Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og 
andre pyrotekniske artikler1 
 
 
I medfør af § 1, stk. 3 og 5, § 2, stk. 5,  § 2 b, stk. 1 og 2,  § 3, nr. 1 -7 og nr. 9 -13, § 3 a, stk. 3 og 4, § 5, § 7, stk. 2, og 
§ 11 i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 3. januar  2019, som ændret 
ved § 44 i lov nr. 799 af 9. juni 2020 og [indsæt henvisning til lov, når forslag er vedtaget og udstedt] , fastsættes 
efter bemyndigelse:  
 
Kapitel 1  
 
Anvendelsesområde  
 
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og 
anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.  
Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere aldersgrænser for salg af visse kemikalier.  
Stk. 3. Fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  skal opfylde  kravene  i bekendtgørelse  om krav til fyrværkeri og andre 
pyrotekniske  artikler.  
Stk. 4. Godkendelse af fest - og scene fyrværkere skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om 
godkendelse som festfyrværker.  
Stk. 5. For personer, der er statsborgere i et EU - eller EØS -land eller i  et land, som EU har indgået aftale med om 
adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, og som midlertidigt eller lejlighedsvist ønsker at udøve erhverv eller 
udøver erhverv som fest - eller scene fyrværker i Danmark, eller som agter at etablere sig som fest- eller scene fyrværker 
i Danmark, gælder bekendtgørelse  om godkendelse  og udøvelse  af erhverv  som  festfyrværker  på baggrund af 
udenlandske erhvervsmæssige  kvalifikationer.  
 
§ 2. Krav om tilladelser eller godkendelser efter denne bekendtgørelse gælder i kke for offentlige myndigheder, når 
myndighederne ved deres normale virke har behov for indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse, anvendelse 
eller opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. § 6, stk. 1 , i lov om fyrværkeri og  andre pyrotekniske 
artikler  (loven ). 
 
Kapitel 2  
 
Definitioner og kategorier  
 
§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved : 
1) Pyroteknisk  artikel:  En artikel,  der indeholder  eksplosivstoffer  eller  en eksplosiv  blanding  af stoffer  beregnet  til 
at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, 
der holder sig selv i  gang.  
2) Fyrværkeri: Pyroteknisk artikel beregnet til  underholdning.  
3) Professionelt fyrværkeri: Fyrværkeri beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som 
festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet  konsumfyrværkeri.  
4) Scenefyrværkeri: Pyrotekniske  artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse 
med film - og tv -produktioner og lignende.  
5) Konsumfyrværkeri: Fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere.   
6) Andre pyrotekniske artikler: Andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, herunder pyrotekniske artikler til 
køretøjer.  
7) Festfyrværker:  Person , der har godkendelse  til at håndtere  og anvende  konsumfyrværkeri og professionelt  
fyrværkeri.  
8) Scenefyrværker: Person , der har godkendelse til at håndtere og anvende  konsumfyrværkeri og 
scenefyrværkeri.  
 
 
1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa -Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU -Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa -Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgæ ngeliggørelse af pyrotekniske 
artikler på markedet, EU -Tidende 2013, L 178, side 27. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med 
Europa -Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU  om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt  
 forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation) .  
 9) Fabrikant:  En fysisk  eller  juridisk  person,  som  fremstiller  en pyroteknisk  artikel,  eller  som  lader  en sådan  artikel 
konstruere eller fremstille  og markedsfører en sådan pyroteknisk artikel under eget navn eller  varemærke.  
10) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person , der er etableret i EU, og som bringer en pyroteknisk artikel med 
oprindelse i et tredjeland i omsætning på  EU-markedet.  
11) Distributør:  Enhver  fysisk  eller  juridisk  person  i forsyningskæden  ud over  fabrikanten  eller  importøren,  der gør 
en pyroteknisk artikel tilgængelig på  markedet.  
12) Bemyndiget  organ:  Organ , der er udpeget  til at foretage  vurdering  af fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  
artiklers overensstemmelse med de væsentlige  sikkerhedskrav.  
13) Fjernsalg: Fjernsalg saftale  som defineret i lov om forbrugeraftaler.  
14) Transportklassifikation:  Den kombination  af en underklasse  og en forenelighedsgruppe,  som  en artikel,  der er 
færd ig emballeret til forsendelse, skal henføres til i henhold til Europæisk konvention om international 
transport af farligt gods ad vej  (ADR).  
15) Container: Fragtcontainer eller lagercontainer.  
16) Pakkeafsnit:  En container  placeret  i det fri, en bygning  eller  et rum,  hvori  der foretages  pakning  af enkeltartikler.  
17) Salgssted: Område, disk, bord, skranke eller lignende, hvorfra salg og udlevering finder  sted.  
18) Ydre sikkerhedsafstand: Den påkrævede afstand fra fyrværkerioplag til enhver beboelsesbygning og til 
bygning eller aktivitet, som er virksomheden uvedkommende.  
19) Udslag:  Pyrotekniske  blandinger  i løs form  eller  som  pyrotekniske  enheder  i fyrværkeriartikler,  hvis funktion  er 
at frembringe en lydeffekt eller indgår som  spredningssats.  
20) NEM:  Nettoeksplosivstofmængde.  
 
Kategorier af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 
§ 4. Fyrværkeri inddeles i følgende kategorier:  
1) Kategori  F1: Fyrværkeri  forbundet  med  lav risiko  og minimalt  støjniveau,  som  er beregnet  til anvendelse  i 
fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i  boliger.  
2) Kategori F2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse 
i fysisk afgrænsede  områder.  
3) Kategori  F3: Fyrværkeri  forbundet  med  mellemhøj  risiko,  som  er beregnet  til udendørs  anvendelse  i større,  
fysisk åbne områder , og som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere . Disse artiklers støjniveau 
må ikke være  sundhedsskadeligt.  
4) Kategori F4: Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. 
Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.  
5) Kategori T1: Scenefyrværkeri  forbundet  med lav  risiko , som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, 
der er godkendt som scene - eller festfyrværker . 
6) Kategori  T2: Scenefyrværkeri,  som  er beregnet  til kun at blive  anvendt  af personer,  der er godkendt  som  scene - 
eller  festfyrværker.  
Stk. 2. Andre pyrotekniske artikler inddeles i følgende kategorier:  
1) Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler  end fyrværkeri , som er forbu ndet med lav  risiko.  
2) Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler  end fyrværkeri , som er beregnet til kun at blive håndteret eller 
anvendt af personer med særlig viden om de pågældende  artikler.  
 
§ 5. Konsumfyrværkeri udgøres af  fyrværkeri i kategori F1 og F2 . 
 
§ 6. Professionelt fyrværkeri udgøres af : 
1) Fyrværkeri i kategori F3 og F4 . 
2) Scenefyrværkeri i kategori T1 og  T2. 
 
 
Kapitel 3  
 
Indførsel og fremstilling af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 
Virksomhedsgodkendelse  
§ 7. Den virksomhed , der fremstiller  eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal godkendes af 
Sikkerhedsstyrelsen, jf. lovens § 1, stk. 1 , jf. dog stk. 2.   
 Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved fremstilling og indførsel af fyrværkeri i kategori F1, d er må sælges ved selvbetjening, jf. 
§ 26 , stk. 2, og pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og 
selvoppusteligt redningsudstyr .  
Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 meddeles til virksomhedens forretningsområde ved fremstil ling eller indførsel af 
henholdsvis kategori F1-F4 fyrværkeri, scenefyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.  
 
§ 8. For at få en godkendelse efter § 7, stk. 1, skal ansøgeren dokumentere, at virksomheden har udformet et 
kvalitetsstyringssystem, der er tilpasset virksomhedens forretningsområde, og som indeholder:  
1) Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og  arbejdsprocesser.  
2) Procedure for udførelse af egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter 
transport, og at artiklerne overholder mærkningskrav og øvrige særlige  krav.  
3) Procedure for håndtering af fyrværkeriet eller andre pyrotekniske art ikler, herunder beskrivelse af 
virksomhedens  arbejdsrutiner.  
4) Procedure til sikring af, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  overholdes.  
5) Procedure til sikring af, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jf. § 53, overholdes . 
6) Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden vedrørende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, 
herunder procedure til sikring af vedligeholdelse af medarbejdernes faglige  viden.  
7) Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende  handlinger.  
8) Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og  effektivitet.  
Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på 
systematisk og overskuelig måde redegør for betingelserne  i stk. 1. Dokumentationen kan opbevares elektronisk.  
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslin jer for opfyldelse af  betingelserne  i stk. 1.  
Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra betingelserne  i stk. 1 og 2.  
 
§ 9. For at få en godkendelse efter § 7, stk. 1, skal ansøgeren, ud over det i § 8 anførte, dokumentere  at: 
1) Der er  medarbejdere i virksomheden, der i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig 
viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler 
inden for  virksomhedens forretningsområde . 
2) Det indførte eller fremstillede fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler lovligt kan  opbevares.  
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslin jer for opfyldelse af betingelsen  i stk. 1, nr. 1 . 
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra  betingelsen  i stk. 1, nr. 1.  
 
§ 10. Godkendelse  efter  § 7, stk. 1, meddeles  på vilkår  af, at fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  der indføres 
eller fremstilles, lever op til kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og at 
artiklerne kun overdrages til virksomheder eller personer, der lovligt kan erhverve de pågældende  artikler.  
Stk. 2 . Godkendelse efter kan uanset stk. 1 meddeles til fremstilling og indførsel af fyrværkeriartikler eller andre 
pyrotekniske ar tikler, der ikke lovligt kan bringes i omsætning i Danmark. Godkendelse meddeles som en selvstændig 
godkendelse og kan meddeles på følgende vilkår:   
1) Alle indførsler og overdragelser af artikler, der ikke lovligt kan bringes i omsætning i Danmark, anmeldes til 
Sikkerhedsstyrelsen senest 14 dage før indførslen eller overdragelsen.  
2) Eksport af artikler, der ikke lovligt kan bringes i omsætning i Danmark, dokumenteres over  for 
Sikkerhedsstyrelsen i henhold til styrelsens  anvisninger.  
 
§ 11. Offentlige myndighede r, der er undtaget fra krav om tilladelser og godkendelser efter § 2, skal give meddelelse 
til kommunalbestyrelsen, når de fremstiller fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 6, stk. 2.  
 
Kapitel 4  
 
Placering, indretning og brug af virksomheder og steder , hvor der fremstilles fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 
§ 12. Placering,  indretning  og brug  af virksomheder  og steder,  hvor  der fremstilles  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, må ikke ske uden kommunalbestyrelsens  tilladelse.  
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fremstillingen finder sted.  
Tilladelse meddeles som en generel tilladelse efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen . 
 
Kapitel 5  
  
 Opbevaring og håndtering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 
Generelle bestemmelser  
§ 13. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. dog stk.  
2. 
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved: 
1) Opbevaring af højst 5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der i henhold til Europæisk 
konvention  om international  transport  af farligt  gods  ad vej (ADR)  er transportklassificeret  som  1.3G,  1.4G  eller 
1.4S.  
2) Opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, hvis opbevaringen sker i 
overensstemmelse med § § 20 og  21. 
3) Opbevaring af pyrotekniske udløsermekanismer, der er monteret i sikkerhedsudstyr og oppusteligt 
redningsudstyr.  
4) Opbevar ing ombord på skibe af typegodkendte nødsignaler, linekastningsapparater og andre pyrotekniske 
artikler beregnet til  redningsformål.  
Stk. 3. I tilfælde, hvor stk. 2, nr. 2, finder anvendelse, skal opbevaringen af fyrværkeriet anmeldes til  
kommunalbestyrels en i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted , senest 14 dage før opbevaringen 
påbegyndes.  
 
§ 14. Tilladelse efter § 13, stk. 1, gives af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted.  
Stk. 2. Tilladelse efter § 13, stk. 1, til  opbevaring af en samlet mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, 
der gør, at opbevaringen omfattes af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer, meddeles af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen.  
 
§ 15. Ansøgning om tilladelse efter § 13, stk. 1, skal vedlægges  det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af 
virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og opbevaringsforhold.  
Stk. 2. Tilladelse efter § 13, stk. 1, til opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 
meddeles  som  tilladelse  for perioden  fra den 24. november  til og med  den 1. februar  det følgende  år. Der kan dog 
meddeles tilladelse til opbevaring af konsumfyrværkeri i kategori F1 hele  året.  
 
§ 16. Offentlige myndigheder, der er undtaget fra krav om tilladelser og godkendelser efter § 2, skal give meddelelse 
til kommunalbestyrelsen, når de opbevarer fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 6, stk. 2.  
 
§ 17. Ved enhver form for opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal der udvises forsigtighed.  
 
§ 18. Opbevaring  af fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  skal ske i overensstemmelse  med  reglerne  i de tekniske 
forskrifter i bilag 1, jf. dog stk.  2. 
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved opbevaring af højst 5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der i 
henhold til Europæisk konvention  om international  transport  af farligt  gods  ad vej (ADR)  er transportklassificeret som 
1.3G, 1.4G eller 1.4S.  
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra reglerne i de tekniske forskrifter i bilag 1, hvis særlige forhold taler 
herfor, og hvor det skønnes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 
Oplysningspligt ved opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske art ikler for andre  
 
§ 19. Den,  der har tilladelse  efter § 13, stk. 1, og som  opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler for andre, 
skal oplyse den , der får artiklerne opbevaret, om: 
1) De brancheorganisationer, som indehaveren af tilladelsen er medlem  af. 
2) Kontaktoplysninger  på den kommunalbestyrelse,  der har meddelt  tilladelsen  til opbevaring . 
3) Eventuelle  erhvervsansvarsforsikringer  og garantier,  som  indehaveren  af tilladelsen  har tegnet  eller  fået stillet, 
kontaktoplysninger på forsikringsselskabet eller garantistiller og oplysning om forsikringens eller garantiens 
geografiske  dækning.  
Stk. 2. Anmoder  den, der får opbevaret fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler , om det, skal indehaveren af 
tilladelsen oplyse om de regler, der gælder for opbevaringen af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, og hvordan 
den pågældende får adgang til dem.  
  
 Opbevaring og håndtering i detailleddet  
 
§ 20. I detailleddet  må der ikke  opbevares andet fyrværkeri end konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, 
end artikler  omfattet  af P1, som  i henhold  til Europæisk  konvention  om international  transport  af farligt  gods  ad vej (ADR) 
er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller  1.4S.  
Stk. 2. Fyrværkeri  må kun findes  i salgslokaler  og på salgssteder  i detailleddet  i perioden  fra den 15. december  til og 
med den 31.  december.  
Stk. 3. I perioden  fra den 24. november  til og med  den 14. december  skal fyrværkeri  i detailleddet  opbevares  i ubrudt 
transportemballage i et tilstødende lokale eller på andet godkendt opbevaringssted i  detailleddet.  
Stk. 4. I perioden fra den 1. januar til og med den 1. februar skal fyrværkeri opbevares i et tilstødende lokale eller på 
andet godkendt opbevaringssted i detailleddet.  
Stk. 5. Stk. 2 -4 gælder ikke for fyrværkeri i kategori F1.  
 
§ 21. I butikker må der højst opbevares  
1) 12,5  kg NEM  konsumfyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  i kategori  P1 ved salgssted  i en butiks  salgslokale,  
og 
2) 12,5 kg NEM fyrværkeri i kategori F1, der kan sælges ved selvbetjening, jf.  § 26, stk. 2 , i salgslokalet i en afstand 
af mindst 5 meter fra salgsstedet . 
Stk. 2. I tilstødende lokaler til butikker, der er adskilt fra salgslokalet med en tætsluttende dør hertil, må højst 
opbevares  
1) 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i kategori P1 , når der i lokalerne ikke findes 
brandfarlige væsker eller brandfarlige  eller brandnærende gasser , eller  
2) 25 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske a rtikler i kategori P1 , når der i lokalerne ikke findes 
brandfarlige væsker , brandfarlige eller brandnærende gasser eller  andet brandfarligt  oplag.  
 
Kapitel 6  
 
Overdragelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og salg af visse kemikalier 
Tilladelse til overdragelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
§ 22. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke overdrages uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens  
§ 2, stk. 1 , jf. dog stk. 4 .  
Stk. 2 . Tilladelse n meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren har forretningssted eller i 
mangel heraf, hvor ansøgeren har bopæl. Tilladelse meddeles som en generel  tilladelse.  
Stk. 3. Har ansøgeren  ikke forretningssted  eller  bopæl  i Danmark,  meddeles  tilladelsen  af kommunalbestyrelsen i 
den kommune, hvor overdragelsen skal finde  sted.  
Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i kategori P1.  
 
