. Marcación de  la vía  
Se debe realizar la marcación de los puntos de medición en los tramos o vanos seleccionados 
con el fin de lograr una buena visualización durante las mediciones.  
 
La marcación de los puntos generalmente se hace sobre tramos rectos de vía, aunque pu eden 
existir casos especiales en la marcación de los puntos para las mediciones de: intersecciones, 
rampas, pendientes, secciones de intercambio, plazas, cruces y puentes peatonales, óvalos, 
glorietas, y vías curvas.  En estos casos, la marcación de los pu ntos para medición de la 
iluminancia debe estar de acuerdo con los puntos utilizados por el software en la memoria de 
cálculo en el diseño fotométrico.  
 
Para lugares diferentes a tramos rectos de vía , donde se necesite realizar mediciones de 
iluminancia se usar á una grilla calculada de manera similar a la del numeral 4.3.9.1. 
Artículo 4.3.1 1. Medición de iluminancia  
Con el fin de realizar una medición y comparación con los requisitos exigidos en el pre sente 
Reglamento se debe implementar, en primera instancia, el método de los 9 puntos. En caso 
de que los valores medidos aplicando  este método no cumplan con los requisitos del 
Reglamento, se deberá realizar la corroboración empleando el Método de la CIE 140, 
presentado en el numeral 4.3.11.2  de este Artículo.  
 
Para la selección del vano a medir, este debe estar en medio de otros vanos de igual 
condición, es decir, no se pueden ap licar estos métodos de medición en un vano final o inicial, 
porque la incidencia de luz de las otras luminarias será diferente.  
 
Parágrafo 1: Los siguientes métodos para diseño y medición de iluminancia in situ no deben 
ser utilizados en túneles.  
4.3.1 1.1. Método de los 9 puntos  
De acuerdo con el método de los 9 puntos, que se usa para calcular la iluminancia promedio 
sobre la vía en una instalación de alumbrado público, es necesario ubicar cada uno de estos  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 36 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
36 
 
 puntos de cálculo sobre la porción típica de la vía considerada, definien do un rectángulo con 
las siguientes dimensiones:  
1) Largo (S/2)  
2) Ancho (W)  
De este modo, tal rectángulo se divide en cuatro, dos partes longitudinales y dos partes 
transversales, de modo que los puntos a considerar son cada uno de los vértices de los 
nuevos re ctángulos generados.  Así, se obtienen los 9 puntos considerados en el método. 
(Véase la Figura 4.3.1 1.1 a). 
 
 
 
Figura 4.3.11.1 a.  Determinación de los puntos para el cálculo de la iluminancia promedio por el método de los 9 puntos.  
 
Se considera la iluminancia en cada punto de medida como la que corresponde a un 
rectángulo de dimensiones (W/2) * (S/4). La iluminancia promedio sobre la vía se calcula 
teniendo en cuenta la contribución de iluminancia de cada punto a la porción típica de  vía. Así, 
los puntos extremos tienen una contribución de 0,25; los puntos intermedios de 0,5 y el punto 
central de 1.0.  
 
Por lo tanto, la iluminancia E1 leída en el punto P1 corresponde al área delimitada por a, b, c, 
d, pero tan sólo la cuarta parte de esa área corresponde a un área sobre la vía considerada 
(área sombreada).  Igual sucede con la iluminación de los puntos P3, P7 y P9.  Por tanto, la 
contribución de esos puntos debe ser ponderada al 25  %. 
 
Por idéntico razonamiento, los puntos P2, P4, P6 y  P8 representan la iluminación de áreas 
que tan solo tienen el 50  % sobre la vía, el punto P5, a diferencia de los demás, representa 
un área totalmente contenida en la vía por lo que su contribución al promedio es completa.  
 
A partir de la lectura de la il uminación en los 9 puntos, la iluminación promedio sobre la vía se 
calcula con la siguiente fórmula:  
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚=1
16[(𝐸1+𝐸3+𝐸7+𝐸9)+2⋅(𝐸2+𝐸4+𝐸6+𝐸8)+4⋅𝐸5]       Ecuación 3  
 
Siendo E1, E2… E9 las iluminancias en los puntos P1, P2… P9 respectivamente.  
 
La Figura 4.3.11.1 . b. ayuda a ubicar los nueve puntos, para diferentes sistemas de 
alumbrado, de acuerdo con la distribución de los postes y la forma de la vía.  
 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 37 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
37 
 
  
Figura 4.3.1 1.1 b. Selección de los 9 puntos según disposición de las luminarias.  
 
4.3.1 1.2. Método de la CIE 140 - Iluminancia  
 
En caso tal que los valores medidos con el método de los 9 puntos no cumplan con los 
requisitos del Reglamento, se deberá corroborar la medición de iluminancia en las vías 
utilizando el método  recomendado en la norma CIE 140, que consiste en tomar los siguientes 
puntos, de acuerdo con la Figura 4.3.1 1.2. a. 
 
 
 
Figura 4.3.1 1.2. a. Selección de puntos de cálculo y medición para iluminancia, de acuerdo con CIE 140 . 
 
Los puntos de cálculo se deben espaciar uniformemente en el campo de cálculo, y la cantidad 
debe seleccionarse de la siguiente manera.  
 
En dirección longitudinal.  El espaciamiento (D) se determina a partir de la siguiente 
ecuación : 
                                                          D = S / N     Ecuación 4  
Donde:  
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 38 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
38 
 
 D:    Es el espaciamiento entre los puntos en la dirección longitudinal (m)  
S:    Es el espaciamiento entre luminarias en la misma fila (m)  
N:    Es el número de puntos de cálculo en dirección longitudinal, seleccionados de 
manera que:  
Para S ≤ 30 m, N= 10  
Para S > 30 m, N será la aproximación al entero mayor más próximo de la 
relación S/3  
 
Se debe tener en cuenta que la primera fila de puntos se localiza a una distancia igual a D/2 
más allá de primera luminaria.  
 
En dirección transversal.  Se toman tres punt os considerando el ancho total para cada carril 
de circulación,                                                            
d = Wr / 3     Ecuación 5  
Donde:  
d:      es el espaciamiento entre los puntos en la dirección transversal (m)  
Wr:   es el ancho del carril de circulación (m)  
 
El espaciado de los puntos de los bordes del área aplicable es D/2 en la dirección longitudinal 
y d/2 en la dirección transversal co mo se indica en la Figura 4.3.1 1.2. a. 
 
En cuanto al n úmero de luminarias incluidas en el cálculo , para el diseño se deben considerar 
las luminarias que estén dentro de un valor igual a cinco veces la altura de montaje desde el 
punto de cálculo.  
 
Después de seleccionar y marcar los puntos de medición , se procede a medir  de acuerdo con 
los siguientes lineamientos , los cuales deben ser a plicados  para cualquiera de los dos 
métodos descritos anteriormente:  
1) Ubicación del sensor: El sensor o fotocelda del fotómetro o luxómetro será colocado a 
nivel del suelo, en posición horizontal.  
2) Ubicación del punto a medir: El dispositivo con el sensor es colocado por el operario 
sobre el punto inicial marcado sobre el vano o tramo a medir. La persona encargada 
de realizar la medición:  registrará la lectura obtenida en el luxómetro. Cada punto mar-
cado en el vano será medido de igual forma.  
3) Cuidados en la me dición: Antes de iniciarse la medición la persona encargada, debe 
calibrar el luxómetro de acuerdo con su manual de funcionamiento y verificar que esté 
funcionando correctamente. Igualmente debe verificar el estado de la luminaria, la ten-
sión de red, incli nación de la luminaria y el brazo, fijación de la luminaria al brazo, 
posición de la bombilla y avance de la luminaria sobre el área considerada.  
4) Se debe asegurar que no haya sombras ocasionadas por las personas asistentes a la 
medición y retirar los punto s de medición de las zonas donde se presenten sombras 
producidas por los bordes de los andenes o aquellas posibles sombras generadas por 
los postes.  
5) La persona encargada de la medición antes de realizar la lectura debe esperar que 
esta se estabilice en el  display del luxómetro.  
Artículo 4.3.1 2. Medición de luminancia  
Con el fin de realizar una medición y comparación con los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento se debe realizar la medición de luminancia, de acuerdo con los siguientes 
lineamientos:  
4.3.1 2.1. Método de la CIE 140  – Luminancia  
Para la medición de luminancia en las vías se debe utilizar el sistema recomendado en la 
norma CIE 140, que consiste en tomar los siguientes puntos, de acuerdo con la Figura 
4.3.12.1. a.  
  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 39 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
39 
 
  
Figura 4.3.12.1. a. Selección de puntos de cálculo y medición para luminancia en un carril, de acuerdo con CIE 140.  
 