Overdragelse af konsumfyrværkeri  
 
§ 23. Konsumfyrværkeri må kun sælges i detailsalg  i perioden 15. - 31. december, jf. lovens § 2, stk. 3 , jf. dog stk. 2 . 
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke fyrværkeri i kategori F1 .  
 
§ 24. Der må ikke ske salg eller overdragelse af konsumfyrværkeri i sortimenter, der overstiger 5 kg NEM.  
 
§ 25. Konsumfyrværkeri  må kun sælges til eller på anden måde stilles til rådighed for personer, der er fyldt 18 år, jf. 
dog stk. 2.  
Stk. 2. Fyrværkeri i kategori F1  må sælges til eller på anden måde stilles til rådighed for personer, der er fyldt 15 år.  
Stk. 3. Udsalgssteder skal være forsynet med tydelig skiltning af aldersgrænser for salg, jf. stk. 1 -2. 
 
§ 26. Konsumfyrværkeri må ikke sælges ved selvbetjening , jf. dog stk. 2.  
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende artikler i kategori F1: B engalske fakler, knallerter, isfont æner, håndholdte 
stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, 
knaldbånd og knaldhætter . 
 
§ 27. Detailsalg af konsumfyrværkeri ved fjernsalg skal  anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen senest 14 dage før 
fjernsalget påbegyndes.   
 Stk. 2. Anmeldelse  efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysning er: 
1) Beskrivelse af og oplysninger om, hvordan fjernsalget foregår.  
2) Oplysninger om, hvor bestillingerne pakkes og udleveres.  
3) Oplysninger om, hvordan det sikres, at forbuddet mod salg til personer under henholdsvis 15 og 18 år 
overholdes.  
 
§ 28. Leverandører af fyrværkeri til detailleddet skal sikre, at der medfølger en vejledning på dansk om håndtering 
og opbevaring af fyrværkeriet i butikken og på lageret.  
Stk. 2. Ved enhver  overdragelse  af fyrværkeri  til forbrugere  skal overdrageren  af fyrværkeriet  sikre,  at der medfølger 
en generel sikkerhedsinformation på dansk om forhold vedrørende håndtering, opbevaring og anvendelse af 
fyrværkeriet.  Det er tilstrækkeligt, at in formationen fremgår af mærkningen på de artikler, der overdrages.  
 
Overdragelse af professionelt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i kategori P2  
 
§ 29. Den, der har opnået tilladelse til overdragelse af  professionelt  fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler  i 
kategori P2 , skal,  før overdragelse  finder  sted,  sikre  sig dokumentation  for, at erhververen  har tilladelse  til at erhverve  
fyrværkeriet, jf. § 31, stk. 1, eller at overdragelse sker til en offentlig myndighed omfattet af §  2. 
Stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i 5 år  efter overdragelsen har fundet sted . 
 
Salg af visse kemikalier  
 
§ 30. Følgende kemikalier må kun sælges til personer, der er fyldt 18 år:  
1) Chlorater, perchlorater og nitrater af natriu m, kalium, calcium, ammonium eller barium.  
2) Kaliumpermanganat.  
3) Rødt og gult phosphor.  
4) Svovl.  
5) Aluminium, magnesium - og zinkpulver.  
 
Kapitel 7  
 
Erhvervelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 
§ 31. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke  erhverves uden kommunalbestyrelsens tilladelse, jf. lovens § 
2, stk. 1 , jf. dog stk. 6 .  
Stk. 2.  Tilladelsen  meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren har forretningssted, eller i 
mangel heraf, hvor ansøgeren har bopæl. Tilladelse medd eles som generel tilladelse i overensstemmels e med, hvad der 
følger af stk. 4 og 5 . 
Stk. 3. Har ansøgeren  ikke forretningssted  eller  bopæl  i Danmark,  meddeles  tilladelsen  af kommunalbestyrelsen i den 
kommune, hvor overdragelsen skal finde  sted.  
Stk. 4 . Tilladelse til erhver velse af fyrværkeri  meddeles  som en generel tilladelse , når ansøgeren kan godtgøre, at 
erhvervelse sker med henblik på videresalg, og at ansøgeren råder over personer med særlig viden om håndtering og 
anvendelse af den pågældende type f yrværkeri.  
Stk. 5 . Tilladelse til erhvervelse af andre pyrotekniske artikler meddeles som generel eller som enkeltstående 
tilladelse, når  
1) ansøgeren råder over personer med en særlig viden om håndtering og anve ndelse af den pågældende type  
pyroteknisk e artikel, og ansøger en har et særligt behov for erhvervelsen, herunder fordi erhvervelse sker med 
henblik på videresalg,  eller  
2) ansøgeren har en særlig viden om håndtering af de pågældende artikler og har et særligt behov for 
erhvervelsen, herunder fordi erhvervelse sker med henblik på  videresalg.  
Stk. 6. Stk. 1 gælder ikke  for: 
1) Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler omfattet af kategori P1.  
2) Typegodkendte lovpligtige nødsignaler og linekastningsapparater til skibe, når erhvervelsen  sker  hos 
skibsp rovianteringshandlere  eller  forhandlere  af skibsinventar  mod  forevisning  af gyldig legitimation  og 
dokumentation  for opførelse  i skibsregisteret  eller  fartøjsfortegnelsen  eller  anden  dokumentation  for 
ejerskab  af et  skib.   
3) Godkendte scene - og festfyrværkere , når der er tale om erhvervelse af  de artikler, som deres godkendelse 
berettiger dem til at håndtere og anvende.  
4) Testlaboratorier, der er anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,  
 når erhvervelsen sk er som led i vurderingen og afprøvningen.  
5) Bemyndigede organer.  
 
 
Kapitel 8  
 
Anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 
Tilladelse til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
§ 32. Fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  må ikke anvendes  uden  kommunalbestyrelsens  tilladelse,  jf. lovens  § 
2, stk.  1, jf. dog stk. 4. 
Stk. 2. Tilladelsen  meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet og de andre pyrotekniske 
artikler skal anvendes.  Tilladelse n meddeles som enkeltstående tilladelse til hvert arrangement , jf. dog stk. 3 . Der kan 
dog ansøges om og meddeles tilladelse til flere på hinanden følgende sammenlignelige arrangementer.  
Stk. 3 . Tilladelse til anvendelse i forbindelse med egenkontrol  efter  § 33 , nr. 1, eller anvendelse efter  § 35 , stk. 1, nr. 
1, og  § 35 , stk. 2, meddeles som en generel tilladelse.  
Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke  for: 
1) Konsumfyrværkeri, jf. dog § 4 1. 
2) Andre pyrotekniske artikler i kategori P1, når de anvendes til det formål, de er beregnet til.  
3) Andre  pyrotekniske  artikler  i kategori  P2, når de anvendes  af en person med særlig viden og til det formål, de 
er beregnet  til. 
4) Testlaboratorier, der er anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeri og  andre pyrotekniske artikler, 
når anvendelsen sker som led i vurderingen og afprøvningen . 
5) Bemyndigede organer.  
 
§ 33. Tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri efter § 32 , stk. 1, meddeles, når  
1) ansøgeren kan godtgøre en særlig interesse i anvendelse af fyrværkeriet, f .eks.  når fyrværkeriet ønskes anvendt i 
forlystelsesetablissementer, i forbindelse med festligheder og lignende, eller i forbindelse med udførelse af 
egenkontrol, jf. § 8, stk. 1, nr. 2,  og 
2) ansøgeren er godkendt fest - eller sce nefyrværker  eller en virksomhed, der dokumentere r at have en fest - eller 
scenefyrværker tilknyttet  til at anvende fyrværkeriet.  
 
§ 34. Ansøgning om tilladelse til anvendelse af fyrværkeri, jf. § 3 2, stk. 1, skal , udover hvad der følger af § § 35-37, 
indeholde  følgende  oplysninger : 
1) Navn og adresse på  ansøgeren . 
2) Hvor fyrværkeriet ønskes  anvendt . 
3) Hvornår fyrværkeriet ønskes  anvendt . 
4) Hvilke fyrværkeriartikler, herunder størrelsen af eventuelle luftbomber, der ønskes  anvendt . 
5) Hvordan det sikres , at kravene  i §§ 38, 39, 44, 45 og §§ 47-52 opfyldes . 
6) Oplysning om navn og godkendelsesnummer på den godkendte festfyrværker, der skal forestå anvendelsen 
og navne på festfyrværkerens eventuelle  hjælpere.  
Stk. 2 . Til ansøgning om tilladelse til anvendelse af scenefyrværkeri indendørs  skal desuden  vedlægges fornødent 
tegningsmateriale til dokumentation for, at kravene efter  stk. 1, nr. 5 , kan opfyldes .  
 
Tilladelse til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der ikke lever op til kravene i beke ndtgørelse om 
krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 
§ 35. Tilladelse til anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der ikke lever op til kravene i 
bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler , meddeles, når ansøgeren er indehaver af en 
godkendelse til fremstilling eller indførsel af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler , og ansøgeren kan godtgøre, at 
artiklerne  
1) alene  skal anvendes  i erhvervsmæssigt  øjemed,  f.eks.  når de skal anvendes  som  led i virksomhedens  
egenkontrol, jf. § 8, stk. 1, nr. 2,  eller  
2) skal forevises  og anvendes  på messer,  udstillinger  eller  ved demonstrationer med  henblik  på markedsføring.  
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan på tilsvarende måde meddeles til indehavere af en  godkendelse til fremstilling af 
fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, når fyrværkeriet er fremstillet med henblik på forskning, udvikling og 
prøvning.   
  
§ 36. Tilladelse efter § 3 5, stk. 1, nr. 2, meddeles på vilkår af, at der ved synlig skiltning tydeligt angives  følgende : 
1) Navn og dato for den pågældende messe, udstilling eller  demonstration . 
2) Det pågældende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er ikke i overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyroteknis ke artikler . 
3) Artiklerne kan  ikke erhverves, før artiklerne er bragt i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om 
krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske  artikler.  
 
§ 37. Tilladelse efter § 3 5, stk. 2, meddeles på vilkår af, at der ved synlig skiltning tydeligt angives følgende : 
1) Det pågældende fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler er  ikke i overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikle r. 
2) Artiklerne kan ikke erhverves til andre formål end forskning, udvikling og  prøvning.  
 
Generelle regler for anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 
§ 38. Ved enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der udvises forsigtighed for at 
minimere risikoen for skader på personer og værdier og  for gener for det omgivende miljø.  
 
§ 39. Anvendelse af fyrværkeri må ikke finde sted i mindre afstand end 100 meter fra landbrugsbygninger med hold 
af dyr, hundekenneler og  andre dyrehold og arealer med udegående dyr.  
 
§ 40. Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår 
for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angi vet periode, når det på 
grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at mindske risikoen for brand eller anden skade , 
herunder personskade .  
 
Særlige regler for anvendelse af konsumfyrværkeri  
 
§ 41. Konsumfyrværkeri må kun anvendes i perioden 27. december - 1. januar, jf. lovens § 2, stk. 4 , jf. dog stk. 2 . 
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke  for: 
1) Fyrværkeri i kategori F1 . 
2) Godkendte fest- eller scene fyrværkere, når anvende lsen sker som led i deres erhverv som fest - eller 
scene fyrværker.  
3) Virksomheder og personer, der er godkendt til fremstilling eller indførsel af konsumfyrværkeri, når fyrværkeriet 
anvendes som led i egenkontrol jf. § 8, stk. 1, nr. 2.  
4) Testlaboratorier anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeriartikler, når anvende lsen sker som led i 
vurderingen og afprøvningen . 
5) Bemyndigede organer.  
 
§ 42. Anvendelse i henhold til § 4 1, stk. 2, nr. 2  og 3, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor 
fyrværkeriet ønskes  anvendt , når anvendelse sker uden for perioden i §  41, stk. 1 . 
Stk. 2. Anmeldelse i henhold til § 4 1, stk. 2, nr. 2 , skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, 
fyrværkeriet ønskes  anvendt.  
Stk. 3. Anmeldelse i henhold til § 4 1, stk. 2, nr. 3 , skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage  før, 
fyrværkeriet ønskes anvendt første gang.  
 
§ 43. For anvendelse af konsumfyrværkeri gælder , ud over det, der følger af § § 38 og 39, følgende:  
1) Anvendelse af konsumfyrværkeri, må ikke finde sted i mindre afstand  end: 
a) 100 m fra bygninger med let antændel igt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige 
stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af 
brandfarlige væsker,  brandfarlige eller brandnærende gasser  eller overjordiske naturga sinstallationer . 
b) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar  vegetation.  
2) Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand  end:  
a) 10 m fra bygningers  åbninger . 
b) 200 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige 
stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af 
brandfarlige væsker, brandfarlige eller brandnæren de gasser  eller overjordiske naturgasinstallationer .  
 c) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar  vegetation.  
Stk. 2. I vindens retning fordobles afstandene i stk. 1, nr. 1 og 2.  
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke ved anvendelse af fyrværkeri i kategori F1, der må  sælges ved selvbetjening, jf. § 26, 
stk. 2 . 
 
§ 44. Ved fest - og scene fyrværkeres erhvervsmæssige anvendelse af konsumfyrværkeri finder kravene i § 4 5 og § § 
47-52 endvidere  anvendelse.  
 
Generelle regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri  
 
§ 45. Ved anvendelse af professionelt fyrværkeri gælder , ud over det , der følger af § § 47-52, følgende:  
1) Fyrværkeriartikler må ved anvendelse maksimalt give et lydtryksniveau på 120 dB(AImax) målt ved 
afspærringen til  publikum.  
2) Fyrværkeri, der er konstrueret med knaldeffekt som dominerende effekt, må ikke anvendes. Dog tillades 
salutbomber  (luftbomber  med  ren knaldeffekt)  med  en diameter  på op til 75 mm og knaldeffekter  beregnet til 
brug som  scenefyrværkeri.  
 
§ 46. Ved anvendelse  af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ikke er i overensstemmelse med kravene i 
bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, stiller kommunalbestyrelsen de nærmere vilkår 
for anvendelsen efter indhentet udtalelse fra  Sikkerhedsstyrelsen.  
 
Særlige regler for anvendelse af scenefyrværkeri  
 
§ 47. Ved anvendelse af scenefyrværkeri gælder, ud over det , der følger af § § 38, 39 og 4 5, følgende:  
1) Scenefyrværkeri skal opbevares forsvarligt i en lukket trækasse eller godkendt transportemballage uden for 
det lokale, hvor fyrværkeriet skal anvendes, indtil montering finder  sted.  
2) Artiklerne må først tages ud af emballagen umiddelbart før  monteringen.  
3) Ledninger på artiklerne til det elektriske tændsystem skal være kortsluttet indti l monteringen.   
4) Under montering af det elektriske tændsystem til scenefyrværkeri skal  
a)  strømforsyningen til forstærkere, højtalere og andre elektriske instrumenter  være afbrudt eller sikret,  så 
de ikke kan føre til utilsigtet  antændelse  af artiklerne , eller  
b)  det elektriske tændsystem være sikret, så det ikke kan føre til utilsigtet antændelse af artiklerne.  
5) Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt under monteringen og anvendelsen af  fyrværkeriet.  
6) På stedet, hvor fyrværkeriet monteres og anvendes eller i umiddelbar nærhed af dette, skal der være mindst 
ét håndsprøjtebatteri , én trykvandsslukker  eller én vandfyldt slangevinde , jf. de generelle bestemmelser om 
brandslukningsmateriel  i bilag 1, pkt. 1.14 -1.20 . En pulverslukker eller CO2 -slukk er kan dog anvendes til 
slukning af brand i det elektriske  materiel.  
7) Anvendelse  af scenefyrværkeri  må kun finde  sted  i lokaler,  hvor  loftshøjden  er mindst  4 meter.  Når fyrværkeriet 
er opstillet,  skal området  i en afstand  af mindst  3 meter  til alle sider  sikres  ved afspærring  eller  på anden  måde, 
så uvedkommende hindres  adgang.  
Stk. 2. Ved anvendelse af scenefyrværkeri udendørs finder reglerne i § § 48-52 endvidere anvendelse.  
 