Para la ubicación de los puntos de cálculo se deben considerar las ecuaciones descritas en 
el numeral 4.3.11.2.  Método de la CIE 140 - Iluminancia, con la diferencia que para el 
espaciado (d) en la dirección transversal se debe considerar el ancho de cada carril de 
circulación (Wc) y no el ancho de la calzada (Wr), así:  
 
En dirección transversal.  El espaciado (d) e n la dirección transversal se determina a partir 
de la ecuación:                                         
d = Wc / 3     Ecuación 6  
Donde:  
d:      es el espaciamiento entre los puntos en la dirección transversal (m)  
Wc:   es el ancho de cada carril de circulación (m)  
 
El ángulo de observación desde la horizontal se fija en 1º. En la dirección transversal el 
observador se sitúa en el centro de cada carril de circulación y longitudinalmente a 60 m a 
partir del primer punto.  
 
Los valores de L Prom, U o y U L se deben calcula r para cada posición del observador, tomando 
la totalidad de los puntos marcados sobre la calzada. Es decir, cada observador ve la totalidad 
de los puntos marcados sobre el ancho total de la calzada, generando tantos promedios de 
iluminación como observado res o carriles haya. Se debe dar el mismo tratamiento para las 
uniformidades U o obtenidas.  
 
En el caso de la toma de datos para las uniformidades longitudinales U L, donde habrá tantas 
uniformidades longitudinales como carriles haya, se deberá tomar el meno r valor para cada 
uno de los carriles.  
 
Solo es necesario considerar luminarias que se sitúen a una altura comprendida dentro de 5 
veces la altura de montaje desde el punto de cálculo hacia el observador, 12 veces la altura 
de montaje desde el punto de cá lculo hacia fuera del observador, y 5 veces la altura de 
montaje desde el punto de cálculo a cada lado de dicho punto (Ver la Figura 4.3.1 2.1. b) 
 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 40 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
40 
 
  
 
Figura 4.3.1 2.1. b. Luminarias que pueden contribuir a la luminancia en el punto de cálculo.  
 
Parágrafo 1:  Para los cálculos de la luminancia en túneles se debe dar el mismo tratamiento 
utilizado para las mediciones en vías, donde se debe realizar el cálculo para cada uno de los 
sectores del túnel, los cuales incluyen umbrales, transiciones, cuerpo, zona de salida, 
iluminación nocturna y la iluminación exterior, en las entradas y salidas del túnel. Estos 
reportes deben ser incluidos dentro del informe de inspección o de int erventoría. De igual 
forma, se debe hacer la medición sobre las paredes del túnel para verificar el cumplimiento 
de los niveles de iluminación de la CIE 88, última versión.  
 
Después de seleccionar y marcar los puntos de medición , se procede a medir  de acue rdo con 
los siguientes lineamientos : 
 
1) Ubicación del sensor: El luminancímetro  será colocado en un trípode a una altura de 
un metro y cincuenta centímetros (1,50 m) con respe cto del punto medio del lente visor 
hasta el suelo o calzada.  
2) Ubicación del punto de observación. En la ubicación del punto del observador se debe 
tener en cuenta lo siguiente:  
a) Luminancia Promedio y Uniformidad general en dirección transversal, el obser-
vador se coloca en el centro de cada carril de circulación y longitudinalmente a 
60 metros a partir de la primera columna de puntos. La luminancia promedio y 
la uniformidad general se calculan en la totalidad de la calzada  para cada po-
sición del observador. Las cifras reales del sistema de iluminación medido co-
rresponden a los valores más bajos medidos en las diferentes posiciones trans-
versales del observador.  
b) Uniformidad longitudinal de la vía. El punto de observación será ubicado en el 
eje del carril a evaluar y a una distancia de sesenta metros (60 m) de la primera 
línea de puntos marcados en el tramo o vano a medir se efectuarán mediciones 
en el eje de cada c arril. 
3) Forma de señalización de los puntos: Para señalizar y marcar los puntos se debe tener 
en cuenta lo siguiente:  
a) Deben ser marcados de tal forma que no haya luces que distorsionen la medi-
ción.  
b) La persona encargada de marcar cada uno de los puntos, así como la persona 
encargada de realizar las lecturas en el luminancímetro deben contar con me-
dios de comunicación para estar en continuo contacto durante las mediciones.  
c) La persona que realiza la medición debe estar acompañada de una persona 
que haga las ano taciones de las mediciones obtenidas en el campo.  
d) La persona encargada del marcado de cada uno de los puntos durante la me-
dición deberá señalar el punto a medir.  Una vez enfocado este punto por la 
persona que realiza la medición le indicará que apague la l interna, se retire del 
punto a medir y procederá a realizar la lectura del punto en el luminancímetro.  
e) El asistente anotará el resultado de la lectura dado por la persona que realiza 
la medición en el luminancímetro.  
4) Cuidados en la medición  
a) Antes de empeza r a realizar las mediciones la persona encargada de realizar 
las lecturas en el luminancímetro, debe de calibrar este medio de medición de 
 
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 41 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
41 
 
 acuerdo con su manual de funcionamiento. Igualmente debe verificar el estado 
de la luminaria, la tensión de red, incl inación de la luminaria y el brazo, fijación 
de la luminaria al brazo, posición de la bombilla y avance de la luminaria sobre 
la calzada.  
b) Durante la medición la persona encargada de marcar el punto debe de retirarse 
lo necesario para no crear sombra alguna  sobre el punto a medir ya que esto 
distorsionaría la lectura obtenida en el luminancímetro.  
c) Durante la medición la persona encargada de manejar el luminancímetro debe 
de focalizar el punto lo más exactamente posible para minimizar los errores en 
las lectu ras. 
d) La vía debe estar completamente seca . 
Artículo 4.3.1 3. Mediciones según el tipo de zona o espacio  
Las mediciones por aplicar  a cada tipo de zona o espacio se presentan  en la Tabla 4.3.1 3. a. 
 
Tabla 4.3.1 3. a. Mediciones por tipos de zonas o espacios . 
 
 
ZONA O ESPACIO  
  
MEDICIONES  
Vías vehiculares en zonas rectas  - Iluminancias E prom Uo únicamente cuando no esté disponible el 
luminancímetro para hacer la medida.  
- De otra manera, siempre se debe realizar la medición de luminancias 
Lprom, Uo, UL cuando los tramos ininterrumpidos son mayores o iguales a 
100 m  
Aceras en vías rectas  Iluminancia  
Curvas con radios menores a 200 m  Iluminancia  
Curvas con radios mayores a 200 m  Iluminancia  
Aceras en vías  Iluminancia  
Intersecciones  Iluminancia  
Cruces peatonales  Iluminancia  
Pendientes mayores al 6%  Iluminancia (No aplica para túneles, solo en luminancia)  
Pendientes menores al 6%  Iluminancias E prom, U o o Luminancias L prom, U o, UL cuando los tramos 
ininterrumpidos son mayores o iguales a 100 m  
Aceras en pendientes  Iluminancia  
Rampas  Iluminancia  
Plazas -óvalos  Iluminancia  
Ciclorrutas  Iluminancia  
 
 
En el caso que no sea posible realizar la medición de las luminancias porque la vía no tiene 
el largo necesario para la ubicación del observador (60 m), se medirá iluminancia.  Para el 
caso de medición de luminancias el vano o tramo a evaluar debe tener como mínimo tres 
vanos a ntes y tres vanos después del área a evaluar.  
 