Særlige regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri i kategori F3 og F4 
 
§ 48. Ved anvendelse af professionelt fyrværkeri i kategori F3 og F4 gælder, ud over det , der følger af § § 38, 39 og 
45, følgende:  
1) Anvendelse skal ske på et afskydningsområde, der er effektivt afspærret fra  publikum og andre uvedkommende 
personer . 
2) Færdsel  over  det afspærrede  afskydningsområde,  hvorfra  fyrværkeriet  anvendes,  jf. nr. 1, er forbudt  for andre 
personer end de m, der er nødvendige  for afviklingen af fyrværkeriet. Forbuddet gælder fra det tidspunkt, hvor 
opsætning af fyrværkeriet påbegyndes, og indtil opstillingerne er fjernet efter  afbrændingen.  
3) Mængden og størrelsen af det benyttede fyrværkeri skal afpasses de givne forhold på pla dsen, hvor 
fyrværkeriet skal  anvendes.  
4) Afskydningsramper til raketter, opskydningsrør til luftbomber, stel til fontæner og lignende skal være af en 
tilstrækkelig solid konstruktion og forsvarligt fastgjorte f .eks.  ved nedgravning eller ved sikring med  bard uner.  
5) Der skal være frit udsyn over hele det afspærrede  område.  
6) Beskyttelseshætter over lunter må først fjernes umiddelbart før  antændelsen.  
7) Raketter og luftfyrværkeri skal altid opsendes i retning væk fra publikum og eventuel  bebyggelse.   
 8) Efter anvendelsen skal samtlige komponenter kontrolleres for eventuelle forsagere. Forsagere skal fjernes og 
destrueres på forsvarlig  vis. 
9) På stedet, hvor fyrværkeriet anvendes eller i nærheden af dette, skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri 
eller én trykvandsslukker, beregnet til slukning af brand i fyrværkeri, jf. de generelle bestemmelser om 
brandslukningsmateriel i bilag 1, pkt. 1.14 -1.20.  
 
§ 49. Ved anvendelse af professionelt fyrværkeri i kategori F3 og F4 skal følgende sikkerhedsafstande overhol des:  
1) Parterrefyrværkeri, hvorved forstås fyrværkeri, der ved anvendelsen holder sig ved jorden i niveau med 
publikum: Mindst 15 meter til publikum  og andre uvedkommende personer  i alle  retninger.  
2) Luftbomber på højst 60 mm i diameter eller hertil svarende a rtikler: Mindst 25 meter til publikum  og andre 
uvedkommende personer  i alle  retninger.  
3) Luftbomber  over  60 mm og på højst  100 mm i diameter  eller  hertil  svarende  artikler:  Mindst 50 meter til 
publikum  og andre uvedkommende  personer i alle  retninger.  
4) Luftbomber over 100 mm og på højst 150 mm i diameter eller hertil svarende artikler: Mindst 100 meter til 
publikum  og andre uvedkommende personer  i alle  retninger.  
5) Luftbomber på over 150 mm og på højst 200 mm i diameter eller hertil svarende artikler: Minds t 200 meter til 
publikum og andre uvedkommende personer i alle  retninger.  
Stk. 2. I vindens retning fordobles afstandene i stk. 1, når vindhastigheden overstiger 5 meter per sekund.  
 
§ 50. Der må ikke anvendes luftbomber med større diameter end 200 mm eller cylinderbomber, der vejer over 4 kg, 
medmindre kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen, giver tilladelse hertil.  
 
§ 51. Raketter må kun afskydes på pladser, hvor styrepindene ikke kan forvolde skade.  
 
§ 52. Montering og  anvendelse må ikke finde sted i mindre afstand end : 
1) 10 meter fra bygningers  åbninger .   
2) 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige 
stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel , brændbar emballage og lignende, oplag af 
brandfarlige væsker, brandfarlige eller brandnærende gasser  eller overjordiske naturgasinstallationer . 
3) 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar  vegetation.  
 
Kapitel 9  
 
Pligt til at føre optegnelser og til at anmelde tyveri  
 
§ 53. Den,  der fremstiller,  indfører  eller  overdrager  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  skal føre optegnelser 
over vareleveringer, salg og oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med doku mentation  for: 
1) Fabrikanten.  
2) Distributøren . 
3) Fyrværkeriets kategori , mængde og type n af de enkelte  artikler.  
4) Dato for erhvervelse og  overdragelse.  
5) Navn og adresse på erhververen af fyrværkeriet eller de pyrotekniske artikler og dokumentation for 
erhververens tilladelse til at erhverve fyrværkeriet eller de pyrotekniske artikler, jf. § 31, stk.  1. 
6) CE-mærkning eller  SIK-nummer.  
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for detailhandel med konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i katego ri P1.  
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, for så vidt angår andre pyrotekniske artikler.  
 
§ 54. Den, der har tilladelse til anvendelse af professionelt fyrværkeri, skal føre optegnelser over modtagne 
leverancer med dokumentation på samme måde som efter § 5 3, stk. 1, nr. 1 -4. 
Stk. 2. Ud over  oplysningerne i stk. 1 skal optegnelserne  omfatte  oplysninger  om de enkelte  arrangementer med 
angivelse  af: 
1) Tidspunkt og sted for  arrangementet.  
2) Anvendt fyrværkeri, herunder oplysninger om kategori, type og mængder af det anvendte  fyrværkeri.  
 
§ 55. Optegnelser efter  §§ 53 og 5 4 skal opbevares i en periode på 5 år og skal efter anmodning sendes til 
kontrolmyndigheden. Opbevaring og fremsendelse kan ske elektronisk.  
 
§ 56. Den,  der indfører, fremstiller, opbevarer, overdrager, erhverver eller anvender professionelt fyrværkeri, skal  
 straks anmelde tyveri eller anden bortkomst af artikler til politiet.  
 
Kapitel 10  
 
Fælles regler for kommunikation, ansøgninger, tilladelser og 
godke ndelser  
 
Kommunikation med myndighederne  
 
§ 57 . Skriftlig kommunikation til Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen skal foregå digitalt.  
Stk. 2. Anmeldelser og ansøgninger om godkendelser og tilladel ser efter denne bekendtgørelse skal  indsend es til 
myndighederne via den relevante blanket på virk.dk . 
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen  og kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene  i stk. 1  og 2 , når særlige hensyn taler 
herfor .  
 
Regler for ansøgninger, tilladelser og godkendelser  
 
§ 58. Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for 
godkendelser  og tilladelser  meddelt  i medfør  af denne  bekendtgørelse  og vilkår  med  henblik  på at sikre  overholdelse af 
lov om fyrværkeri og andre pyroteknis ke artikler eller denne  bekendtgørelse.  
 
§ 59. Sikkerhedsstyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om godkendelse til 
indførsel af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler efter § 7, stk. 1. Kvitteringen skal indeholde oplysninger om 
klagemulighed, sagsbehandlingsfristen i stk. 2 og de i stk. 3  og 4 nævnte forhold.  
Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse efter § 7, stk. 1, senest 3 måneder efter modtagel se af 
ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. § § 8, 9 og 6 1. 
Stk. 3. Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det te. Sikkerhedsstyrelsen skal inden  
udløbet  af fristen  i stk. 2 begrunde  forlængelsen  over  for ansøgeren  og oplyse  en ny frist for, hvornår  afgørelse  vil blive  
truffet.  
Stk. 4. Svarer  Sikkerhedsstyrelsen ikke inden  for fristerne  i stk. 2 eller 3, kan ansøgeren ikke betragte godkendelsen 
som meddelt.   
 
§ 60. Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til 
opbevaring efter § 13, stk. 1, til erhvervelse efter § 31, stk. 1, eller til anvendelse efter § 3 2, stk. 1. Kvitteringen skal 
indeholde oplysninger om klagemulighed,  sagsbehandlingsfristerne  i stk. 2-4 og de i stk. 5 og 6 nævnte forhold.  
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til opbevaring efter § 13, stk. 1, senest 1 måned efter 
modtag else af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. § 15, stk. 1, og § 6 1. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til erhvervelse efter § 31, stk. 1, senest 1 måned efter 
modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation, jf. § 3 1, stk. 4 og 5. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til anvendelse efter § 3 2, stk. 1, senest 14 dage efter 
modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation jf. § § 33-35. 
Stk. 5. Fristen i stk. 2 og 3 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen 
skal inden udløbet af fristen begrunde forlæ ngelsen over  for ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelse vil 
blive truffet.  
Stk. 6. Svarer  kommunalbestyrelsen ikke inden  for fristerne  i stk. 2 -5, kan ansøgeren ikke betragte tilladelsen som 
givet.  
 
§ 61. Det er en betingelse  for at opnå  godkendelse  til indførsel  og fremstilling  af fyrværkeri  efter  § 8, stk. 1, tilladelse 
til opbevaring efter § 13, stk. 1, eller tilladelse til overdragelse efter § 22, stk. 1,  at: 
1) Ansøgeren ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fa re for misbrug af tilladelsen, jf. 
straffelovens § 78, stk.  2. 
2) Ansøgeren dokumenterer at være myndig, jf. lovens § 2 a, stk. 1, nr.  2. 
3) Ansøgeren ikke har fået tilbagekaldt sin tilladelse i henhold til §  64. 
4) Ansøger en dokumenterer ikke at være under konkurs behandling eller likvidation jf. lovens § 2 a, stk.  3. 
Stk. 2. Tilladelse til overdragelse er endvidere betinget af, at ansøger selv har eller råder over medarbejdere med 
faglig viden om den pågældende type fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.  
Stk. 3. Er ansøgeren en virksomhed, gælder kravet i  stk. 1, nr. 1, såvel for virksomheden, som virksomhedens 
indehaver eller administrerende direktør, og kravet  i stk. 1, nr. 2, gælder for virksomhedens indehaver eller  
 administrerende direktør.  
Stk. 4. Ud over betingelserne  i stk. 1 -3 skal betingelserne i kapitel 3, 5 og 6 være opfyldt.  
 
§ 62. Som dokumentation for at kravet i § 6 1, stk. 1, nr. 1, er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen eller 
kommunalbestyrelsen, efter samtykke fra ansøgeren, indhente oplysning er fra kriminalregistret. Der kan herunder 
indhentes oplysninger om afgørelser, hvor der er idømt eller vedtaget en bøde på 1.000 kr. eller derover.  
Stk. 2. Afslag  på godkendelse efter § 7, stk. 1, eller tilladelse efter § 13, stk. 1, eller § 22, stk. 1, b egrundet i, at 
ansøgeren  ikke opfylder  betingelsen  i § 61, stk. 1, nr. 1, skal på begæring  af ansøgeren  eller  af myndigheden  indbringes 
for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former, jf. 
lovens § 2 a, stk.  2. 
 
Kapitel 11  
 
Bortfald og tilbagekaldelse af godkendelser og tilladelser og ændring af vilkår  
 
§ 63. Godkendelse og tilladelse meddelt efter § 7, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 22, stk. 1, bortfalder, når 
indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen kommer under konkursbehandling eller likvidation, jf. lovens § 2 a, stk. 4.  
Stk. 2. Den myndighed, der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, kan dog efter ansøgning give tilladelse til  
midlertidig videreførelse af virks omheden eller erhvervet. Tilladelse n kan gives i en periode af indtil 3 måneder.  
Sikkerhedsstyrelsen kan forlænge denne periode , så virksomheden eller erhvervet kan videreføres i op til et år i alt, jf. 
lovens § 2a, stk. 4.  
 
§ 64. Den myndighed,  der har meddelt  en virksomhedsgodkendelse  efter  § 7, stk. 1, en tilladelse  til placering,  indretning 
og brug af virksomheder eller steder, hvor der fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, efter § 12, stk. 1, 
en tilladelse til opbevaring efter  § 13, stk. 1, en tilladelse til overdragelse  efter  § 22, stk. 1, eller en tilladelse til 
erhvervelse  efter  § 31, stk. 1, kan tilbagekalde godkendelsen eller tilladelsen,  når 
1) der foreligger grov eller gentagen overtrædelse af lov  om fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler,  af regler  
udstedt  i medfør  af lov om fyrværkeri  og andre  pyroteknisk  artikler eller af vilkår for godkendelsen, jf. lovens 
§ 2a, stk. 5, og 
2) det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller erhvervet.  
Stk. 2. Tilbagekaldelse efter stk. 1 kan ske for en periode på mellem 1 og 5 år . 
Stk. 3.  Under  samme  betingelser,  som  nævnt  stk. 1, kan en godkendelse  eller  tilladelse  eller  vilkår  for en godkendelse 
eller tilladelse  ændres.  
Stk. 4. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår, jf. stk. 1 og 3, kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke 
er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.  
Stk. 5. Tilbagekaldelse af en godkendelse eller tillad else, jf. stk. 1, og ændring af et vilkår fastsat i medfør af stk. 3, 
kan til enhver  tid efter  ansøgning  ophæves  af den myndighed,  der har truffet  afgørelse  om tilbagekaldelse  eller  ændring 
af vilkår for en  godkendelse eller  tilladelse.  
Stk. 6. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 skal på begæring af indehaveren af godkendelse n eller tilladelsen 
indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles 
i strafferetsplejens former. Anmo dning om indbringelse for domstolene af en afgørelse om tilbagekaldelse har ikke 
opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette. Afgørelse om tilbagekaldelse af en 
godkendelse eller tilladelse, jf. stk. 1, hvor der for samme forhol d straffes ved dom, træffes dog af domstolene, jf. 
straffelovens § 79.  
 
Kapitel 12  
 
Kontrol og håndhævelse m .v. 
 
§ 65. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse, jf. 
lovens § 3 a, stk. 1.  
 
§ 66. Kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med:  
1) Overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske  artikler.  
2) Placering, indretning og brug af virksomheder og steder udenfor detailleddet, hvor der opbevares eller 
fremstilles fyrvær keri eller andre pyrotekniske artikler, jf. lovens § 3 a, stk.  2. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen  kan til enhver  tid kræve,  at den,  der opbevarer  eller  fremstiller  fyrværkeri,  fremlægger 
dokumentation for, at artiklerne er transportklassificeret korrekt i henhold til Europæisk konvention om international  
 transport af farligt gods ad vej  (ADR).  
Stk. 3. Som dokumentation efter stk. 2 kan kræves rapporter over gennemførte prøvninger i henhold til FN´s 
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual  of Test and Criteria.  
Stk. 4. Udgifter til dokumentation og gennemførelse af prøvninger  efter stk. 3 afholdes af den, der opbevarer eller 
fremstiller fyrværkeri.  
 
§ 67. Kontrol og tilsyn efter § § 65 og 6 6 kan udføres hos alle, der har været et led i afsætningen  af fyrværkeri og 
andre pyrotekniske artikler.  Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen har til enhver tid uden retskendelse mod 
behørig legitimation adgang til virksomheder,  der fremstiller,  indfører,  opbevarer  eller  overdrager  fyrværkeri  eller andre  
pyrotekniske  artikler,  jf. lovens  
§ 4, stk. 1.  
 
§ 68. Indehaveren  af en godkendelse  eller  tilladelse , meddelt  efter  lov om fyrværkeri og  andre  pyrotekniske  artikler 
eller denne bekendtgørelse, har , ud over oplysningspligten i lovens § 4, stk. 2,  af egen drift pligt til at indberette til den 
myndighed , der har meddelt godkendelsen eller tilladelsen, om ændringer i de oplysninger, der er givet i forbindelse 
med  udstedelsen.  
 
§ 69. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om:  
1) Overholdelse af vilkår for  en godkendelse eller tilladelse, der er meddelt i medfør af § 7, stk.  1. 
2) Overholdelse af krav om vedligeholdelse og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, jf. § 8. 
3) Overholdelse  af krav  om tilstedeværelse  af medarbejdere  i virksomheden,  der i form  af pyroteknisk  
uddannelse eller  erfaring  har relevant  faglig  viden  om kravene  til konstruktion,  håndtering  og 
opbevaring  af fyrværkeri  eller andre pyrotekniske artikler i forhold til virksomhedens 
forretningsområde, jf. § 9, stk. 1, nr. 1.   
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om:  
1) Overholdelse af vilkår for en tilladelse, jf. §§ 13 eller  32. 
2) Bedre skiltning på udsalgssteder, jf. § 25, stk.  3 
3) Overholdelse af kravene i bilag  1. 
 
§ 70. Sikkerhedsstyrelsen eller kommunalbestyrelsen  kan nedlægge forbud mod udnyttelse af godkendelsen eller 
tilladelsen, indtil faren er afhjulpet , hvis  udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse skønnes at indebære særlig 
brandfare eller risiko for personer, ejendom eller miljøet , jf. lovens § 3 b, stk. 1 .  
Stk. 2. Forbud det har virkning  straks.  Forbud  mod  udnyttelse  af en tilladelse  til fremstilling  og opbevaring af fyrværkeri 
eller andre pyrotekniske artikler skal på begæring af indehaveren af godkendelsen eller tilladelsen indbringes for 
domstolene af den myndi ghed, der har truffet  afgørelsen.  
 
§ 71. Kommunalbestyrelsens  tilsyn  i henhold  til § 66, stk. 1, nr. 2, skal udføres  mindst  hvert  andet  år.  
Stk. 2. Konstateres der  ved tilsynet en væsentlig mangel, der skønnes at indebære særlig brandfare eller risiko for 
personer, ejendom eller miljøet, skal der foretages fornyet tilsyn inden et år. Er manglen af mindre betydning, kan der 
gives påbud om afhjælpning af manglen inden for en nærmer e fastsat frist.  
Stk. 3. Efter  udløb af  fristen  fastsat efter stk. 2  og senest ved næste tilsyn fører kommunalbestyrelsen kontrol med, 
at påbuddet er  efterkommet.  
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen indsender hvert år en beretning til Sikkerhedsstyrelsen om kontr ol og tilsyn udført i 
henhold til § 6 6, stk. 1, nr. 2. Beretningen skal indeholde oplysninger om  antallet af:  
1) Virksomheder og lokaliteter i kommunen, der er omfattet af kontrolforpligtelse i henhold til § 6 6, stk. 1, nr. 
2.  
2) Virksomheder, der var kontrolpl igtige det pågældende år .  
3) Gennemførte kontroller fordelt på virksomheder . 
4) Meddelte påbud og forbud i henhold til § 69, stk. 2, og § 70, stk. 1.  
 
Kapitel 13  
 
Klageadgang  
 
§ 72. Afgørelser truffet efter  denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog 
stk. 2.  
Stk. 2. Afgørelser om afslag på virksomhedsgodkendelse efter  § 7, stk. 1, kan  inden  4 uger  fra datoen  for afgørelsen  er  
 meddelt  indbringes  for Erhvervsankenævnet a f den, som afgørelsen  vedrører.   
Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for  afgørelser om afslag begrundet  i, at ansøgeren  er dømt  for strafbart  forhold,  der 
begrunder  en nærliggende  fare for misbrug  af godkendelsen eller  tilladelsen,  jf. § 61, stk. 1. Afgørelserne behandle s i 
stedet efter reglerne i § 62 , stk. 2.  
 
Kapitel 14  
 
Straffebestemmelser  
 
§ 73. Med bøde straffes den, der  
1) i strid med § 7, stk. 1, fremstiller eller indfører fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uden 
Sikkerhedsstyrelsens  godkendelse,  
2) overtræder vilkår fastsat i medfør af § § 10, 3 6, 37, 40, 58 eller  § 64, stk.  3. 
3) i strid med § 12, stk. 1, placerer, indretter og bruger virksomheder og steder, hvor der fremstilles fyrværkeri 
eller andre pyrotekniske artikler, uden kommunalbestyrelsens  tilladelse,  
4) i strid med § 13, stk. 1, opbevarer fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uden kommunalbestyrelsens 
tilladelse,  
5) i strid  med  § 13, stk. 3, § 27, stk. 1, og § 42, stk. 1, undlader  at foretage  anmeldelse  til Sikkerhedsstyrelsen  eller 
kommunalbestyrelsen,  
6) overtræder  § 17, § 18, stk.  1, § 20, stk. 1 -4, § 21, § 2 3, stk. 1, § 24, § 25, § 26, stk. 1,  §§ 28 -30, § 38, § 39, § 41, 
stk. 1, eller § 5 5, 
7) undlader at give de i § 19 nævnte  oplysninger , 
8) i strid med § 22, stk. 1, overdrager fyrværkeri  og andre pyrotekniske artikler uden kommunalbestyrelsens 
tilladelse,  
9) i strid med § 31, stk. 1, erhverver fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler uden kommunalbestyrelsens 
tilladelse,  
10) i strid med § 3 2, stk. 1, anvender fyrværkeri uden kommunalbestyrelsen s tilladelse,  
11) i strid  med  § 32, stk. 4, nr. 2 , anvender  andre  pyrotekniske  artikler  i kategori  P1 til andre  formål,  end det formål  
de er beregnet  til,  
12) i strid med § 3 2, stk. 4, nr. 3 , anvender andre pyrotekniske artikler i kategori P2 til andre formål, end det formål 
de er beregnet til og uden særlig  viden , 
13) overtræder forbud udstedt i medfør af §  40, 
14) anvender fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i strid med § 4 3, stk. 1 eller 2, § 45, § 47, stk. 1, eller §§ 
48-52,  
15) undlader at føre optegnelser som angivet i § 5 3, stk. 1, og §  54, 
16) i strid med § 56 undlader at anmelde tyveri og anden bortkomst af professionelt fyrværkeri,  
17) i strid med § 68, stk. 1, undlader at give de for kontrollen nødvendige  oplysninger , 
18) undlader at foretage indberetning som angivet i § 68, stk.  2, 
19) undlader at efterkomme påbud meddelt i medfør af §  69,  
20) overtræder forbud udstedt i medfør af § 7 0, stk.  1, eller  
21) anvender professionelt fyrværkeri uden at være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til, som fest - eller 
scenefyrværker, at anvende det pågældende  fyrværkeri . 
Stk. 2. Straffen kan ved skærpende omstændigheder stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået  
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, når der ved overtrædelsen er  
1) voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor,  eller  
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder  bespare lser.  
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.  
 
Kapitel 15  
 
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser  
 
§ 74. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 20 21. 
 
§ 77. Bekendtgørelse nr.  1424 af 16. december 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse 
og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ophæves.  
 
§ 78. Fyrværkeri i kategori F3, der inden bekendtgøre lsens ikrafttrædelse var omfattet af regl erne for  
 konsumfyrværkeri i henhold til § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, 
fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, er 
omfattet af denne bekendtgørelses regler  for konsumfyrværkeri ind til den xx.xx.xxxx.  
 
§ 79. Godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af  bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførsel, 
fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fy rværkeri og andre pyrotekniske artikler, 
bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske  artikler  eller  bekendtgørelse  nr. 1061  af 11. 
november  2005  om fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  bevarer deres gyldighed, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Produktgodkendelse  meddelt  i medfør  af bekendtgørelserne  nævnt  i stk. 1 bortfalder  i overensstemmelse  med 
bestemmelserne  i bekendtgørelse  om krav  til fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler.  
 
§ 80. Ved indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af nytårsfyrværkeri godkendt af 
Sikkerhedsstyrelsen  i medfør  af bekendtgørelse  nr. 729 af 4. juli 2008 eller bekendtgørelse nr. 1061 af 11. november 
2005 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  gælder reglerne om konsumfyrværkeri.  
Stk. 2. Nytårsfyrværkeri godkendt af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008  eller 
bekendtgørelse nr. 1061 af 11. november 2005 skal ved opbevaring i henhold til de tekniske forskrifter i bilag 1, 
betra gtes som konsumfyrværkeri.   
 Bilag 1  
 
Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  
 
1. Generelle  bestemmelser  
 
1.1. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må kun opbevares i bygninger eller i containere. Opbevaring ved 
salgssteder i det fri er dog tilladt, hvis opbevaringen sker i overensstemmelse med reglerne  herfor.  
 
Bygninger og arealer i det fri, der anvendes til  opbevaring, fremstilling eller håndtering af fyrværkeri og andre 
pyrotekniske  artikler,  skal placeres,  indrettes  og benyttes  på en sådan  måde,  at risikoen  for, at brande  opstår,  at brande 
breder sig, at personskade finder sted, at store værdier ødelægges,  og at der i forbindelse med brand opstår anden 
skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarlige rednings - og slukningsmuligheder.  
 
1.2. Ejeren, brugeren, eller en af disse udpeget daglig ansvarlig leder, skal sørge for, at disse forskrifter  overholdes.  
 
1.3. Ved samlet opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med forskellig transportklassifikation finder 
reglerne for den strengeste transportklassifikation anvendelse, idet den samlede mængde henføres til denne 
transportklassifikation . 
 
1.4. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som ikke har en transportklassifikation, der er godkendt af 
Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent myndighed i henhold til Europæisk konvention om international 
transport af farligt gods ad vej (ADR), ans es for at være transportklassificeret som  1.1G.  
 
1.5. De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med  Trafik -, Bygge - og 
Boligstyrelsens  bygningsreglement og de krav, der fremgår af disse tekniske  forskrifter.  
 
1.6. De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal  enten være klassificeret efter det europæiske 
brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF og 
2001/671/EF med senere ændringer  eller lovligt v ære klassificeret efter det gældende danske  
brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet.  
 
1.7. Bygninger, hvori der sælges, håndteres eller opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have 
stråtækt  tag. 
 
1.8. På steder, hvor der håndteres og opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må der ikke være  
tændkilder.  
 
1.9. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres mindst 2 meter fra enhver  varmekilde.  
 
1.10. Elektriske installationer i områder med fyrvæ rkeri og andre pyrotekniske artikler skal være indrettet i 
overensstemmelse med  bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer . 
 
1.11. Motordrevne redskaber, herunder trucks, må ikke udgøre en  tændkilde.  
 
1.12. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opbevares og håndteres i lukket transportemballage, der opfylder 
kravene i Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR), medmindre andet er fastsat i 
disse  forskrifter.  
 
Emballagen skal være origin al eller være af samme type og mindst samme kvalitet som originalemballagen.   
 1.13. Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om 
sikkerhedsskiltning. De øvrige krav til skiltning fremgår af pkt.  7.2. 
 
1.14. Trykvandslukkere  skal for så vidt angår  indretning  være  i overensstemmelse  med  Sikkerhedsstyrelsens  
bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa -Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
97/23/EF med senere  ændringer.  
 
Trykvandslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, men skal dog mindst være af type 13 A.  
 
Trykvandslukkere, der lovligt er taget i brug og opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med 
hensyn til sluknings evne, kan fortsat anvendes,  hvis de er på mindst 9 liter.  
 
1.15. Trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS  2320.  
 
Trykvandslukkere skal tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har 
foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.  
 
1.16. Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN  671-1. 
 
1.17. Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN  671-3. 
 
1.18. Håndsp røjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, 
udgivet af Dansk Brand - og sikringsteknisk  Institut.  
 
1.19. Brandslukningsmateriel  skal anbringes  synligt  og på let tilgængelige  steder,  f.eks.  ved indgange  til de pågældende 
lokaler  m.v.  
 
1.20. Brandslukningsmateriel,  der placeres  på steder,  hvor  der er risiko  for temperaturer  under  frysepunktet,  skal være 
frostsikret.  
 
1.21. Anbringelsesstederne for brandslukningsmateriel skal markeres med  sikkerhedsskilte.  
 
1.22. Sprinkleranlæg skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i Trafik -, 
Bygge - og Boligstyrelsens  bygningsreglement.  
 
2. Salg, håndtering og opbevaring i detailleddet af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er 
transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller  1.4S  
 
2.1. Generelle  bestemmelser  
 
2.1.1.  Udstillede artikler ved salgssteder for konsumfyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats. Dette gælder dog 
ikke for  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening.  
 
Artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning herom, f.eks. ved mærkning med ”dummy” eller ”attrap”.  
 
2.1.2.  På opbevaringssteder må der ikke foretages anden udpakning end den, der sker i forbindelse med udtagning af 
artikler fra anbrudte kolli med henblik på udlev ering, jf. dog punkt  2.11.3. 
 
I sortimentspakker, hvor de enkelte artikler i pakken er konstrueret og mærket  til salg enkeltvis , kan der dog ske 
udtagning af artikler  på opbevaringssteder , når udtagningen sker som led i sikringen af, at artikler, der ikke lever op til 
kravene i bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, eller som udgør en sikkerhedsmæssig 
risiko, ikke udleveres til forbrugere.  
 
2.1.3.  Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer, jf. dog punkt  2.11.7.  
 2.1.4.  Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket 
transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg. 
Døre og  låger til skabe og kasser må kun åbnes, når der indsættes eller udtages  varer.  
 
2.2. Butikker  
 
2.2.1.  Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af 
salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler  i butikken, hvis dette skønnes nødvendigt for at sikre 
forsvarlige rednings - og slukningsmuligheder i tilfælde af  brand.  
 
2.2.2.  Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller 
andet indendørs adgangs areal med andre butikker. Dette gælder dog ikke butikker, hvor der alene sælges fyrværkeri, 
der må  sælges ved selvbetjening . 
 
2.2.3.  Ved salgssted  i en butiks  salgslokale  må den samlede  mængde  af konsumfyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler 
ikke overstige 12,5  kg NEM.  
 
2.2.4.  Ud over de i punkt 2.2.3 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra 
salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening . 
 
2.2.5.  I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der 
opbevares en samlet mængde på  højst:  
 
enten 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, når der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker 
eller brandfarlige eller brandnærende gasser . 
 
eller 25 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, når der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker,  
brandfarlige eller brandnærende gasser  eller andet brandfarligt oplag.  
 
2.2.6.  Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske  artikler må ikke sælges ved selvbetjening. Dette gælder dog ikke  
fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , jf. § 26, stk. 2 . 
 
2.2.7.  Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller 
adgangsveje.  
 
2.2.8.  På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra  tændkilder.  
 
2.2.9.  I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én 
vandfyldt slangevinde.  
 
2.2.10.  I tilstødende  lokaler,  hvor  der opbevares  konsumfyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  jf. punkt  2.2.5,  skal 
der i umiddelbar nærhed af oplaget af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler være  mindst ét 
håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt  slangevinde.  
 
2.2.11.  Ordensreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.3. Indretning og placering af salgssted i det fri oprettet i tilknytning til  butikken  
 
2.3.1.  Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri , sikkerhedsudstyr  til konsumfyrværkeri og  
følgende  nytårs relaterede varer:  
1) Personlige pyntegenstande, f.eks. hatte, masker, parykker, hagesmække, tiara, seler og handsker.  
2) Bordpynt, f.eks. serpentiner, guirlander, tudehorn, konfetti, konfettirør, konfetti spray, konfettipistoler 
med maga siner, balloner, su gerør og lignende.  
3) LED artikler, f.eks. balloner, briller og lyskæder.  
4) Førstehjælpsudstyr, f.eks. førstehjælpskasser, høreværn og ørepropper.   
  
På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM .  
2.3.2.  Salgssted i det fri skal have en afstand til naboskel og vej- og stiskel på mindst 10  meter.  
 
2.3.3.  Afstand  fra salgssted  til brændbar  vegetation,  som  f.eks.  træer,  buskads  og lignende  skal være  mindst  10 meter.  
 
2.3.4.  Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering , aflæsning  og 
lignende.  
 
2.3.5.  Salgssted  i det fri skal placeres  sådan i forhold  til andre  bygninger,  anlæg  eller  lignende,  for hvilke  der er fastsat 
regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal 
have til  naboskel.  
 
Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, hvis bygningens ydermur på den side, hvor salgsstedet placeres, 
er udformet som mindst klasse EI 60 -M A2 -s1,d0 (”tung” BS -60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand 
af 10 meter fra salgsstedet.  
 
2.3.6.  På salgssteder må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra  tændkilder.  
 
2.3.7.  Konsumfyrværkeri skal beskyttes mod  vejrliget.  
 
2.3.8.  Hvis salgsstedet indrettes i et telt, container eller lignende, skal der være mindst 1 flugtvej direkte til friområde. 
Overstiger salgsstedets facadelængde 10 meter, skal der dog være mindst 2 flugtveje direkte til  friområde.  
 
2.3.9.  I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én 
vandfyldt  slangevinde.  
 
2.3.10.  Ordensreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.4. Særligt ved anvendelse af salgssted til fjernsalg  
 
2.4.1. Ved anvendelse af salgssted til fjernsalg må der ikke sælges eller udleveres  andet end konsumfyrværkeri, 
sikkerhedsudstyr  til konsumf yrværkeri og nytårsrelaterede varer  som nævnt under pkt. 2.3.1 . 
 