En túneles se deben realizar las mediciones en luminancia sobre la vía y paredes en cada una 
de las secciones del túnel (umbrales, transiciones, cuerpo, salida), adicionalmente se deben 
verificar los niveles de iluminación nocturna, y se deben medir valores en iluminancia para la 
iluminación de emergencia (ruta de evacuación, ruta de escape, nichos de parqueo y demás 
zonas involucradas en este tema de emergencia (no aplica para sistemas de balizaje). P ara 
casos especiales donde más del 80  % del tiempo la superficie dentro del túnel se encuentra 
húmeda se debe aceptar la uniformidad estipulada para este tipo de superficies (WET) del 15  
%, de acuerdo con lo estipulado en la norma CIE 115 de 2010 o a los v alores de uniformidad 
estipulados de la versión que la reemplace.  
Artículo 4.3.1 4. Casos en los cuales no es factible la medición  
No es posible realizar la medición de luminancia cuando la superficie de la calzada se 
encuentra húmeda, cuando la conf iguración de la vía no reúne los requisitos constructivos  
(por ejemplo, en las zonas curvas dado que no es posible ubi car al observador a 60 m de 
distancia, sin que los puntos queden desplazados de la visual del conductor)  o cuando la 
medición involucr e mucho riesgo desde el punto de vista delincuencial .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 42 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
42 
 
  
Para estos casos, la evaluación se define a partir de cálculos de cada uno de los parámetros 
de calidad por medios informáticos y de la verificación en campo de la operatividad de las 
unidades de alumbr ado en el vano , de la configuración de la instalación  y de acuerdo con los 
siguientes lineamientos:  
 
1) Forma de realizar los cálculos. Los cálculos deberán ser realizados de la siguiente 
forma:  
a) Considerar no menos de 3 vanos a cada lado del vano evaluado, di chos vanos 
deberán indicar los espaciamientos reales encontrados en el campo.  
b) La configuración real de la vía (alturas de montaje, avance del andén, ancho 
de calzada, bermas, etc.).  
c) Factor de mantenimiento real de la instalación.  
2) Verificación en campo. En el campo se verificará:  
a) La operatividad de las luminarias en el vano seleccionado.  
b) Las características de la instalación y su correspondencia con las especificadas 
en los cálculos (el tipo de luminaria, separación entre postes, altura de montaje, 
altura de l andén) . 
c) El estado de mantenimiento de la instalación.  
Artículo 4.3.1 5. Informe de resultados de las mediciones en alumbrado público  
En el informe se deben como mínimo incluir los siguientes datos:  
1) Localización del sitio de la medición . 
2) Fecha y hora de la medición . 
3) Descripción detallada del sistema de iluminación en el que se incluye: tipo de luminaria, 
altura del montaje, interdistancia entre postes, avance, inclinación de la luminaria, dis-
posición y condiciones de los alrededores.  
4) Gráfico de la vía en planta y corte con las características de la instalación  
5) Condiciones eléctricas de operación.  
6) Condiciones de operación de las luminarias . 
7) Condiciones atmosféricas.  
8) Tabla de datos medidos en el sitio  
9) Descripción de los instrumentos utilizados . 
10) Nombre , ident ificación  y matrícula profesional  de los participantes en la medición.  Para 
el caso de inspectores incluir el certificado de competencias .  
Artículo 4.3.1 6. Formatos para el registro de las mediciones en alumbrado público  
Los datos obtenidos de las mediciones en alumbrado público se deben registrar en el siguiente 
formato, el cual debe ser diligenciado por el(los) inspector (es) designado (s) por el Organismo 
de Inspección , consigna ndo la información relacionada con el lugar a inspeccionar y deberán 
incluir el registro fotográfico correspondiente.  
 
Estos formatos hacen  parte integral del Dictamen de Inspección y deben ser entregados en 
conjunto con el dictamen emitido.  
 
Formato 4.3.1 6. a. Formato para los datos de iluminancia y luminancia medidos en alumbrado público  
 
Ver archivo en Excel “Formato 4.3.16. Formato para los datos de iluminancia y 
luminancia medidos en alumbrado público”  
Artículo 4.3.1 7. Mediciones fotométricas en escenarios deportivos  
Se debe verificar el diseño de iluminación de los proyectos de escenarios deportivos mediante 
la medición de los niveles de iluminación, siguiendo los lineamientos de ubicación de puntos 
de acuerdo con la norma internacional EN 12193 :2020 , sus actualizaciones o modificaciones. 
Con el fin de posteriormente realizar la comparación de los datos medidos con los valor es 
establ ecidos en el diseño fotométrico del proyecto.  
 
En el caso de escenarios deportivos con sistemas de transmisión de televisión se debe hacer 
la medición de:   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 43 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
43 
 
 1) Uniformidad promedio horizontal . 
2) Uniformidad promedio vertical para las cámaras de campo . 
3) Uniformidad vertical para cada una de las cámaras presentes en campo del escenario 
deportivo, al igual que para la cámara fija.  
Adicionalmente, se deberán verificar las normas de iluminación para cada uno de los deportes  
que se desarrollen en ese es cenario , en las cuales se encuentra estipulada la distribución de 
puntos específica para cada actividad deportiva. En caso de que las normas en mención no 
establezcan la distribución de puntos para la medición de niveles de iluminación, se deberán 
seguir l os lineamientos de la norma internacional EN 12193.  
Artículo 4.3. 18. Diseño, construcción, operación y mantenimiento  
Las declaraciones de cumplimiento del diseño y construcción se deben verificar en los 
procesos de inspección de la instalación y la declaración de cumplimiento de operación y 
mantenimiento se debe evaluar en el proceso de revisión de la instalación.  Por lo tanto, para 
la emisión de las declaraciones de cumplimiento se deberán cumplir  los requisitos  
mencionados a continuación para cada proceso.  
4.3.18.1. Diseño  
 
En este esquema, la evaluación de la conformidad involucra la declaración de cumplimiento 
de un diseño particular de una instalación , la cual debe estar acompañada, como mínimo, de 
la siguiente documentación:  
 
1) Análisis de riesgos.  
2) Planos  de diseño en los que se incluya la información del alcance de la instalación y 
su ubicación . 
3) Memorias de cálculo.  
4) Documentación legal del diseñador (Matricula profesional).  
5) Listado de referentes normativos empleados para el diseño (Normas técnicas, códigos 
y estándares de operador de red).  
4.3.18.2. Construcción  
En este esquema, la evaluación de la conformidad involucra la certificación de la construcción 
particular de una instalación a  través de declaración de cumplimiento, con base en un diseño 
previo, acorde con lo siguiente:  
 
1) Estar acompañada, como mínimo, de la siguiente documentación:  
a) Declaración de cumplimiento para el diseño particular de la instalación objeto 
de la inspección ex pedido por el diseñador.  
b) Análisis de riesgos.  
c) Planos finales  en los que se incluya la Información del alcance de la instalación, 
su ubicación y propietario . 
d) Memorias de cálculo.  
e) Documentación soporte de inicio de obra (actas de inicio o contratos).  
f) Documentación legal del constructor (Matricula profesional).  
g) Documento de especificación y justificación de cambios en el diseño.  
h) Manuales de operación y mantenimiento.  
 
2) Verificar las especificaciones constructivas para los productos y equipos instalados de 
acuerdo con el diseño.  
a) Verificar la implementación de productos y equipos con las especificaciones 
definidas para la mitigación de riesgos de acuerdo con el diseño.  
b) Elaboración de manuales particulares de la instalación ajustados a la 
constru cción realizada.  
4.3.18.3. Operación y mantenimiento  
 
En este esquema la evaluación de la conformidad involucra la declaración de cumplimiento 
de la operación y mantenimiento de una instalación que ya fue dictaminada y la cual deberá  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 44 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
44 
 
 ser v erificada en el proceso de revisión de la instalación con base en sus e specificaciones 
constructivas, acorde con lo siguiente:  
 
1) Estar acompañada como mínimo de la siguiente documentación : 
a) Dictamen de la instalación expedido por Organismo de Inspección acreditado.  
b) Planos finales firmados  en los que se incluya la Información de l alcance de la 
instalación, su ubicación y propietario . 
c) Documentación legal del operador y/o mantenedor (Persona competente) . 
d) Manuales de operación, mantenimiento, manejo de pérdidas, disposición de 
residuos de las instalaciones . 
e) Planes y actividades para operación y mantenimiento . 
2) Verificar el mantenimiento de las especificaciones constructivas de productos y 
equipos instalados de acuerdo con manuales ajustados.  
3) Verificar la realización de la operación de acuerdo con manuales a ctualizados . 
4) Verificar la implementación de ajustes y cambios en productos y equipos  con las 
especificaciones definidas para la mitigación de riesgos de acuerdo con manuales 
ajustados.  
5) Realización de mediciones y registros necesarios en la operación y mantenimiento de  
la instalación en particular.  
6) Revisión de toda la información relacionada anteriormente . 
 