På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM.  
 
2.4.2 . Salgsstedet skal opfylde kravene i afsnit 2.3, herun der ordensreglerne i afsnit 2.11 . 
 
2.4.3 . Artikler, der er pakket til udlevering ved fjernsalg, skal opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i 
træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg. Døre og låger til skabe og kasser 
må kun åbnes, når der indsættes eller udtages  varer.  
 
2.5. Opbevaring i container af indtil 50 kg. NEM  fyrværkeri i tilknytning til butikken eller salgsstedet i det  fri 
 
2.5.1.  I containeren må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM, og der må ikke opbevares 
andet end konsumfyrværkeri i containeren.  
 
2.5.2.  Containeren skal have en afstand til naboskel og vej- og stiskel på mindst 10  meter.  
 
2.5.3.  Afstand  fra containeren  til brændbar  vegetation,  som  f.eks.  træer,  buskads  og lignende  skal være  mindst  10 meter.  
 
2.5.4.  Området  inden  for 10 meter  fra containeren  må ikke anvendes  til andre  formål,  herunder  parkering , aflæsning  og 
lignende.  
 
2.5.5.  Containeren  skal placeres  sådan  i forhold  til andre  bygninger,  anlæg  eller  lignende,  for hvilke  der er fastsat  regler  
 om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til 
naboskel.  
 
Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, hvis bygningens ydermur på den side, hvor containeren placeres, 
er udformet som mindst klasse EI 60 -M A2 -s1,d0 (”tung” BS -60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand 
af 10 meter fra containeren.  
 
2.5.6.  Konsumfyrværkeri skal beskyttes mod  vejrliget.  
 
2.5.7.  I umiddelbar nærhed af containeren skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én 
vandfyldt  slangevinde.  
 
2.5.8.  Ordensreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.6. Opbevaring af fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening transportklass ificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre 
pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i  bygning  
 
2.6.1.  Der må højst  opbevares  500 kg NEM  af fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening  eller  andre  pyrotekniske  
artikler  i hver  brandsektion.  Dog må mængden af fyrværkeri  eller andre pyrotekniske artikler, der er 
transportklassificeret 1.3G og 1.4G, højst udgøre 250 kg NEM af den samlede  mængde.  
 
2.6.2.  I opbevaringsrum,  hvor  der opbevares  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening  og andre  pyrotekniske  
artikler  transportklassificeret  1.4G og 1.4S, må der ikke  opbevares  
 
a) andet konsumfyrværkeri,  
 
b) andre pyrotekniske artikler, som ikke er transportklassificeret 1.4G eller  1.4S,  
 
c) brandfarlige væsker  eller  
 
d) brandfarlige eller brandnærende gasser . 
 
2.6.3.  Brandsektioner, hvori der opbevares fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening  , eller andre pyrotekniske 
artikler, skal have en afstand til naboskel og vej- og stimidte på  mindst  
 
enten  2,5 m, hvis udvendige vægoverflader mindst er beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1 beklædning) 
eller  5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1 beklædning).  
2.6.4.  Brandsektioner, hvori der opbevares fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , eller andre pyrotekniske 
artikler, skal placeres sådan  i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, hvor der er fastsat regler om mindste 
afstande til naboskel, at den indbyrdes  afstand  svarer  til summen  af de afstande,  de hver  især  skal have  til naboskel,  jf. 
dog punkterne  2.6.5 og 2.6.6. 
 
2.6.5.  Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra brandsektionens åbninger til det fri til andre bygningers 
åbninger og til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt  2.6.6. 
 
De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.  
 
2.6.6.  Afstandskravet  til andre  bygningers  åbninger  bortfalder,  og afstanden  til større  brandfarligt  oplag  reduceres  til 10 
m, hvis 
 
a) åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler ved brand, eller  
  
 b) der alene opbevares  
enten  fyrværkeri, der må  sælges ved  selvbetjening  
eller andre pyrotekniske artikler trans portklassificeret som 1.4S.  
 
2.6.7.  Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m2. Gulv, loft og vægge skal være udført som 
mindst klasse EI 60 A2 -s1,d0 (ikke -bærende adskillende BS -bygningsdel  60). 
 
Hvis tagundersiden udgør rummets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare 
materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt.  
Hvis tagundersiden udgør rummets loft, må tagdækningen ikke være udført af materialer, der hurtigt nedbrydes ved 
varmen fra en brand, f.eks. fibercement. Dette gælder dog ikke, hvis der alene opbevares  
 
a) fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening  eller  
 
b) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
2.6.8.  Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1  beklædning).  
 
2.6.9.  Dør(e) til andre rum skal være mindst klasse EI 2 60-C (BD -dør 60). 
 
2.6.10.  Fra opbevaringsrummet skal der være mindst to af hinanden uafhængige flugtveje placeret i eller umiddelbart 
ved lokalets modstående ender. Fra lokaler uden sprinkleranlæg skal der være mindst én dør direkte til det fri i 
terrænhøjde.  
 
Rum på højst 15 m² kan dog indrettes med kun én flug tvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde.  
 
2.6.11.  Der må højst være 25 meter til nærmeste  udgang.  
 
2.6.12.  Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i  flugtretningen.  
 
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen le t kunne passeres uden brug af nøgle eller 
særligt værktøj.  
 
2.6.13.  I opbevaringsrummet skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt 
slangevinde.  
 
2.6.14.  Ordensreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.7. Opbevaring af  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre 
pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i  container  
 
2.7.1.  Det enkelte oplag af fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , eller andre pyrotekniske artikler må ikke 
overstige 500 kg NEM, jf. punkt 2. 7.5. 
 
Mængden af fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening  transportklassificeret 1.3G og 1.4G eller andre pyrotekniske 
artikler, der er transportklassificeret  1.4G,  må dog højst  udgøre  250 kg NEM  i en 20 fods  container  og 120 kg NEM  i en 10 
fods  container af den samlede  mængde.  
 
2.7.2.  Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20  fod. 
 
2.7.3.  Containere, hvori der opbevares fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , eller andre pyrotekniske artikler, 
skal have en afstand til naboskel og vej- og stimidte på minds t 5 m og mindst 2,5 m til vej - og stiskel.  
  
 2.7.4.  Containere,  hvori  der opbevares  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening, eller  andre  pyrotekniske  artikler,  
skal placeres  sådan  i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste 
afstande til naboskel, at den indbyrdes  afstand  svarer  til summen  af de afstande,  de hver  især  skal have  til naboskel,  jf. 
dog punkterne  2.7.5 – 2.7.10. 
 
2.7.5.  Ved nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand mellem to eller flere containere med oplag  
fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening, eller andre pyrotekniske artikler, betragtes disse som ét oplag.   
Kommunalbestyrelsen  (redningsberedskabet)  kan dog tillade,  at den indbyrdes  afstand  mellem  to containere  nedsættes 
ved etablering af en flammeskærm mellem containerne. Flammeskærmen skal udformes og placeres så der 
fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabet s) skøn forsvarlig brandmæssig  adskillelse.  
 
2.7.6.  I en afstand  af mindst  10 meter  fra containeren  må der ikke være  nogen  form  for brændbar  vegetation,  som 
f.eks. træer, buskads og  lignende.  
 
2.7.7.  Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder 
parkering , aflæsning  eller  lignende.  
 
2.7.8.  Containere med fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening eller andre pyrotekniske artikler , skal placeres i en 
afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkterne 2. 7.9 og  2.7.10. 
 
2.7.9.  Containeren skal placeres , så dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt 
oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt  2.7.10. 
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.  
 
2.7.10.  Kravet i punkt 2. 7.9 om placering bortfalder dog,  hvis 
 
a) åbningerne forsynes med en anordn ing, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri, der må  sælges 
ved selvbetjening,  og andre pyrotekniske artikler ved brand, eller  
 
b) der alene opbevares enten fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening,  eller andre pyrotekniske artikler 
transportklassificeret som  1.4S.  
 
2.7.11.  Containere  med  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening,  eller  andre  pyrotekniske  artikler  må ikke stables  
eller  placeres  i forlængelse  af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt 
med døråbningerne i samme retning.  
 
2.7.12.  I containere skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri eller én  trykvandslukker.  
 
2.7.13.  Ordensreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.8. Opbevaring af konsumfyrværkeri transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre pyrotekniske artikler, der 
er transportklassificeret som 1.3G, i  bygning  
 
2.8.1.  Den samlede  mængde  konsumfyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  i bygning  må ikke overstige  250 kg NEM.  
 
2.8.2.  Hvis der opbevares  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , eller  andre  pyrotekniske  artikler,  der er 
transportklassificeret  som  1.4G  eller 1.4S sammen med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er 
transportklassificeret som 1.3G, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse for den samlede opbevarede  mængde.  
 
2.8.3.  Rum,  hvori  der opbevares  konsumfyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler, må  ikke benyttes  til andre  formål.  
 
2.8.4.  Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller 
i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter 
jf. dog afsnit  2.2.  
  
2.8.5.  Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 5 
meter til naboskel  og vej- og stimidte og mindst 2,5 meter til vej - og stiskel.   
 2.8.6.  Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres sådan  i forhold til andre  
bygninger,  anlæg  eller  lignende,  for hvilke  der er fastsat  regler  om mindste  afstande  til naboskel,  at den indbyrdes afstand 
svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne 2. 8.7 - 2.8.10. 
 
2.8.7.  Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 
meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse , bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens 
driftsmæssige  eller tekniske forskrifter  samt højlagre og særlige lagerbygninger . 
 
2.8.8.  Der skal være en afstand på min dst 100 meter fra opbevaringsrummets åbninger til det fri til andre bygningers 
åbninger og til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt  2.8.9. 
 
De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.  
 
2.8.9.  Har opbevaringsrummet ikke åbninger, der vender mod andre bygningers åbninger eller mod større brandfarligt 
oplag, eller  forsynes  åbningerne med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til andre bygningers åbninger og til større brandfarligt  oplag  reduceres  
til 40 meter.  Afstanden  på 100 meter  skal dog bibeholdes  til svært  evakuerbare  bygninger eller  områder.  
 
2.8.10.  Den indbyrdes afstand mellem bygninger med oplag af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal 
være mindst 10  meter.  
 
2.8.11.  Opbevaringen  skal ske i rum med  gulv i terrænniveau  på højst  600 m2. Gulv  og loft skal være  udført  som  mindst 
klasse  EI 60 A2-s1,d0  (ikke -bærende  adskillende  BS-bygningsdel  60) og vægge  skal være  udført  som  mindst  klasse  EI 60- 
M A2 -s1,d0 (ikke -bærende adskillende BS -bygningsdel 60 udført som tung  konstruktion).  
 
a) Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af 
ubrændbare  materialer, dog er brugen af træspær og trælægter  tilladt.  
 
b) Hvis tagundersiden  udgør  rummets  loft, må tagdækningen  ikke være  udført  af materialer,  der hurtigt  nedbrydes  ved 
varmen fra en brand, f.eks.  fibercement.  
 
2.8.12.  Overflader på loft og vægge skal udføres  som mindst klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1  beklædning).  
 
2.8.13.  Dør(e) til andre rum skal være mindst EI 2 60-C A2 -s1,d0 (BS -dør 60). 
 
2.8.14.  Gulvet skal være plant og uden revner og må ikke give anledning til elektrostatiske  udladninger.  
 
2.8.15.  Reoler  skal være  udført  af træ,  af overfladebehandlet  metal  eller  andre  materialer  med  tilsvarende  egenskaber.  
 
2.8.16.  Eventuel opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for 
opbevaringsrummet.  Alternativt  kan anvendes  opvarmningsudstyr,  som  er indrettet  til placering  i områder  klassificeret 
som eksplosionsfarligt  område.  
 
2.8.17.  Rum,  hvori  der opbevares  konsumfyrværkeri  eller  pyrotekniske  artikler,  skal være  forsynet  med  2 flugtvejsdøre, 
hvoraf den ene skal føre direkte til det fri i  terrænhøjde.  
 
Rum på højst 15 m² kan dog forsynes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde.  
 
2.8.18.  Der må højst være 25 meter til nærmeste  udgang.  
 
2.8.19.  Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i  flugtretningen.   
 Udgange  og døre  i flugtveje  helt til det fri i terrænhøjde  skal i flugtretningen  let kunne  passeres  uden  brug  af nøgle  eller 
særligt  værktøj.  
 
2.8.20.  Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med et automatisk 
sprinkleranlæg eller med et system, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte 
brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i  rummet.  
 
2.8.21.  I opbevaringsrummet skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt 
slangevinde.  
 
2.8.22.  Orde nsreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.9. Opbevaring af konsumfyrværkeri transportklassificeret 1.3G, 1.4G eller 1.4S og andre pyrotekniske artikler, der 
er transportklassificeret som 1.3G, i  container  
 
2.9.1.  Der må ikke anvendes containere, der er længere end  20 fod. 
 
2.9.2.  I en 20 fods  container  må der højst  opbevares  konsumfyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler  med  en samlet 
vægt på 380 kg NEM, og i en 10 fods container må der højst opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske 
artikler med en samlet v ægt på 190 kg NEM.  
 
2.9.3.  Hvis  der opbevares  fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening,  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  der er 
transportklassificeret  som  1.4G  eller 1.4S sammen med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er 
transportklassificeret som 1.3G, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse for den samlede opbevarede  mængde.  
 
2.9.4.  Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre 
formål.  
 
2.9.5.  Containere, hvori d er opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til 
naboskel og vej- og stimidte på mindst 10 meter og mindst 2,5 meter til vej - og stiskel.  
 
2.9.6.  Containere  skal placeres  sådan  i forhold  til andre  bygninger,  anlæg  eller  lignende,  for hvilke  der er fastsat  regler 
om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til 
naboskel, jf. dog punkterne 2. 9.7 – 2.9.13. 
 
2.9.7.  Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri  eller andre pyrotekniske artikler, skal have en indbyrdes 
afstand på mindst 10  m. 
 
Kommunalbestyrelsen  (redningsberedskabet)  kan tillade,  at den indbyrdes  afstand  mellem  to containere  nedsættes  ved 
etablering af en flammeskærm mellem containerne. Flammeskærmen skal udformes og placeres , så der fremkommer 
en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig  adskillelse.  
 
2.9.8.  I en afstand  af mindst  10 meter  fra containeren  må der ikke være  nogen  form  for brændbar  vegetation,  som f.eks. 
træer, buskads og  lignende.  
 
2.9.9.  Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering , 
aflæsning  eller  lignende.  
 
2.9.10.  Containere med konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres i  en afstand af mindst 15 meter 
fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkterne 2. 9.12 og  2.9.13.  
 2.9.11.  Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på 
mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse , til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af 
Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske  forskrifter  samt højlagre og særlige lagerbygning.  
 
2.9.12.  Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller  andre pyrotekniske artikler, skal forsynes med en 
anordning,  der på ethvert  tidspunkt  hindrer  udslyngning  af konsumfyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  ved brand.  
 
2.9.13.  Containeren skal placeres , så dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarlige  
oplag,  der er placeret  mindre  end 40 meter  fra containeren,  dog 100 meter  til svært  evakuerbare  bygninger eller  områder.  
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135⁰ til begge sider af denne.  
 
2.9.14.  Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal effektivt afskærmes , så 
uvedkommende ikke har uhindret adgang. Afskærmningen, der skal udføres af ubrændbare materialer, skal placeres i 
en afstand af mindst 2 meter fra containeren. Kr avet anses for opfyldt, hvis afskærmningen er etableret omkring hele 
opbevaringsstedet med containere.  
 
2.9.15.  Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse 
af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme 
retning.  
 
2.9.16.  Containeren skal være forsynet med en anordning, der sikrer at redningsberedskabet  har mulighed for på sikker 
afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæ mpe en brand i  containeren.  
 
2.9.17.  I containere skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri eller én  trykvandslukker.  
 
2.9.18.  Ordensreglerne i afsnit 2.1 1. skal overholdes.  
 
2.10. Indretning og placering af pladser, hvor der opbevares konsumfyrværkeri i containere, og hvor der indrettes 
salgssteder i det fri som et midlertidigt  forretningssted  
 
2.10.1.  Pladsen for placering af salgssteder i det fri kan være en cirkusplads, en fodboldbane, en dyrskueplads 
eller lignende. Salgssteder må dog ikke placeres på pladser omgivet af høje tri buner eller andre pladser med forringede 
flugtvejsforhold eller risiko for  brandspredning.  
 