TÍTULO 4 – REQUISITOS PARA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LAS 
INSTALACIONES  
En el presente título se establecen los requisitos aplicables a diseñadores, constructores e 
interventores que intervienen en las instalaciones de  sistemas de  iluminación y Alumbrado 
Público . 
Artículo 4.4.1. Requisitos generales  
Los diseñadores, constructores e interventores de instalaciones de sistemas de iluminación y 
alumbrado público deberán cumplir como mínimo lo s siguiente s requisitos : 
 
1) Matrícula profesional en la especialidad que lo habilite legalmente para realizar el 
diseño , construcción y/o interventoría  de la instalación, conforme las leyes que regulan 
el ejercicio de dichas profesiones . 
En caso de ser necesario determinar el alcance del ejercicio profesional de los 
ingenieros que intervienen en las instalaciones objeto del  reglamento, se consider arán 
los siguientes criterios:  
a) Pensum de formación del pregrado.  
b) Núcleo básico de conocimiento ( Para Colombia, este se puede consultar en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior  – SNIES  del 
Ministerio de Educación Nacional ). 
c) El perfil del egresado establecido por cada institución de educación superior.  
d) Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia – CUOC, oficializada, 
adoptada y adaptada por el Departamento Administrativo Nacional de  
Estadística - DANE.  
2) Formación académica en materia de iluminación , que consistirá , como mínimo, en un 
Diplomado con una duración de al menos 120 horas de capacitación en iluminación 
y/o alumbrado público . Dicho diplomado debe ser realizado y certificado p or 
universidades o instituciones de educación superior legalmente acreditadas o 
reconocidas por el Ministerio de Educación. Es importante tener en cuenta que 
aquellos profesionales que posean estudios de posgrado en  el área de iluminación 
(especializaciones, maestrías o doctorados ), estarían cumpliendo con este requisito 
de formación . 
 
Adicional a  lo anterior , en caso de que las áreas específicas relacionadas a 
continuación no estén incluidas dentro del p lan de estudios , se deberá contar con un 
curso de profundización  de mínimo, 40 horas, en : 
i) Iluminación en túneles . 
ii) Iluminación en escenarios deportivos profesionales . 
iii) Iluminación en áreas clasificadas .  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 45 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
45 
 
 iv) Iluminación en plataformas, calles de rodaje y pistas de aeropuertos  y 
helipuertos . 
v) Iluminación en hospitales.  
Los cursos de profundización deberán ser realizados y certificados por universidades 
o instituciones de educación superior , legalmente acreditad as o reconocid as por el 
Ministerio de Educación  Nacional . 
Artículo 4. 4.2. Requisitos específicos para los constructores  
Los constructores  de instalaciones de sistemas de iluminación y alumbrado público deberán 
cumplir con los requisitos generales del artículo 4.4.1, teniendo en cuenta que, para la 
construcción , el profesional responsable del proyecto o uno de los profesionales de la 
instalación  debe tener  la matricula profesional de ingeniero eléctrico , electricista  o 
electromecánico , con la formación académica  exigida en el mencionado nume ral. 
Artículo 4. 4.3. Requisitos específicos para los interventores  
Los interventores de instalaciones de sistemas de iluminación y alumbrado público deberán 
cumplir con los requisitos generales del artículo 4.4.1 . Adicionalmente, debe n cumplir con lo 
siguiente:  
 
1) Adicional a la formación académica requerida en el artículo 4.4.1 deberá contar c omo 
mínimo con: 
a) Título de especialista en áreas del conocimiento relacionadas con la ingeniería,  
la iluminación, administración, arquitectura, economía  o afines . Certificad o por 
instituciones de educación superior legalmente acreditad as o reconocid as por 
el Ministerio de Educación  Nacional . 
Se entiende que quienes cuenten con estudios de posgrado superiores a  la 
especialización, tales como maestrías o doctorados, estarían cumpliendo con 
este requisito de formación.  
2) Certificación(es) de experiencia laboral del ejercicio profesional de mínimo tres años 
en una o más de las siguientes actividades: diseño, construcción, operación, 
mantenimiento, supervisión, interventoría , inspe cción  y/o dirección de organismos de 
inspección  de instalaciones de sistemas de iluminación interior y/o exterior y/o 
alumbrado público.  
 
TÍTULO 5 – CERTIFICACIÓN DE PERSONAS  
Los requisitos establecidos aplicables a inspectores y directores técnicos de organismos de 
inspección son  objeto de verificación y demostración de la conformidad y se establecen en el 
presente título.  
Artículo 4. 5.1. Responsabilidad y oportunidad de Orga nismos de Certificación de 
personas  
Los organismos de certificación de personas naturales y las entidades públicas que deseen 
prestar servicios de certificación para Inspectores de instalaciones de sistemas de iluminación 
y alumbrado público objeto del Reglamento RETI LAP, deben acreditarse ante el ONAC con 
alcance a los requerimientos de la norma ISO/IEC 17024 o NTC -ISO-IEC 17024 u obtener 
habilitación por el Ministerio de Trabajo, siguiendo sus lineamientos, el esquema de 
certificación del que trata el artículo 4.4.2 y la(s) Norma(s) Sectorial(es) de Competencia 
Laboral elaboradas por los Comités Técnicos de Mesas Sectoriales, siguiendo la metodología 
y los procedimientos del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, o en su  defecto las Normas 
Técnicas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – 
ICONTEC, según corresponda.  
 
Los organismos de certificación de personas que obtengan acreditación por parte del ONAC, 
también deberán cumplir lo previsto en el Decreto 1074 de 2015, así como l os que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Adicionalmente, deben cumplir las reglas de acreditación 
emitidas por el organismo nacional de acreditación y demás normatividad aplicable sobre la 
materia, y son responsables ante sus clientes y ante el Estado por la ejecución técnica y 
oportuna de los trabajos de evaluación y certificación que se les encomienden. Por lo anterior,  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 46 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
46 
 
 una vez recibida la solicitud precisa de servicios (otorgamiento, seguimiento, renovación) que 
realice un cliente y que cuente con to da la información técnica requerida para atender la 
solicitud, deberán responderla en un plazo máximo de 15 días calendario y, si se acuerda el 
encargo, atenderla integralmente en el plazo que se establezca contractualmente entre el 
cliente y el organismo . 
Artículo 4. 5.2. Esquema de certificación de inspectores  
Para efectos de la certificación de competencias de inspectores de instalaciones de sistemas 
de iluminación y alumbrado público , las personas naturales deberán contar con un certificado 
de competenc ias emitido por un Organismo de Certificación de Personas acreditado por 
ONAC bajo la norma ISO/IEC 17024 o NTC -ISO/IEC 17024 o la norma que la modifique o 
sustituya o por una entidad pública habilitada por el Ministerio de Trabajo, con alcance 
específico a las competencias requeridas por el Reglamento.  
 
Los procesos de certificación de personas deberán tener como referente normativo específico 
la(s) Norma(s) Sectorial(es) de Competencia Laboral elaboradas por los Comités Técnicos de 
Mesas Sectoriales, sigu iendo la metodología y los procedimientos del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, o en su defecto las Normas Técnicas elaboradas por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC. El Ministerio de Minas y Energía 
deberá tener pa rticipación como miembro de la(s) mesa(s) sectorial(es) y/o comités de 
normalización, cuando estas normas se deban elaborar y/o actualizar.  
 
Los Organismos de Certificación de personas acreditados y las entidades públicas habilitadas, 
deberán expedir certi ficaciones en las áreas y con las categorías dispuestas y no deberán 
expedir certificado de competencia a personas que no cumplan todos los prerrequisitos 
dispuestos en el presente artículo.  
 
Las evaluaciones realizadas por los Organismos de Certificación acreditados y las entidades 
públicas habilitadas deberán considerar instrumentos suficientes, con alcance a las 
actividades claves, criterios de desempeño generales y específicos, así como par a los 
conocimientos esenciales establecidos en las normas de competencia, dejando al efecto 
evidencia de su aplicación. Como mínimo deberá aplicar:  
 
1) Un examen de conocimientos . 
2) Una prueba práctica ( En obra  o en campo de prueba simulado para verificación de  
instalaciones ) y 
3) Una evaluación/valoración de la experiencia específica.  
Cuando se trate de la renovación de una certificación el organismo  de certificación acreditado  
o la entidad pública habilitada deberá aplicar los mismos procesos e instrumentos de 
evaluación como si se tratara de una certificación inicial.  
 
Las decisiones sobre certificación deberán basarse en la aprobación o superación 
satisfactoria, de mínimo el 80  % del valor asignado a cada in strumento de evaluación aplicado.  
 
Como resultado de un debido proceso de investigación y sanción adelantado por las entidades 
y/o autoridades competentes, a la persona certificada en su ejercicio profesional, las 
certificaciones podrán  ser suspendidas o r etiradas por el organismo de certificación  acreditado 
y/o la entidad pública habilitada  que haya emitido el certificado.  
4.5.2.1 Áreas de certificación  
Las áreas en las cuales las personas naturales pueden certificarse como inspectores de 
instalaciones de sistemas de iluminación y alumbrado público según e ste Reglament o son las 
siguientes:  
 
1) Instalaciones de sistemas de iluminación interior.  
2) Instalaciones de sistemas de iluminación exterior  y escenarios deportivos  (incluyendo 
los escenarios profesionales con transmisión de televisión ). 
3) Instalaciones de sistemas de iluminación de alumbrado público.  
4) Instalaciones de sistemas de iluminación en túneles.  
5) Instalaciones de sistemas de iluminación en áreas clasificadas.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 47 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
47 
 
 4.5.2.2. Categorías o ámbitos de la certificación  
 
La certificación de personas naturales por competencias para inspectores de instalaciones de 
sistemas de iluminación y alumbrado público según el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público - RETILAP, expedida por los organismos o entidades que la efectúen, 
deberá tener una de las siguientes categorías:  
 
1) Inspector de i nstalaciones de sistemas de iluminación interior.  
2) Inspector de i nstalaciones de sistemas de iluminación exterior y escenarios deportivos 
(incluyendo los escenarios profesionales con sistemas de transmisión de televisión).  
3) Inspector de i nstalaciones de sistemas de iluminación de alumbrado público.  
4) Inspector de i nstalaciones de sistemas de iluminación en túneles.  
5) Inspector de i nstalaciones de sistemas de iluminación en áreas clasificadas.  
4.5.2.3. Descripción del trabajo y las tareas de in spección  
El trabajo a realizar por un inspector de instalaciones de sistemas de iluminación y/o 
alumbrado público en cualquiera de las categorías certificables, corresponde al conjunto de 
tareas o actividades, bien desarrolladas bajo las orientaciones y procedimientos de un 
Organismo de Inspección y/o directamente como parte de su ejercicio profesional, tales como 
evaluar, medir, examinar, ensayar, declarar, verificar, validar, revisar y comparar con 
requisitos establecidos en el RETILAP p ara una instalación de iluminación y/o alumbrado 
público, con el fin de  determinar su conformidad con el mismo.  
 
En las instalaciones de sistemas de iluminación y/o alumbrado público en general, se requerirá 
el reconocimiento de los factores ambientales y locativos especiales y por ende el ajuste de 
las actividades de inspección para la verificación de todos los requisitos aplicables al tipo de 
instalación a inspeccionar.  
4.5.2.4. Competencias requeridas  
Las competencias mínimas requeridas par a llevar a cabo la inspección de una instalación de 
iluminación y/o alumbrado público en cualquiera de las categorías mencionadas en el numeral 
4.5.2.2 sin perjuicio de las que se deriven de las normas de competencia aplicables, serán las 
siguientes:  
 
1) Análisis e identificación de riesgos de acuerdo con el tipo de instalación de iluminación 
y/o alumbrado público . 
2) Interpretación de planos (Simbología, funcionalidad del sistema), memorias de cálculo 
y declaración de cumplimiento.  
3) Manejo de los  equipos de medida, procedimientos y metodologías de medición, inter-
pretación de resultados y registro de información, asociados a los procesos de inspec-
ción de instalaciones  de sistemas de iluminación y/o alumbrado público . 
4) Interpretación y aplicación del RETILAP y cualquier tipo de normatividad aplicable a la 
instalación a inspeccionar.  
5) Toma de decisión independiente sobre la conformidad con el RETILAP de la instala-
ción de iluminación y/o alumbrado público  inspeccionada.  
6) Emisión de un juicio  profesional sobre el cumplimiento o incumplimiento de la instala-
ción inspeccionada, así como la capacidad de sustentar dicho juicio.  
7) Conocimiento y aplicación de metodologías de planeación para las inspecciones.  
4.5.2.5. Prerrequisitos  
Los prerrequisitos para certificarse en competencias aplicables a inspectores de instalaciones 
de sistemas de iluminación y/o alumbrado público serán los siguientes:  
 
1) Matrícula profesional de ingeniero en la especialidad que lo habilite legalmente para 
emitir un dictamen pericial sobre la instalación objeto de inspección, conforme con las 
Leyes 842 de 2003 y 51 de 1986 y aquellas que las modifiquen o sustituyan.  
En el caso ser necesario determinar el alcance del ejercicio profesional de los ingenie-
ros que intervie nen en las instalaciones objeto del reglamento, se considerarán los 
siguientes criterios : 
a) Pensum de formación del pregrado (Tenga en cuenta que el posgrado no es 
susceptible de inscripción en el registro profesional de ingeniería y no modifica  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 48 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
48 
 
 el alcance d el pregrado, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 
842 de 2003) .  
b) Núcleo básico del conocimiento ( para Colombia, este se puede consultar en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES  del Minis-
terio de Educación Nacional ).  
c) El perfil del egresado establecido por cada institución de educación superior.  
d) Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia – CUOC, oficializada, 
adoptada y adaptada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica – DANE.  
2) Formación académica en materia de iluminación, consistente en como mínimo un título 
de especialista en iluminación y/o alumbrado público, realizada y certificada por 
instituciones de educación superior  legalme nte acreditad as o reconocid as por el 
Ministerio de Educación  Nacional . Entendiendo que quienes cuenten con estudios de 
posgrado en el área de iluminación (especializaciones, maestrías o doctorados), 
estarían cumpliendo con este requisito de formación.  
Adicional a l a especialización , en caso de que las áreas específicas relacionadas a 
continuación no estén incluidas dentro del plan de estudios, para la realización de las 
labores de inspección de estas se deberá contar con un curso de profundización de:  
 
i) Iluminación en túneles.  
ii) Iluminación en escenarios deportivos profesionales.  
iii) Iluminación en áreas clasificadas.  
Los cursos de profundización deberán ser realizados y certificados por universidades 
o instituciones de educación superior, l egalmente acreditadas o reconocidas por el 
Ministerio de Educación  Nacional . 
 
3) Certificación(es) de experiencia laboral del ejercicio profesional como sigue:  
a) Para inspectores:  Mínimo de tres años en una o más de las siguientes activi-
dades: diseño, construc ción, operación, mantenimiento, interventoría , inspec-
ción y/o dirección técnica de organismos de inspección  de instalaciones de sis-
temas de iluminación interior y/o exterior y/o alumbrado público.  
En el caso de los inspectores que desempeñen funciones de Directores  Técnicos de 
Organismos de Inspección de instalaciones de sistemas de iluminación y/o alumbrado público 
según el Reglamento Técnico RETILAP, además de los prerrequisitos antes mencionados , 
deberá contar con certificado de competencias como inspector en cada uno de los alcances 
en los cuales est é acreditado el Organismo de inspección de instalaciones de sistemas de 
iluminación y/o alumbrado público.  
 
Cuando el Organismo de inspección cuente con var ios Directores Técnicos, los certificados 
de competencias como inspector, con los que estos cuenten, deberán cubrir el alcance 
acreditado por el ONAC. Se aclara que solo podrán firmar los dictámenes emitidos bajo las 
categorías de certificación certificad as para cada Director Técnico . 
 
Adicionalmente, los profesionales que ejerzan como Directores Técnicos deberán contar con 
certificaciones de experiencia laboral del ejercicio profesional de m ínimo siete años en total 
en una o más de las siguientes actividades: diseño, construcción, operación, mantenimiento, 
interventoría , inspección  y/o dirección técnica de organismo de inspección  de instalaciones 
de sistemas de iluminación interior y/o exterior y/o alumbrado público. Además, mínimo un 
año de experi encia laboral del ejercicio profesional en actividades de coordinación, gerencia 
o dirección en proyectos .  
4.5.2.6 Vigencia de los certificados para inspectores  
La vigencia de las certificaciones expedidas bajo este esquema será de cinco (5) años. 
Durante e ste término , deberá n realizarse un seguimiento  al mes 30 contado a partir del día 
siguiente de la fecha de  emisión del certifica do de competencias.  
  