2.10.2.  Salgsstederne skal opfylde kravene i afsnit 2.3, herunder ordensreglerne i afsnit  2.11. 
 
2.10.3.  Opbevaring i container af indtil 50 kg. NEM fyrværkeri i det fri oprettet i  tilknytning til butikken eller 
salgsstedet skal opfylde kravene i afsnit 2. 5, herunder ordensreglerne i afsnit 2.1 1, med undtagelse af bestemmelserne 
i punkt 2.1 1.3. 
 
2.10.4.  Opbevaring af konsumfyrværkeri i containere skal opfylde kravene i afsnit 2. 9, herunder ordensreglerne 
i 2.1 1, med undtagelse af bestemmelserne i punkt  2.11.3. 
 
2.10.5.  Levering af konsumfyrværkeri til pladsen skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter 
kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere skøn . Det skal sikres,  at der er gode adgangs forhold for 
køretøjer, og at leveringen kan tilrettelægges, så publikum hindres adgang til at færdes på adgangsveje og arealer ved 
opbevaringsstedet i forbindelse med  leveringen.  
 
2.10.6.  Ved indgangen til pladsen skal der skiltes med ”Tobaksrygning, brug af åben ild og afbrænding af 
fyrværkeri forbudt”. Skilte skal være af en sådan størrelse, at man på afstand orienteres om  forbuddet.   
 2.10.7.  Det skal sikres, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstederne og  containerne.  
 
2.10.8.  Salgsstedet skal indrettes , så kødannelse håndteres hensigtsmæssigt mht. flugtveje, og at der ved diske 
kun er adgang for et begrænset antal kunder. Endvidere skal salgsstedet indrettes , så der sikres flugtveje for personalet.  
 
2.10.9.  Der må ikke foregå andre aktiviteter på plads en end opbevaring og salg af  konsumfyrværkeri.  
 
2.10.10.  Det skal sikres, at pladsen er oplyst, hvis der håndteres konsumfyrværkeri efter  solnedgang.  
 
2.10.11.  Tom emballage skal placeres adskilt fra konsumfyrværkeri og skal løbende fjernes fra  området.  
 
2.10.12.  Det skal sikres, at  der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på  pladsen.  
 
2.11. Ordensregler  
 
2.11.1.  Ejeren af et salgssted skal sikre sig, at personalet er grundigt instrueret i reglerne om opbevaring og overdragelse 
af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, herunder instrueret i ordensreglerne  og i brugen  og placeringen  af 
brandslukningsmateri el. 
 
2.11.2.  Ejeren af et salgssted, der  alene  sælger fyrværkeri i perioden fra den 15. -31. december, skal sikre, at der foretages 
egenkontrol på salgsstedet  forud for dets  åbning og efterfølgende hver dag inden salgsstedet åbner  for kunder . 
 
Egenkontrollen skal o m minimums indeholde kontrol af  
1) at der ikke opbevares mere fyrværkeri end det tilladte,  
2) at salgsstedet er indrettet korrekt efter de tekniske forskrifter, herunder at der findes det korrekte 
brandslukningsmateriel ved salgsstedet,  
3) at eventuelle tilstødende lokaler eller containere, hvori der opbevares fyrværkeri, er indrettet korrekt efter 
forskrifterne.  
 
Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og dokumentationen skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden. 
Dokumentation skal efter anm odning fremvises eller fremsendes til kontrolmyndigheden.  
 
2.11.3.  Ved stabling på reoler må den samlede højde ikke overstige 6 meter. Stablingshøjden på de enkelte hylder må 
ikke overstige 2 meter. Anvendes  der ikke reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2  meter. 
 
2.11.4.  På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst være  ét anbrudt kolli  
af hver  af de fyrværkeriartikler  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  som  forhandles  i butikken  eller  på salgsstedet.  Kolli skal 
være lukket, når der ikke udtages  varer.  
 
2.11.5.  Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller andre 
pyrotekniske  artikler.  
 
2.11.6.  Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværke ri eller andre 
pyrotekniske artikler, er ikke  tilladt.  
 
2.11.7.  Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og  ryddelige.  
 
2.11.8.  Konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes i godkendt 
emballage, og eventuelt spild  fjernes.  
 
2.11.9.  Opbevaringsrum og containere skal holdes  lukket, når der ikke indsættes og udtages varer. Opbevaringsrum og 
containere skal være  aflåst, når de ikke er under opsyn.  
 
Branddøre  
 
2.11.10.  Branddøres  selvlukkemekanisme  må ikke sættes  ud af funktion,  og dørene  må ikke fastholdes  i åben   
 stilling  ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske 
branddørlukningsanlæg må dog anvendes, hvis der alene  opbevares  
 
a) fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening,   
 
b) konsumfyrvær keri transportklassificeret som  1.4S  og 
 
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
Det skal jævnligt  kontrolleres,  at dørenes  lukkeanordninger  er funktionsdygtige,  herunder  at dørene  lukker  tæt i  fals.   
 
Skiltning  
 
2.11.11.  På opbevaringssted i  bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted i bygning samt ved oplag i det fri 
skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben  ild. 
 
2.11.12.  På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygni nger og containere skal der opsættes 
sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT  FYRVÆRKERI”.  
 
2.11.13.  Punkt 2.11.11 og 2.11 .12 gælder ikke ved opbevaring af op til 12,5 kg NEM fyrvæ rkeri, der må  sælges ved 
selvbetjening, i buti k, når det er den eneste form for fyrværke ri, der opbevares i butikken.  
 
2.11.14.  Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten ”BRANDDØR – holdes  lukket”.  
 
Flugtveje  
 
2.11.15.  Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres  bredde.  
 
2.11.16.  Opbevaring  skal ske på en sådan  måde,  at der altid  er uhindret  adgang  til flugtveje,  herunder  flugtvejsdøre,  der 
ikke benyttes i den daglige  drift.  
 
3. Anden opbevaring end opbevaring i detailleddet af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er 
transportklassificeret 1.4G eller  1.4S  
 
3.1. Generelle  bestemmelser  
 
3.1.1.  Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til 
elektrostatiske  udladninger.  
 
3.1.2.  Reoler i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre 
materialer  med  tilsvarende  egenskaber.  Fralægningsborde  skal være  plane  og uden  revner  og må ikke give anledning  til 
elektrostatiske  udladninger.  
 
3.1.3.  Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på  virksomheden.  
 
3.2. Anden  opbevaring  i bygning  af indtil  500 kg NEM  fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  pr. brandsektion  
 
3.2.1.  Opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2. 8.3 - 2.8.22, jf. 
dog punkterne 3.2.2 – 3.2.7.  
 
3.2.2.  Oplag og pakkeafsnit skal placeres i en 1 -etages  bygning.  
 
3.2.3.  Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller pakkeafsnit kan have kælder, men 
oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel inds kudt  
 etageadskillelse.  
 
3.2.4.  Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i 
bygninger  med  lokaliteter,  der er omfattet  af Beredskabsstyrelsens  driftsmæssige  forskrifter  eller  tekniske  forskrifter  
samt højlagre og særlige lagerbygninger . 
 
3.2.5.  Pakkeafsnit  med  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler  skal placeres  i en selvstændig  brandsektion,  der skal 
opfylde kravene i afsnit  3.4.5.  
 
3.2.6.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre  formål.  
 
3.2.7.  Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og  7.5.2.   
 3.3. Anden opbevaring i container af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske  artikler  
 
3.3.1.  Opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal opfylde bestemmelserne i punkt 2. 9.1. og 2. 9.4 - 
2.9.18, jf. dog punkterne  3.3.2 – 3.3.4.  
 
3.3.2.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal 
opfylde de samme krav,  som stilles i afsnit 3.5 til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i  containere.  
 
3.3.3.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre  formål.  
 
3.3.4.  Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelse af bestemmelserne i punkt 7.5.1 og  7.5.2.  
 
3.4. Anden  opbevaring  i bygning  af mere  end 500 kg NEM  fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  pr. brandsektion  
 
3.4.1.  Generelle  bestemmelser  
 
3.4.1.1.  Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i afsnittene 3.4.2 og 3.4.4 – 
3.4.8, dog ikke punkt 3.4.7, og afsnit 7 nævnte under forudsætning af, at de hensyn, der ligger til grund for disse 
forskrifter, tilgodeses i mindst sa mme omfang som ved anvendelse af  forskrifterne.  
 
3.4.1.2.  Der må højst opbevares 25.000 kg NEM fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i hver brandsektion, hvis 
denne ikke er forsynet med et automatisk  sprinkleranlæg.  
 
3.4.1.3.  I pakkeafsnit  må der højst  være  den for håndteringen  nødvendige  mængde  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, dog højst 250 kg  NEM.  
 
3.4.1.4.  Oplag og pakkeafsnit skal placeres i 1 -etages  bygning.  
 
3.4.1.5.  Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller pakkeafsnit kan have kælde r, men 
oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt 
etageadskillelse.  
 
3.4.1.6.  Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i 
bygninger  med  lokaliteter,  der er omfattet  af Beredskabsstyrelsens  driftsmæssige  forskrifter  eller  tekniske  forskrifter  
samt højlagre og særlige lagerbygninger . 
 
3.4.1.7.  Oplag og pakkeafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med forskrifterne  i afsnit 
3.4.5.  
 
3.4.1.8.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre  formål.  
 
3.4.2.  Konstruktive  forhold  
 
Bærende bygningskonstruktioner m .v. 
 
3.4.2.1.  Bærende  konstruktioner  udføres  som  mindst  R 30 (BD-bygningsdel  30) i brandsektion  på indtil  600 m² og mindst 
klasse R 60 (BD -bygningsdel 60) i brandsektion på over 600 m², jf. dog punkt  3.4.2.2.  
 
3.4.2.2.  Kravene i punkt 3.4.2.1 bortfalder for brandsektion på indtil 1.000 m² med let tagkonstruktion, hvis der i 
tagfladen  findes  jævnt  fordelte  brandventilationsåbninger  udført  efter  bestemmelserne  i afsnit  3.4.5.14 – 3.4.5.17.  Ved 
let tagkonstruktion forstås i denne forbindelse en isoleret eller uisoleret tagkonstruktion (m ed eller uden 
loftsbeklædning mod rummet) og med tagdækning af f.eks. tagpap på ubrændbart underlag eller profilerede 
metalplader.   
 I brandsektion  på over  600 m² skal bærende  konstruktioner  dog udføres  som  mindst  R 30 (BD-bygningsdel  30), hvis de 
bærer mere end 200 m² tagkonstruktion, og mindst R 60 (BD -bygningsdel 60) hvis de bærer mere end 600 m² 
tagkonstruktion.  
 
3.4.2.3.  I bygning med kælder skal etageadskillelse over kælder og de konstruktioner, der bærer etageadskillelsen, 
udføres som mindst bygningsdel klasse REI 60 A2 -s1,d0 (bærende, adskillende BS -bygningsdel  60). 
 
Ydervægge og overflader  
 
3.4.2.4.  Ydervægge skal udføres som  mindst:  
 
klasse EI 60 (BD -bygningsdel 60) ved brandsektion på indtil 1.000 m² og 
klasse EI 60 A2 -s1,d0 (BS -bygningsdel 60) ved  brandsektion på over 1.000 m².  
3.4.2.5.  Udvendige vægoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1  beklædning).  
 
3.4.2.6.  Overflader på lofter og indvendige vægge skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1 
beklædning),  jf. dog punkt  3.4.5.14.  Overflader  på vægge  til en højde  af 2,5 m over  gulv kan dog udføres  som  beklædning 
klasse  K1 10 D-s2,d2  (klasse  2 beklædning)  i sådanne  tilfælde,  hvor  der er et dokumenteret  behov  herfor  (reolopstilling, 
risiko for mekanisk overlast  af vægbeklædning og lignende forhold, som bevirker, at beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 
(klasse 1 beklædning) må anses for  uhensigtsmæssigt.  
 
3.4.2.7.  Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule  mure.  
 
Tage  
 
3.4.2.8.  Tage skal udføres med tagdækning af klasse BROOF(t2) (klasse T  tagdækning).  
 
Hvis tagundersiden udgør opbevaringsrummets loft, må tagdækningen dog ikke være udført af materialer, der hurtigt 
nedbrydes ved varmen fra en brand, f.eks. fibercement. Dette gælder dog ikke, hvis der alene opbevares  
 
a) fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , 
 
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S  og 
 
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
3.4.2.9.  Brændbar tagdækning (f.eks. tagpap) skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale klasse B- 
s1,d0 (klasse A materiale) med øvre brandværdi på max. 3,0  MJ/kg.  
 
3.4.2.10.  Brændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på 
underlag af adskillende bygningsdel klasse EI 60 A2 -s1,d0 (BS -bygningsdel 60) og skal sektioneres med ubrændbare 
bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. også punkterne 3.4.5.8 og  3.4.5.9.  
 
3.4.3.  Flugtveje og  udgange  
 
3.4.3.1.  Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden, direkte til det fri i 
terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående  ender.  
 
3.4.3.2.  Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m  til nærmeste  udgang.   
 3.4.3.3.  Mellem de i punkt 3.4.3.1 nævnte udgange i brandsektion på over 1.000 m² med lagerafsnit skal der udlægges 
et mindst  3 m bredt  friareal.  Fra dette  friareal  skal der udlægges  mindst  3 m brede  friarealer  til øvrige  udgange,  jf. punkt 
3.4.3.2, og i øvrigt i et sådant omfang, at der ikke forekommer uopdelte lagerområder på over 400  m². 
 
3.4.3.4.  Belægningsplan  skal indsendes  til kommunalbestyrelsens  godkendelse.  Belægningsplaner  skal angive  flugtveje, 
lagerområder og  friarealer.  
 
3.4.3.5.  Friarealer skal tydeligt afmærkes, f.eks. ved at gulvet påmales  striber.  
 
3.4.3.6.  Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i  flugtretningen.  
 
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller 
særligt værktøj.  
 
3.4.4.  Rumopvarmning og  ventilation  
 
3.4.4.1.  Opvarmning må kun  ske 
 
enten  med  vand  eller  lavtryksdamp  fra fyr, som  er anbragt  udenfor  opbevaringsrummet  og adskilt  fra dette  med  mindst 
bygningsdel klasse EI 60 A2 -s1,d0 (BS -bygningsdel  60), 
 
eller  med varm luft i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 3.4.4.2 – 3.4.4.16.  
 
3.4.4.2.  Luftbehandlingsaggregater kan anbringes i den brandsektion, som ventilationsanlægget betjener, jf. dog  punkt  
3.4.4.1. Luftbehandlingsaggregater hørende til ventilationsanlæg, som betjener mere end 1 brandsektion, eller som 
placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i særskilt ventilationsrum adskilt fra 
andre lokaliteter med mindst bygningsdel klasse REI 60 A2 -s1,d0 eller EI  60 A2 -s1,d0 afhængig af, om bygningsdelen er 
bærende  (BS-bygningsdel  60). Åbninger  til andre  lokaliteter  skal lukkes  med  mindst  dør klasse  EI2 60-C A2-s1,d0  (BS-dør 
60). 
 
3.4.4.3.  Ventilationskanaler  skal på strækninger  uden  for den eller  de brandsektioner,  som  de direkte  betjener,  udføres 
som mindst bygningsdel EI 30 A2 -s1,d0 (BS -bygningsdel 30). Det samme gælder for luftindtags - og afkastningskanaler 
og luftindtags - og aflastningskamre mellem ventilationsrum og det  fri. 
 
3.4.4.4.  Ventilationsanlæg i områder med opbevaring  og håndtering af fyrværkeri må kun betjene én  brandsektion.  
 
3.4.4.5.  Ventilationskanaler, der føres gennem sektionsafgrænsninger, skal i disse afskæres med E -60 brandspjæld (F - 
brandspjæld  60). I kanallysningen  ved spjældet  skal der placeres  en termostat  (40 grader  C), der stopper  det pågældende 
anlæg og bevirker lukning af  spjældet.  
 
3.4.4.6.  Ventilationskanaler, ventilatorer, lydsluser i ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregater, units, spjæld og 
isolation m.m. skal udføres af ubrændbare  materialer.  
 
3.4.4.7.  Ventilation skanaler skal anbringes i en afstand af mindst 10 cm fra brændbart  materiale.  
 
3.4.4.8.  For udsugningskanaler gælder desuden forskrifterne i punkterne 3.4.4.14 og 3.4.4.15.  
 
3.4.4.9.  Luftindtag til ventilationsanlæg må ikke ske fra  fyrrum.  
 
3.4.4.10.  Luftindtag til ventilationsanlæg skal placeres mindst 3 m fra ildsteder, skorstensmundinger, renselemme og 
eksplosionsklapper i skorstene. Endvidere skal luftindtag placeres sådan  i forhold til eventuelle udsugnin gskanaler, at 
der ikke kan trækkes eksplosionsfarlige luftarter og dampe ind i  ventilationsanlægget.   
 3.4.4.11.  Luftindtag fra det fri til ventilationsanlæg skal forsynes med ventilationsrist, hvori er anbragt net med 
maskevidde 10 -15 mm.  
 
3.4.4.12.  Vandrette indblæsningsåbninger (i gulve, vindueskarme m .v.) skal forsynes med kvadratisk trådnet med 
maskevidde på højst 5  mm.  
 
3.4.4.13.  Udsugningsanlæg skal være udført på en sådan måde, at gnistdannelser ikke kan  forekomme.  
 
3.4.4.14.  Udsugningskanaler skal være så korte som muligt og uden døde kroge. De skal forsynes med renselemme i 
nødvendigt omfang, placeret på en sådan måde, at kanalerne let kan rengøres indvendigt. Den udsugede luft skal 
passere et filter for at modvirke afsætning er i kanaler. Filtret skal let kunne rengøres og  udskiftes.  
 
3.4.4.15.  Udsugningskanaler  skal have  udmunding  i en afstand  af mindst  1 m fra brændbart  materiale  og mindst  3 m fra 
vinduer og andre ydervægsåbninger. Udsugningskanaler skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæst støv m .v. 
ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde  skade.  
 
3.4.4.16.  Såvel i brandsektionen som uden for denne skal der opsættes nødafbrydere, som standser 
ventilationsanlægget og lukker brandspjæld i ventilationskanalerne. Nødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt 
markeres med  sikkerhedsskilte.  
 
3.4.5.  Brandsektioner  
 
Generelle bestemmelser  
 
3.4.5.1.  Brandsektioner skal opfylde forskrifterne i dette afsnit. Punkterne 3.4.5.2 – 3.4.5.13 er dog kun gældende i det 
omfang, hvor brandsektioner ikke er fritliggende, jf. afstandsreglerne i afsnit  3.4.6.  
 
Sektionsafgrænsninger  
 
3.4.5.2.  En sektionsafgrænsende væg skal udføres som mindst bygningsdel klasse REI -M 60 A2 -s1,d0 eller EI -M 60 A2 - 
s1,d0 afhængig af om sektionsvæggen er bærende (BS -væg 60 i mur eller beton). En sektionsafgrænsende væg skal 
desuden udføres på en sådan måde, at den under en brand bevarer sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen 
brandpåvirkes.  
 
3.4.5.3.  Åbning i en sektionsafgrænsende væg skal  lukkes med dør, port eller lem udført som mindst dør klasse EI2 60- 
C A2-s1,d0  (BS-dør 60). Gennemføringer  for installationer  i brandsektionsvægge  og etageadskillelser  skal lukkes  tæt,  så 
adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke  forringes.  
 
3.4.5.4.  Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen 
(redningsberedskabet) stille krav om, at der udføres en udvendig markering til redningsberedskabets  orientering.  
 
Brandsektionsvæg - forbindelse med ydervæg  
 
3.4.5.5.  En sektionsafgrænsende  væg skal ved ydervæg,  der er bygningsdel  EI A2-s1,d0  (BS-bygningsdel),  sammenbygges 
med sektionsvæggen og ved ydervæg, der er bygningsdel EI (BD -bygningsdel), føres frem til tæt forbindelse med den 
udvendige beklædnings  inderside.  
 
3.4.5.6.  Ved en sektionsafgrænsende væg skal ydervæggen på en strækning af mindst 5 m være udført som mindst 
bygningsdel klasse EI 60 (BD -bygningsdel 60) uden åbning af nogen art bortset fra dør klasse EI2 60 -C A2 -s1,d0  (BS-dør 
60) og med  udvendig  overflade  som  mindst  beklædning  klasse  K1 10 B-s1,d0  (klasse  1 beklædning).  Ovennævnte  sikring 
af ydervæggen  skal have  forbindelse  med  brandsektionsvæggen,  men  placeringen  i forhold  til brandsetionsvæggen  er i 
øvrigt  valgfri.   
 Alternativt kan den sektionsafgrænsende væg videreføres gennem ydervæggen til en afstand af 0,5 m fra bygningens 
udvendige side, jf. også punkt 3.4.5.12.  
 
Brandsektionsvæg - forbindelse med tag  
 
3.4.5.7.  Sektionsafgrænsende vægg e føres op til tæt forbindelse med tagdækningens  underside.  
 
3.4.5.8.  Ved en sektionsafgrænsende væg skal tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen sikres 
(brandkamserstatning). Sikringen skal udføres mindst som bygningsdel klasse REI 60 (bærende, adskillende BD- 
bygningsdel  60) i et 5 m bredt  bælte  uden  åbning  af nogen  art og med  isolering  af materiale  klasse  A2-s1,d0  (ubrændbart 
materiale) og med enten ubrændbar tagdækning eller tagdækning af klasse BROOF(t2) (klasse T  tagdækning).  
 
Hvor  taghældningen  mod  brandsektionsvæggen  er større  end 1:8, skal bæltets  bredde  svare  til en vandret  afstand  på 5 
m fra  brandsektionsvæggen.  
 
Ovennævnte  sikring  af taget  (brandkamserstatning)  skal have  forbindelse  med  brandsektionsvæggen,  men  placeringen 
i forhold til brandsek tionsvæggen er i øvrigt valgfri. Hvis sikringen udføres som bygningsdel klasse EI 60 (ikke bærende, 
adskillende BD -bygningsdel 60), skal det ovennævnte bælte udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt 
brandkamserstatning).  
 
3.4.5.9.  Som  alternativ  til de i punkt  3.4.5.8  angivne  krav  kan den sektionsafgrænsende  væg  føres  op over  taget  med  en 
forsvarligt  afdækket  brandkam  af samme  konstruktion  som  den underliggende  væg  med  en højde  af mindst  0,5 m målt 
vinkelret  på tagfladen.  Hvor  taghældningen  mod  brandkamserstatningen  er større  end 1:8 på den ene eller  begge  sider 
af væggen,  skal brandkammen  føres  op i en sådan  højde  (dog  mindst  0,5 m), at der opnås  en vandret  afstand  på mindst 
5 m mellem  tagfladerne.  
 
3.4.5.10.  Sektionsafgrænsende vægge omkring trapperum er  ikke omfattet af forskrifterne i punkterne 3.4.5.8 og 
3.4.5.9.  
 
3.4.5.11.  Der henvises også til punkt  3.4.5.13.  
 
Særlige foranstaltninger mod brandsmitte  
 
3.4.5.12.  Hvis der ved en sektionsafgrænsning er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervæg(ge) og tag(e) ved vinklen 
opfyl de forskrifterne  i punkterne  3.4.5.2  – 3.4.5.4  og 3.4.5.7  – 3.4.5.11  i et sådant  omfang,  at vinkelsmitte  ikke kan finde 
sted  inden  for en afstand  af mindst  5 m ved sektionsafgrænsningen.  Mulighed  for vinkelsmitte  vil normalt  være  til stede, 
når vinklen mellem facaderne er mindre end 135  grader.  
 
3.4.5.13.  Hvis der ved en sektionsafgrænsning er forskellig bygningshøjde, skal den højere brandsektions ydervæg (og 
tag) over den lavere brandsektions tag opfylde forskrifterne i punkterne 3.4.5.2 – 3.4.5.11. Punkt 3.4.5.8 og 3.4.5.9 er 
dog ikke gældende, når den højere brandsektions tag er mere end 5 m over den lavere brandsektions tag. Alternativt 
kan den lavere  brandsektions  tag udføres  som  mindst  bygningsdel  klasse  EI 60 A2-s1,d0  (adskillende  BS-bygningsdel  60) 
uden  åbning  af nogen  art inden  for en afstand  af mindst  5 m fra den højere  brandsektion.  Bærende  konstruktioner  i den 
lavere brandsektion skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 (BD -bygningsdel  60). 
 
Brandventilation  
 
3.4.5.14.  Brandsektion  på over  600 m2 skal forsynes  med  et brandventilationsanlæg,  der skaber  tilstrækkelig  ventilation 
i tilfælde af brand. Brandventilationen skal opfylde kravene i DS/EN  12101 -2. 
 
Det skal iagttages, at   
 a) der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker bran dudbredelse ved strålevarme fra  røglaget , 
 
b) redningsberedskabets indsats kan gennemføres  forsvarligt , 
 
c) bygningsdelene bevarer deres  brandmodstandsevne , 
 
d) ejendom i størst muligt omfang sikres,  og 
 
e) risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest  muligt.  
 
Brandventilationsanlæg skal udføres, så det er pålideligt og kan kontrolleres og vedligeholdes i hele dets levetid.  
 
3.4.5.15.  Brandsektion på over 1.000 m² skal forsynes med brandgardiner, der opdeler den øverste del af 
brandsektionen (ca. 1/3 af rumhøjden) i afsnit, hver på højst 1.000 m². Brandgardiner skal udføres af klasse A2 -s1,d0 
(ubrændbart materiale) og skal slutte tæt til  tagundersiden.  
 
3.4.5.16.  Brandventilationsåbninger  skal fordeles  jævnt  over  hele  tagfladen.  I tagflade  med  hældning  større  end 1:8 skal 
placering  ske så højt som  muligt.  Midten  af en vilkårlig  åbning  må ikke være  beliggende  under  middelafstanden  mellem 
det laveste og højeste punkt af taget  (tagkonstruktionen).  
 
3.4.5.17.  Brandventilationsåbninger skal placeres i overensstemmelse med forskrifterne i punkt  3.4.5.8.  
 
Sprinkleranlæg  
 
3.4.5.18.  Brandsektion på over 2.000 m² skal forsynes med automatisk  sprinkleranlæg.  
 
3.4.6.  Afstandskrav  
 
Kravene i afsnit 3.6 skal overholdes.  
 
3.4.7.  Brandslukningsmateriel  
 
3.4.7.1.  I opbevaringsrummet skal der være  enten vandfyldte slangevinder, ét håndsprøjtebatteri eller én 
trykvandslukker. Placering skal ske , så der fra et vilkårligt punkt højst er 25 meter til nærmeste slangevinde, 
håndsprøjtebatteri eller  trykvandslukker.  
 
3.4.8. Ordensregler  
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2  
 
3.5. Anden opbevaring i container af mere end 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske  artikler  
 
3.5.1.  Generelle  bestemmelser  
 
3.5.1.1.  Det enkelte oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke overstige  10.000 kg NEM. Hvis der 
etableres en flammeskærm imellem de enkelte oplag på 10.000 kg NEM, må der placeres op til 50.000 kg NEM i et 
samlet  oplag.  
 
Flammeskærmen skal udformes og placeres , så der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens 
(redningsberedska bets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.   
 3.5.1.2.  I pakkeafsnit  må der højst  være  den for håndteringen  nødvendige  mængde  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, dog højst 250 kg  NEM.  
 
3.5.1.3.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal 
opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i  container.  
 
3.5.1.4.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre  formål.  
 
3.5.1.5.  Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af 
hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme 
retning.  
 
3.5.1.6.  Er et oplag fordel t i flere containere, jf. pkt. 3.5.1.1, må der alene udtages eller indsættes varer fra én container  
ad gangen.  Når der udtages  eller  indsættes  varer fra  en container,  skal de øvrige  containere  holdes  lukkede.  
 
3.5.1.7.  I en container  med  en dybde  på over  6 meter  skal der fra ethvert  punkt  mindst  være  2 af hinanden  uafhængige 
flugtveje direkte til det fri, medmindre containeren henstår som færdigpakket enhed eller er pakket kontinuerligt fra 
bagvæggen  og fremefter  og kun fyldes  og tømmes  kontinuerligt , så der på intet  tidspunkt  er placeret  fyrværkeri eller 
andre pyrotekniske artikler mellem personer i containeren og containerens  døre.  
 
3.5.1.8.  I containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri eller 
én trykvandslukker.  
 
3.5.2.  Afstandskrav  
 
Afstandskrav i afsnit 3.6 skal overholdes.  
 
3.5.3.  Ordensregler  
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2  
 
3.6. Afstandskrav  
 
3.6.1.  Bygninger og containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres , så den ydre 
sikkerhedsafstand  overholdes.  
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter for det enkelte oplag beregnes som 0,25 × 6,4 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg. 
Den ydre sikkerhedsafstand fordobles i forhold til bygninger eller områder, der er s vært evakuerbare.  
Den ydre  sikkerhedsafstand  i meter  til trafikårer  uden  konstant  og tæt trafik  kan dog beregnes  som  0,25  × 4,3 × NEM1/3, 
hvor NEM angives i  kg. 
 
3.6.2.  Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres i forhold 
til andre bygninger, anlæg eller lignende, der vedrører virksomheden, så  den indbyrdes afstand i meter udgør mindst 
0,25 × 0,22 × NEM½, dog mindst 10  meter.  
 
3.6.3.  Den krævede indbyrdes afstand bortfalder, hvis bygningens ydermur på den side, hvor containeren placeres, er  
udformet  som  mindst  klasse  EI 60-M A2-s1,d0  (”tung”  BS-60 konstruktion)  uden  døre  og vinduer  inden  for en afstand af  
10 meter  fra containeren.  Dette  gælder  dog ikke den indbyrdes  afstand  til oplag  af fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, der ikke er transportklassificeret som 1.4G eller  1.4S.   
 3.6.4.  I en afstand  af mindst  10 meter  fra containeren  må der ikke være  nogen  form  for brændbar  vegetation,  som 
f.eks. træer, buskads og  lignende.  
 
3.6.5.  Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering 
eller  lignende.  
 
3.6.6.  Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra 
større brandfarligt oplag i det  fri. 
 
3.6.7.  Containeren skal placeres , så dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt 
oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt  3.6.8.  
 
Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra brandsektionens åbninger, herunder brandventilationsåbninger, til 
det fri til andre bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt 3.6.8.  
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dør tærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.  
 
3.6.8.  Kravet i punkt 3.6.7 om placering bortfalder dog,  hvis 
 
a) åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler ved brand, el ler 
 
b) der alene  opbevares  
 
i) fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , 
 
ii) konsumfyrværkeri transportklassificeret som  1.4S  og 
 
iii) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
4. Anden opbevaring end opbevaring i detailleddet af fyrværkeri og andre  pyrotekniske artikler, der er 
transportklassificeret  1.3G  
 
4.1. Generelle  bestemmelser  
 
4.1.1.  På virksomheden må der ikke være  andre større brandfarlige oplag end de, der anvendes i driften af 
virksomheden med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller andre  produkter, hvori der indgår pyrotekniske 
artikler.  
 
4.1.2.  Opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsstedet og 
adskilt fra dette med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2 -s1,d0, (BS -bygningsdel  60). 
 
4.1.3.  Gulve i opbev aringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til 
elektrostatiske  udladninger.  
 
4.1.4.  Reoler i opbevaringsrum og pakkeafsnit skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre 
materialer  med  tilsvarende  egenskaber.  Fralægningsborde  skal være  plane  og uden  revner  og må ikke give anledning  til 
elektrostatiske  udladninger.  
 
4.1.5.  Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på  virksomheden.  
 
4.2. Opbevaring i  bygning   
 4.2.1.  Generelle  bestemmelser  
 
4.2.1.1.  Det enkelte oplag må ikke overstige 25.000 kg NEM, jf. punkt  4.4.2.  
 
4.2.1.2.  I pakkeafsnit  må der højst  være  den for håndteringen  nødvendige  mængde  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, dog højst 250 kg  NEM.  
 
4.2.1.3.  Oplag skal indrettes i 1 -etages  bygning.  
 
4.2.1.4.  Bygninger  med  oplag  af fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler  kan have  kælder,  men  oplaget  skal placeres 
i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt  etageadskillelse.  
 
4.2.1.5.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal indrettes i en selvstændig bygning og skal 
opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i  bygning.  
 