Los inspectores deberán acudir dentro de los términos establecidos anteriormente, ante al 
Organismo de Certificación y/o las entidades públicas habilitadas para cumplir con los 
seguimientos.  
   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 49 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
49 
 
 El seguimiento corresponderá a la aplicación por parte del org anismo de certificación de 
personas y/o la entidad pública habilitada de un instrumento de verificación del desempeño 
en la actividad como inspector verificando que se mantienen las condiciones bajo las cuales 
se otorgó la certificación . 
Artículo 4. 5.3. Código de conducta general  
Con el fin de garantizar que los diseñadores, constructores, interventores, inspectores y 
directores técnicos de organismos de inspección de instalaciones de sistemas de iluminación 
y/o alumbrado público según el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – 
RETILAP, realicen un ejercicio idóneo y ético en virtud de su competencia profesional, cada 
persona involucrada debe dar cumplimento, según su profesión, a lo establecido por las leyes 
y decretos que regulan el ejercicio de cada profesión. Adicionalmente, deben considerarse los 
códigos de ética de las comisiones o consejos profesionales.  
 
TÍTULO 6 – INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO  
Atendiendo lo establecido en el Decret o 2424 de 2006, compilado en el Decreto 1073 de 2015, 
el presente título establece los requisitos que debe cumplir la interventoría de los contratos de 
alumbrado público.  Independiente mente  del tipo de contratación,  para el suministro de 
productos de iluminación, telegestión y otros, así como la prestación de servicios asociados 
al alumbrado público, la administración , operación y mantenimiento (AOM) y otros, inclu so si 
el municipio realiza estas labores directamente o si del ega o contrata a un tercero.  
Artículo 4. 6.1. Requisitos generales  
En las interventorías del servicio de alumbrado público se deben cumplir los siguientes 
requisitos generales:  
 
1) Todo s los municipio s y distritos  deberá n contratar con una interventoría idónea e inde-
pendiente para el servicio de alumbrado público , con alcance técnico, operativo y ad-
ministrativo, siguiendo las disposiciones del presente Reglamento Técnico y las de Ley 
para su selección.  
2) Con el fin de optimizar los recursos municipales, es posible realizar un contrato de 
interventoría para el servic io de alumbrado público de varios municipios de una misma 
región, y sus costos podrán ser distribuidos proporcionalmente a la cantidad de puntos 
luminosos que tenga la infraestructura de alumbrado público de cada municipio aso-
ciado.  
3) El objeto contractual de la interventoría deberá ejecutarse de conformidad con las fi-
nalidades y los principios de economía, transparencia y responsabilidad,  que rigen la 
función  administrativa, consagrados en el Artículo 209 de la Constitución Política y la 
Ley 1437 de 2011 o sus modificaciones .  
4) El contrato de interventoría del servicio de alumbrado público debe contemplar  como 
mínimo, indicadores de gestión, incluyendo indicadores de seguimiento sobre el cum-
plimiento de los indicadores de gestión y calidad establecidos para el Operador del 
servicio de alumbrado público . 
Artículo 4. 6.2. Obligaciones de la interventoría de alumbrado público  
El municipio  o distrito  debe contratar un interventor idóne o e independiente , de acuerdo con 
los lineamientos dados en el Artículo 4.4. 3. Requisitos para los i nterventores  del presente 
Reglamento, para realizar las labores  de interventoría.   
 
Sin perjuicio de las disposiciones aplicadas a los contratos de interventoría y las que el 
municipio estime necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de interventoría; las 
obligaciones de la interventoría del servicio de alumbrado público, en  cumplimiento del 
presente Reglamento serán , como mínimo  las siguientes:  
 
1) Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado y de las ba-
ses de datos  de la infraestructura del servicio de alumbrado público del municipio.  Esta  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 50 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
50 
 
 obligación implica el acopio de información en las dependencias del Operador del ser-
vicio de alumbrado público, para determinar las modificaciones que se realicen en la 
infraestr uctura de alumbrado público tales como:  
a) Adición de puntos luminosos por expansiones.  
b) Sustitución de luminarias por efecto de la modernización o cambio de lumina-
rias de tecnología de mercurio o sodio  a led . 
c) Disminución o retiro de luminarias por intervencio nes del espacio público.  
d) Sustitución de materiales y/o equipos sin afectar cantidad de infraestructura.  
e) Aumento o disminución de potencia de los puntos luminosos.  
La interventoría debe verificar en terreno la anterior información y contrastarla con los 
registros de la base de datos, así como la infraestructura asociada, las quejas y 
reclamos presentados por los usuarios. Esto con el fin de verificar el alcance y 
efectividad los programas tanto puntuales como periódicos de mantenimien to 
propuestos por el operador.  
2) Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la 
norma NTC -ISO 2859 -1, “Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de 
calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote”, y verifica r que se realice la corres-
pondiente actualización de la base de datos. Para todos los procesos de moderniza-
ción, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio de luminarias, inclusión de 
infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraes tructura y en general de 
todo proceso que afecte el inventario geo -referenciado .  
3) Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en 
jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100  % del área municipio 
mensua lmente.  
4) Reportar al Operador las deficiencias encontradas (luminaria con bombilla apagada, 
agotada, intermitente y problemas generales en la construcción o instalación de la 
infraestructura tales como cajas de inspección destapadas y/o destruidas, postes 
desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas 
a tierra faltantes, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación 
de luminarias por hurto, falta de mantenimiento o seguridad de transformadores de 
alumbrado público y de su infraestructura asociada, poda de los árboles que interfieran 
en la prestación del servicio de alumbrado público, etc.) así como la ubicación de las 
mismas, detectadas durante cada revisión, para que operador proceda a su arreglo.  
Dentro de la s actividades de  supervisión del estado general de la red de alumbrado 
público se incluye : verificar la realización de programas de mantenimiento que incluyan 
la limpieza del conjunto óptico de las luminarias y efectuar los requerimientos 
pertine ntes.  
5) Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumpli-
miento de los trabajos solicitados. Las subactividades por desarrollar  para esta obliga-
ción son:  
a) Revisar la disponibilidad de la base de datos y su actualización  periódica . 
b) Verificar los reportes que se encuentren registrados en las bases de datos de 
las quejas y reclamos generadas por la comunidad y los informes del Operador 
sobre las acciones adelantadas.  Dicha verificación se  realizará con un plan de 
muestreo simple normal con un nivel II de inspección, conforme a lo establecido 
en la Norma NTC -ISO 2859 -1 “Planes de muestreo determinado por el nivel 
aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote”.  
c) Verificación en  terreno de las causas de los reclamos no atendidos, con el fin 
de establecer si estas son imputables al Operador del sistema de alumbrado 
público, o no.  
d) Elaborar los análisis y las estadísticas correspondientes a tiempos de res-
puesta, índices e indicadore s del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos 
de solicitudes, etc.  
e) Avalar, previa revisión, los informes preparados por el operador, en el que se 
indique el número de reclamos recibidos, así como las estadísticas correspon-
dientes al cumplimiento de la atención a tales reclamos, lo que se hará para 
todo el Municipio.  
6) Hacer seguimiento a la s solicitudes que surja n entre la comunidad, las entidades mu-
nicipales, los organismos de control  y vigilancia , el Operador del servicio de alumbrado  
público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión con el objeto de 
apoyar el municipio en la atención y preparación de las respuestas  a dichas solicitudes .   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 51 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
51 
 
 Para ello, realizará visitas a terreno y efectuará la compilación de la inform ación que 
sea necesaria.  
A su vez, suministrará  al responsable de  la prestación del servicio de alumbrado 
público en el Municipio  la información requerida para que este dé repuesta 
directamente.  Esta actividad debe ser llevada a cabo mediante la implementación de 
aplicativos de software u otros de control administrativo que permitan hacer el 
seguimiento de la correspondencia y demás documentos relacionados con la 
interv entoría.  
7) Apoyar al alcalde o a quien este delegue, en la evaluación de los requerimientos de 
expansiones del alumbrado público  y en la revisión de los diseños de alumbrado pú-
blico de tales expansiones.  En tal sentido , deberá llevar las estadísticas de la s expan-
siones programadas, las ejecutadas, de los materiales y equipos utilizados y supervi-
sar la actualización de la base de datos del inventario.  
8) Verificar las obras de ampliación , repotenciación y modernización de puntos del sis-
tema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento, así como a las nor-
mas constructivas y de urbanismo adoptadas por el Municipio.  Debe com probarse en 
estas inspecciones, entre otros requisitos, la altura de montaje, reglaje e inclinación de 
luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, interdistancias, re-
quisitos fotométricos iniciales y mantenidos durante la operación d e la instalación; así 
como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica asociadas 
a la infraestructura de alumbrado público.  
9) Llevar el control sobre las ampliaciones programadas en cuanto a ejecución y su rela-
ción con los mater iales y equipos utilizados.  En el mismo sentido deberá supervisar 
la actualización de la base de datos del inventario.  
10) Verificar la aplicación de  este Reglamento , en las etapas de asignación de requisitos 
fotométricos a vías y demás espacios públicos, apr obación de diseños, especificación 
de equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así 
como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE.  
11) Identificar los sectores que present en deficiencias en el alumbrado público, mediante 
la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea con-
veniente.  Para la verificación de los niveles de iluminancia o luminancia de proyectos 
nuevos y del alumbrado existente , siguiendo los periodos de mediciones estipulados 
el numeral 3.3.4.1., usando equipos de medida con certificado de calibración o verifi-
cación vigente.  Como resultado de las mediciones la interventoría debe informar, al 
responsable del servicio de alumbrado público del Municipio, sobre los posibles moti-
vos que originan l a deficiencia encontrada y someterá a su consideración la solución 
a ella soportando técnicamente su recomendación.  
12) Apoyar al responsable de  la prestación del  servicio de alumbrado público en el Muni-
cipio, en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, siguiendo 
los requisitos establecido s en el presente Reglamento.  
13) Verificar el correcto funcionamiento del sistema de información de alumbrado público, 
descrito en el numeral 3.3.3.1. del Libro 3 y del sistema de consulta  a través de la Web 
cuando aplique , según lo indicado en el numeral  3.3.3.1.3. , así como la actualización 
permanente de su información.  Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus 
sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, de info r-
mes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Municipio defina para tal 
efecto.  
14) Analizar el reporte de los O peradores de Red a la Superintendencia de Servicios Pú-
blicos  Domiciliarios - SSPD , en cumplimiento de los indicadores de la Resolución 
CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo relacionado con el servicio 
de alumbrado público  y verificar que se hagan las compensaciones a las que haya 
lugar, al municipio o distrito . 
15) Verificar para el caso de parques y conjuntos residenciales o unidades inmobiliarias 
con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infra-
estructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público.  Para el caso , se 
debe verificar la información recibida del operador del servicio de alumbrado público 
sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación municipal.  Una vez 
depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades municipal es 
acerca de los resultados obtenidos.  En la realización de esta función la interventoría  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 52 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
52 
 
 deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventa-
rios levantados por el operador del sistema de alumbrado público y por el operad or de 
la red, así como verificación a los sitios en definición.  
16) Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, regional , distrital  y nacional apli-
cable en materia ambiental , respecto del manejo y disposición de equipos y materiales 
retirados del s istema de alumbrado público por parte del operador y realizar un informe 
que dé cuenta del seguimiento a la disposición final de los elementos del sistema de 
alumbrado público.  
17) Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las 
disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas 
de seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del ope-
rador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalizac ión vial de los 
sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal.  
18) Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alum-
brado público con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alum-
brado público por concepto del servicio que le presta al Municipio  o Distrito . 
19) Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones.  
En los informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomen-
dacion es, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen 
desempeño en la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soporta-
das.  Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, 
fotografías, tabl as, etc., que permitan su correcta comprensión.  Los informes deben 
incluir los aspectos técnicos, ambientales y económicos, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 943 de 2018, el que lo modifique o reemplace.  
20) Entregar al municipio  o distrito  los datos , información, diseños de bases de datos, equi-
pos y archivos recopilados durante la ejecución de  la labor de interventoría, conforme 
a las disposiciones de manejo de archivos del municipio  o distrito , así como los pro-
gramas fuente que se hayan desarrollado  o implementado , los manuales de usuario y 
técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos 
aplicativos.  
21) Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos de D p, DE, además de verificar que se 
cumplan los consumos de energía por Km de vía ofertados en los diseños, procesos 
licitatorios y demás procesos involucrados en cada uno de los proyectos.  
22) Verificar el cumplimiento del esquema de mantenimiento.  
23) La interventoría en relación con el mantenimiento del sistema de alumb rado público 
deberá verificar la realización de los programas de mantenimiento correctivo y preven-
tivo. 
24) Revisar y aprobar el programa de mantenimiento preventivo elaborado por el operador 
del servicio de alumbrado.  
25) Enviar un informe de la  interventoría semestralmente a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría municipal o departamental, según sea el 
caso , donde incluya la información correspondiente con los 24 ítems anteriormente 
descritos . 
26) Hacer seguimiento a las instalaciones o para fines de recibo de obra, inclusive si el 
proyecto no está estipulado como objeto de certificación plena y dictamen de 
inspección, mediante medición y corroboración de niveles de iluminación , de acuerdo 
con el numeral 23) del artículo 4.3.2 del presente reglamento.  
 
TÍTULO 7 – ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL  
La vigilancia y control del cumplimiento del presente Reglamento, corresponde a las entidades 
señaladas en los siguientes artículos de acuerdo con sus competencias legales.  
Artículo 4. 7.1. Para la prestación del servicio de alumbrado público  
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.6.1.2. del CAPÍTULO 6 - ASPECTOS 
GENERALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA - SECCIÓN 1 DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO del Decreto 1073 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”, modificado por el Artículo 3 del 
Decreto 943 de 2018, los municipios o distritos son los responsables de la prestación del  
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 53 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
53 
 
 servicio de alumbrado público garantizando la continuidad y calidad del servicio, así como los 
niveles adecuados de cobertura .  
 
Las funciones de control, inspección y vigilancia se ejercerán, teniendo en cuenta las 
siguientes instancias, como lo dispone el artículo 2.2.3.6.1.10. del Decreto 1073 de 2015, 
modificado por el Artículo 12 del Decreto 943 de 2018, o aquel que lo modifique o lo sustituya, 
así: 
 
1) Control Técnico.  El Sistema de Alumbrado público deberá cumplir con lo establecido 
en los reglamentos técnicos que expida el Ministerio de Minas y Energía. El control de 
los aspectos técnicos relacionados con la prestación del servicio  será ejercido por 
parte de las interventorías, en los términos del inciso 3° del artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. Las interventorías elaborarán informes periódicos, haciendo especial énfasis 
en los aspectos técnicos, ambientales y económicos.  
2) Control Social:  Para efectos de ejercer el control social establecido en el artículo 62 
de la Ley 142 de 1994 los contribuyentes y usuarios del servicio de alumbrado público 
podrán solicitar información a los prestadores del mismo, a la Contraloría respectiva 
en el ámbito territorial y a la interventoría. Los municipios o distritos deben definir la 
instancia de control ante la cual se pueden interpon er y tramit ar las peticiones, quejas 
y reclamos de los contribuyentes y usuarios por la prestación del servicio de al umbrado 
público, los cuales deben ser  registrados y tramitados de forma independiente.  
3) Control Fiscal:  El control fiscal de que trata la Ley 42 de 1993, será ejercido por las 
contralorías departamentales, distritales y/o municipales, según corresponda la com-
petencia del sujeto de control, respecto del manejo contractual con los prestadores del 
servicio de alumbrado público y sus interventores, así como al recaudo y uso del im-
puesto.  
4) Control a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.  La SSPD ejercerá el 
control y vigilancia sobre las personas prestadoras de servicios públicos en los térmi-
nos estable cidos en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994.1 
Las quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público 
presentadas por los beneficiarios mediante el uso de los mecanismos de participación 
ciudadana  deben ser registradas y atendidas por las administraciones municipales med iante 
los procedimientos y sistemas para el efecto.  
Artículo 4. 7.2. Para productos de iluminación e instalaciones de sistemas de 
iluminación distintas al alumbrado público  
Conforme a la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 09 2 de 
2022 y los Decretos 1074 de 2015 y 1595 de 2015 , a la Superintendencia de Industria y 
Comercio - SIC en ejercicio de las facultades de vigilancia y control le corresponde , entre otras 
funciones, velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor, 
realizar las actividades de verificación de cumplimiento de los reglamentos técnicos sometidos 
a su control, supervisar , vigilar y sancionar a los organis mos de certificación e inspección, así 
como a los laboratorios de pruebas y ensayos y de metrología, que presten servicio s 
relacionados con la evaluación de la conformidad con el presente Reglamento. Como quiera 
que los objetivos del RETI LAP están íntimame nte relacionados con la protección del 
consumidor, le corresponde a la SIC vigilar y controlar el cumplimiento del presente 
Reglamento, excepto en lo que corresponde a las instalaciones de alumbrado público y las 
destinadas a la prestación del servicio público de electricidad e investigar y sancionar su 
incumplimiento.  En todo caso, la SIC podrá realizar la vigilancia y control a las instalaciones  
de sistemas de iluminación privadas  y podrá hacer exigibles las condiciones asociadas a estas 
zonas , tales como vías, parques, caminos, senderos  peatonales, entre otras dispuestas para 
el alumbrado público, en lo respectivo al área privada , incluyendo los conjuntos residenciales 
cerrados y condominios.  
 
De conformidad con el artículo segundo del Decreto 3273 de 2008, los productos objeto del 
presente Reglamento que se importen, será sometidos a un primer control documental por 
 
1 De acuerdo con el Decreto 943 e 2018, aplica sólo a las empresas que, siendo prestadoras de servicios públicos, el municipio 
haya contratado con ellas la prestación del servicio de alumbrado público y tal control debe entenderse referido al servicio público 
de energía eléctrica o de las actividades complementarias del mismo, mas no  a la prestación del servicio de alumbrado público.   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 54 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
54 
 
 parte de la SIC en el momento del trámite de la aprobación del registro o licen cia de 
importación a través de la VUCE.  
 
Dentro de las facultades de supervisión y control de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, otorgadas por la Ley 1480 de 2011, el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones, 
en relación con los reglamentos técnicos cuya vigilancia tenga a su cargo, podrá imponer las 
medidas y sanciones previstas en esta ley, a los productores, ensambladores, importadores, 
constructores y demás responsables de los productos e instalaciones objeto de l RETI LAP, así 
como a quienes evalúen su conformidad, violando el Reglamento.  
 
Según lo señalado en el artículo 62 de la Ley 1480 de 2011, los alcaldes ejercerán en sus 
respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la 
Superi ntendencia de Industria y Comercio. Así mismo, el artículo 2.2.1.7.17.7. del Decreto 
1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015 establece que, de acuerdo con sus 
competencias, los alcaldes están facultados para adelantar las actuaciones administra tivas e 
imponer las sanciones correspondientes, en caso de incumplimiento de reglamentos técnicos, 
las cuales se adelantarán con sujeción al procedimiento establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contenido  de la Ley 1437 de 
2011.  
 
A la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional - DIAN, de acuerdo con lo señalado en los 
Decreto 2685 de 1999 y 3273 de 2008, le corresponde la revisión documental del registro o 
licencia de importación, excepto que la importación de los productos sea eximida del registro 
o licencia de importación por el Gobierno Nacional; en cuyo caso el control y vigilancia se 
ejercerá por parte de la DIAN en el momento de la solicitud del levante aduanero de las 
mercancías.  Adicionalm ente, ejercerá los controles sobre el ingreso de productos objeto del 
presente reglamento conforme a las disposiciones legales vigentes que le facultan para su 
ejercicio o aquellas que las modifiquen, adiciones o sustituyan . 
 
Artículo 4. 7.3. Para organismo s acreditados  
Según el Decreto 4738 de 2008 Corresponde al ONAC, acreditar, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos pertinentes, a los organismos de certificación, inspección, 
laboratorios de pruebas y ensayos y calibración de equipos. Igual mente, es el ente encargado 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la acreditación, sin perjuicio de las 
competencias de vigilancia y control que corresponden a la SIC en la vigilancia y control del 
Reglamento.  
 
Los organismos que aspiren a desarrollar actividades de certificación de productos destinados 
a iluminación y/o alumbrado, actividades de inspección con fines de certificación de las 
instalaciones que trata el presente Reglamento, así como los laboratorios , incluyendo los de  
calibración de equipos, deben estar acreditados ante el ONAC para los alcances del presente 
Reglamento Técnico.  
Artículo 4. 7.4. Para personas naturales que actúan en las instalaciones de sistemas de 
iluminación y alumbrado público  
De conformidad con las leyes que reglamentan el ejercicio de las profesiones, la vigilancia y 
control del ejercicio profesional de las personas naturales que ejecuten actividades con las 
cuales se intervenga en instalaciones de sistemas de iluminación, incluidas las destinadas al 
alumbrado público, en cualquiera de sus etapas (diseño, construcción, supervi sión, 
interventoría e inspección, operación y mantenimiento) corresponde a los Consejos 
Profesionales correspondientes. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que deban remitirse 
a otras autoridades por el ejercicio ilegal de una profesión.  
 
TÍTULO 8 – RÉGIMEN SANCIONATORIO  
Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar, el incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento Técnico se sancionará según lo estable-
cido en la Legislación Colombiana vigente, así:   
 RESOLUCIÓN NÚMERO                                                                                  Hoja 55 de 55 
“Expedir el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP –, el cual se encuentra 
contenido en el Anexo General de la presente resolución. ” 
 
55 
 
 1) Las Empresas de Servicios Públicos por el Régimen establecido en la Ley 142 y 143 
de 1994, demás normas que adiciones, modifiquen  o sustituyan y demás disposiciones 
legales aplicables.  
2) Las personas c ompetente s responsables de l diseño, construcción, interventoría, ins-
pección , operación y mantenimiento  de sistemas de iluminación o alumbrado público 
objeto del RETILAP, por las leyes que reglamentan el ejercicio de las profesiones re-
lacionadas con iluminación, por la Ley 1480 de 2011 en lo relacionado con la protec-
ción al consumidor y las demás disposiciones legales aplicables.  Así como las sancio-
nes disciplinarias establecidas por los consejos profesionales, por violaciones al res-
pectivo código de ética profesional, adoptados por las Leyes 842 de 2003 y 1264 de 
2008 y las demás normas que adicionen, modifiquen o sustituyan.  
3) Los usuarios de conformidad con lo establecido en el Decreto 1842 de 1991 “Estatuto 
Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios”, Ley 142 de 1994, 
Resolu ción CREG 108 de 1997 y demás normatividad aplicable.  
4) Los productores, importadores, comercializadores de productos objeto del RETILAP, 
por la Ley 1480 de 2011, y los Decretos 1074 de 2015 y 1595 de 2015, así como las 
demás disposiciones legales aplicables. Los constructores de sistemas de iluminación  
o alumbrado público se entenderán como  productores para los efectos del presente 
reglamento, y en tales condiciones podrán ser sujetos de las sanciones establecidas 
en la Ley 1480 de 2011 cuando incumplan el reglamento técnico.  
5) Los laboratorios de pruebas y ensayos, los organismos de certifica ción de personas y 
certificación de productos y los organismos de inspección acreditados, por lo dispuesto 
en la Ley 1480 de 2011, el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones, y demás 
disposiciones legales aplicables que lo modifiquen, adicionen o sustitu yan. 
6) Las personas competentes que expidan la declaración de cumplimiento de la 
instalación por  la Ley 1480 de 2011 en lo relacionado con la certificación de la 
conformidad y las  leyes y decretos que regulan el ejercicio de cada profesión . 
7) Los prestadores d el servicio de alumbrado público y los interventores de tales 
contratos, por el régimen de contratación pública y régimen disciplinario aplicable a los 
servidores públicos que realicen actividades en cumplimiento de funciones 
relacionadas con el servicio d e alumbrado público.  
TÍTULO 9 – INTERPRETACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL 
REGLAMENTO  
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia es el órgano competente para la elaboración, 
revisión, actualización, interpretación y modificación del RETI LAP. La interpretación la podr á́ 
realizar mediante oficio o por solicitud de terceros.  
 
Es entendido que los diseñadores , constructores , operadores y mantenedores  de las 
instalaciones de sistemas de iluminación y alumbrado público, así como los fabricantes, 
distribuidores o importadores de productos; se deben regir por lo establecido en el presente 
Reglamento, sin perjuicio de lo establecido por otras autoridades colombianas y deberán 
ajustar su normatividad técnica para el cabal cumplimiento del  presente Reglamento.