4.2.1.6.  Bygninger,  hvori  der opbevares  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  og pakkeafsnit  med  fyrværkeri  eller 
andre pyrotekniske artikler, må ikke anvendes til andre formål. Der kan dog indrettes  toiletrum.  
 
4.2.2.  Bygningsmæssige  forhold  
 
4.2.2.1.  Ydervægge skal udføres som mindst bygningsdel EI -30 (BD -bygningsdel 30). Udvendige overflader skal udføres 
mindst som beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1  beklædning).  
 
4.2.2.2.  Vinduer og døre mod andre oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal udføres som mindst 
bygningsdel EI -30 (BD -vindue 30 og BD -dør 30). 
 
4.2.2.3.  Befinder  der sig, inden for en afstand af 100 meter fra åbninger til det fri i bygninger med oplag af fyrværkeri 
eller andre pyrotekniske artikler , andre bygninger eller containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske 
artikler, skal åbningerne på ydersiden være  forsynet med en anordning, der hindrer indskydning af fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler ved brand, dog jf. punkt  4.2.2.4.  
 
Den nævnte afstand udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra disse.  
 
4.2.2.4.  Kravet i punkt 4.2. 2.3 om en anordning, der hindrer indskydning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 
bortfalder, hvis der i de andre bygninger eller containere med oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler alene 
befinder  sig 
 
a) fyrværkeri, der må  sælges ved se lvbetjening  
 
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som  1.4S  og 
 
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
4.2.2.5.  Tagdækning  skal udføres  på en sådan  måde,  at fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  der lander  på taget, 
ikke kan slå hul i taget eller brænde igennem. Kravet anses som opfyldt, hvis taget udføres af lamineret glas, 
glasfiberarmeret  plast,  stålplade  eller  tilsvarende  robust  og svært  antændeligt  materiale.  Ovenlys  af PVC,  PMMA  (akryl) 
eller PC (polycarb onat) må ikke  anvendes.  
 
4.2.3.  Afstandskrav  
 
Kravene i afsnit 4.4 skal overholdes.   
 4.2.4.  Flugtveje og  udgange  
 
4.2.4.1.  Fra ethvert opbevaringsrum skal der være mindst 2 udgange direkte til det fri i terrænhøjde. Udgangene skal 
være placeret i eller umiddelbart ved opbevaringsrummets modstående  ender.  
 
4.2.4.2.  Der må intet sted i et opbevaringsrum være over 25 m til nærmeste udgang.  
 
4.2.4.3.  Mellem de i punkt 4.2.4.1 nævnte udgange i opbevaringsrum på over 1.000 m² med lager -afsnit skal der 
udlægges  et mindst  3 m bredt  friareal.  Fra dette  friareal  skal der udlægges  mindst  3 m brede  friarealer  til øvrige  udgange, 
jf. 4.2.4.2, og i øvrigt i et sådant omfang, at der ikke forekommer uopdelte lagerområder på over 400  m². 
 
4.2.4.4.  Belægningsplan  skal indsendes  til kommunalbestyrelsens  (redningsberedskabets)  godkendelse. 
Belægningsplaner skal angive flugtveje, lagerområder og  friarealer.  
 
4.2.4.5.  Friarealer skal tydeligt afmærkes, f.eks. ved at gulvet påmales  striber.  
 
4.2.4.6.  Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i  flugtretningen.  
 
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller 
særligt værktøj.  
 
4.2.5.  Brandmateriel  
 
I opbevaringsrummet skal der være  enten vandfyldte slangevinder, ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukk er. 
Placering skal ske , så der fra et vilkårligt punkt højst er 25 meter til nærmeste slangevinde, håndsprøjtebatteri eller 
trykvandslukker.  
 
4.2.6.  Ordensregler  
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2.  
 
4.3. Opbevaring i  container  
 
4.3.1.  Generelle  bestemmelser  
 
4.3.1.1.  Det enkelte oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke overstige 10.000 kg NEM. Hvis der 
etableres en flammeskærm imellem de enkelte oplag på 10.000 kg NEM, må der placeres op til 50.000 kg NEM i et 
samlet  oplag.  
 
Flammeskærmen skal udformes og placeres , så der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens 
(redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.  
 
4.3.1.2.  I pakkeafsnit  må der højst  være  den for håndteringen  nødvendige  mængde  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, dog højst 250 kg  NEM.  
 
4.3.1.3.  Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og pakkeafsnit med fyrværkeri 
eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre  formål.  
 
4.3.1.4.  Pakkeafsnit med fyrværker i eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal 
opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i  container.   
 4.3.1.5.  Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af 
hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme 
retning.  
 
4.3.1.6.  Er et oplag fordelt i flere containere, jf. pkt. 4.3.1.1, må der alene udta ges eller indsættes varer fra én container  
ad gangen.  Når der udtages  eller  indsættes  varer fra  en container,  skal de øvrige  containere  holdes  lukket.  
 
4.3.1.7.  I en container  med  en dybde  på over  6 meter  skal der fra ethvert  punkt  mindst  være  2 af hinanden  uafhængige 
flugtveje direkte til det fri, medmindre containeren henstår som færdigpakket enhed eller er pakket kontinuerligt fra 
bagvæggen  og fremefter  og kun fyldes  og tømmes  kontinuerligt , så der på intet  tidspunkt  er placeret  fyrværkeri eller 
andre pyro tekniske artikler mellem personer i containeren og containerens  døre.  
 
4.3.1.8.  I containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri eller 
én trykvandslukker.  
 
4.3.2.  Afstandskrav  
 
Kravene i afsnit 4.4 skal overholdes.  
 
4.3.3.  Ordensregler  
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelserne af punkt 7.5.1 og 7.5.2.  
 
4.4. Afstandskrav  
 
4.4.1.  Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres , så den 
ydre sikkerhedsafstand  overholdes.  
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter for det enkelte oplag beregnes som 6,4 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg. 
Den ydre sikkerhedsafstand fordobles i forhold til bygninger eller områder, der er svært evakuerbare.  
Den ydre  sikkerhedsafstand  i meter  til trafikårer  uden  konstant  og tæt trafik  kan dog beregnes  som  4,3 × NEM1/3, hvor 
NEM angives i  kg. 
 
4.4.2.  Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, og hvis indbyrdes 
afstande i meter er mindre end 10 meter elle r 0,22 × NEM½, hvor NEM angives i kg, betragtes som ét  oplag.  
 
4.4.3.  Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres sådan  i 
forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, der vedrører virksomheden, at  den indbyrdes afstand i meter udgør 
mindst 0,22 × NEM½, dog mindst 10  meter.  
 
4.4.4.  I en afstand  af mindst  10 meter  fra containeren  må der ikke være  nogen  form  for brændbar  vegetation,  som f.eks. 
træer, buskads og  lignende.  
 
4.4.5.  Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering 
eller  lignende.  
 
4.4.6.  Container  med  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler  skal placeres  i en afstand  af mindst  25 meter  fra større 
brandfarligt oplag i bygning eller i det fri, j f. dog punkterne 4.4.7 og  4.4.8.   
 4.4.7.  Containeren skal placeres , så dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt 
oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt  4.4.8.  
 
De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135° til begge sider fra denne.  
 
4.4.8.  Kravet i punkt 4.4.7 om placering bortfalder, hvis containeren forsynes med en anordning, der på ethvert 
tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre py rotekniske artikler ved  brand.  
 
5. Anden opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.1G eller  1.2G  
 
5.1. Generelle bestemmelser  
 
5.1.1.  På virksomheden må der ikke være  andre større brandfarlige oplag end de, der anvendes i  driften af 
virksomheden med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, eller andre produkter, hvori der indgår pyrotekniske 
artikler.  
 
5.1.2.  Opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsstedet og 
adskilt fra d ette med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2 -s1,d0, (BS -bygningsdel  60). 
 
5.1.3.  Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige 
elektrostatiske  udladninger.  
 
5.1.4.  Reoler i opbevaringsrum og pakkeafsnit skal  være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre 
materialer  med  tilsvarende  egenskaber.  Fralægningsborde  skal være  plane  og uden  revner  og må ikke give anledning  til 
farlige elektrostatiske  udladninger.  
 
5.1.5.  Det skal sikres, at der er gode køreveje  for redningsberedskabet til og på  virksomheden.  
 
5.2. Opbevaring i  bygning  
 
5.2.1.  Generelle  bestemmelser  
 
5.2.1.1.  Det enkelte oplag må ikke overstige 2.000 kg  NEM.  
 
5.2.1.2.  I pakkeafsnit  må der højst  være  den for håndteringen  nødvendige  mængde  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, dog højst 100 kg  NEM.  
 
5.2.1.3.  Oplag skal indrettes i 1 -etages  bygning.  
 
5.2.1.4.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal indrettes i en selvstændig bygning og skal 
opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre p yrotekniske artikler i  bygning.  
 
5.2.1.5.  Bygninger,  hvori  der opbevares  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  og pakkeafsnit  med  fyrværkeri  eller 
andre pyrotekniske artikler, må ikke anvendes til andre formål. Der kan dog indrettes  toiletrum . 
 
5.2.2.  Bygningsmæssige  forhold  
 
5.2.2.1.  Ydervægge skal udføres som mindst bygningsdel EI -30 (BD -bygningsdel 30). Udvendige overflader skal udføres 
mindst som beklædning klasse K1 10 B -s1,d0 (klasse 1  beklædning).  
 
5.2.2.2.  Vinduer og døre mod andre oplag af fyrværkeri eller andre  pyrotekniske artikler skal udføres som mindst 
bygningsdel EI -30 (BD -vindue 30 og BD -dør 30).  
 5.2.2.3.  Befinder  der sig, inden for en afstand af 100 meter fra åbninger til det fri i bygninger med oplag af fyrværkeri 
eller andre pyrotekniske artikler , andre bygninger eller containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske 
artikler, skal åbningerne på ydersiden være forsynet med en anordning, der hindrer indskydning af fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler ved  brand.  
 
5.2.2.4.  Den nævnte afstand udm åles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135° til begge sider fra  disse.  
 
5.2.2.5.  Tagdækning  skal udføres  på en sådan  måde,  at fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  der lander  på taget, 
ikke kan slå hul i taget eller brænde igennem. Kravet anses som opfyldt, hvis taget udføres af lamineret glas, 
glasfiberarmeret  plast,  stålplade  eller  tilsvarende  robust  og svært  antændeligt  materiale.  Ovenlys  af PVC,  PMMA  (akryl), 
PC (polycarbonat)  eller lignende må ikke  anvendes.  
 
5.2.3.  Afstandskrav  
 
Kravene i afsnit 5.4 skal overholdes.  
 
5.2.4.  Flugtveje og  udgange  
 
5.2.4.1.  Fra ethvert opbevaringsrum skal der være mindst 2 udgange direkte til det fri i terrænhøjde. Udgangene skal 
være placeret i eller umiddelbart ved opbevaringsrummets modstående  ender.  
 
5.2.4.2.  Der må intet sted i et opbevaringsrum være over 25 m til nærmeste  udgang.  
 
5.2.4.3.  Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i  flugtretningen.  
 
Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passe res i flugtretningen uden brug af nøgle eller 
særligt værktøj.  
 
5.2.5.  Brandmateriel  
 
I bygninger  skal der være  enten  vandfyldte  slangevinder,  ét håndsprøjtebatteri  eller  én trykvandslukker.  Placering  skal 
ske, så der fra et vilkårligt punkt højst er 25 meter til nærmeste slangevinde, håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker.  
 
5.2.6.  Ordensregler  
 
Ordensreglerne i afsnit 7 med skal overholdes med undtagelse af punkt 7.5.1 og 7.5.2.  
 
5.3. Opbevaring i  container  
 
5.3.1.  Generelle  bestemmelser  
 
5.3.1.1.  Det enkelte oplag må ikke overstige 2.000 kg NEM, dog kan der ved adskillelse af oplag, ved overholdelse af de 
indre sikkerhedsafstande, jf. afsnit 5.4, opbevares op til 10.000 kg.  NEM.  
 
5.3.1.2.  I pakkeafsnit  må der højest  være  den for håndteringen  nødvendige  mængde  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske 
artikler, dog højst 100  kg. 
 
5.3.1.3.  Containere,  hvori  der opbevares  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler,  og pakkeafsnit  med  fyrværkeri  må 
ikke anvendes til andre  formål.   
 5.3.1.4.  Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal 
opfylde de samme krav, som stilles til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i  container.  
 
5.3.1.5.  Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske arti kler må ikke stables eller placeres i forlængelse af 
hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme 
retning.  
 
5.3.1.6.  I en container  med  en dybde  på over  6 meter  skal der fra ethvert  punkt  mindst  være  2 af hinanden  uafhængige 
flugtveje direkte til det fri, medmindre containeren henstår som færdigpakket enhed eller er pakket kontinuerligt fra 
bagvæggen  og fremefter  og kun fyldes  og tømmes  kontinuerligt , så der på intet  tidspunkt  er placeret  fyrværkeri eller 
andre pyrotekniske artikler mellem personer i containeren og containerens  døre.  
 
5.3.1.7.  I containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der være  mindst ét håndsprøjtebatteri eller 
én trykvandslukker.  
 
5.3.2.  Afstandskrav  
 
Kravene i afsnit 5.4 skal overholdes.  
 
5.3.3.  Ordensregler  
 
Ordensreglerne i afsnit 7 skal overholdes med undtagelse af punkt 7.3.1 – 7.3.3, 7.5.1 og 7.5.2.  
 
5.4. Afstandskrav  
 
5.4.1.  Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres , så den 
ydre sikkerhedsafstand  overholdes.  
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter for det enkelte oplag beregnes som 22,2 × NEM1/3, hvor NEM angives i kg, dog 
mindst 270 meter, til andre virksomheder eller anden industri, og dog mindst 400 meter til  beboelse.  
 
Den ydre  sikkerhedsafstand  fordobles  i forhold  til bygninger  eller  områder,  der er svært  evakuerbare.  
 
Den ydre sikkerhedsafstand i meter til trafikårer uden konstant og tæt trafik beregnes som 3,4 x NEM½, hvor NEM 
angives i kg.  
 
5.4.2.  Den indre sikkerhedsafstand til virksomhedens egne aktiviteter beregnes som 8,0 x  NEM1/3. 
 
5.4.3.  Bygninger og containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres sådan  i 
forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, der vedrører virksomheden, at den indbyrdes afstand i meter udgør 
mindst 4,8 × NEM1/3, dog mindst 10  meter.  
 
5.4.4.  Den indbyrdes sikkerhedsafstand kan nedsættes ved opsætning af trykbølgebeskyttende  barriere.  
 
Den trykbølgebeskyttende barriere skal udformes og place res, så der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens 
(redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.  
 
5.4.5.  I en afstand  af mindst  10 meter  fra containeren  må der ikke være  nogen  form  for brændbar  vegetation,  som 
f.eks. træer, buskads og  lignende.  
 
5.4.6.  Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder 
parkering , aflæsning  eller  lignende.   
 5.4.7.  Container  med  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler  skal placeres  i en afstand  af mindst  25 meter  fra større 
brandfarligt oplag i bygning eller i det fri, jf. dog punkterne 5.4.8 og  5.4.9.  
 
5.4.8.  Containeren skal placeres , så dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt 
oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt  5.4.9.  
 
5.4.9.  De nævnte afstande udmåles fra dørtærskel og i en vinkel på 135o til begge  sider.  
 
6. Læsning  og losning af containere og  køretøjer  
 
6.1. Generelle  bestemmelser  
 
6.1.1.  Fragtcontainere og køretøjer, der læsses eller losses for fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal være 
placeret på en dertil indrettet plads, der er godkendt af kommunalbestyrelsen  (redningsberedskabet).  
 
6.1.2.  Fragtcontainere og køretøjer med fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opfylde de afstandskrav og 
ordensregler i disse forskrifter, der gælder for opbevaring af det pågældende fyrværkeri eller de pågældende andre 
pyroteknis ke artikler i containere, med undtagelse af afsnit  7.3. 
 
6.2. Indretning af læsnings - og losningsplads  
 
6.2.1.  Containere og køretøjer med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres , så containernes døre og 
dørene til køretøjernes lastrum eller lasteåbningerne i overdækkede køretøjer vender væk fra bygningers åbninger og 
større brandfarligt oplag, der er mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt  6.2.2.  
 
De nævnte afstande ud måles fra dørtærsklerne eller bundkanten af lasteåbningerne og i en vinkel på 135° til begge 
sider fra disse.  
 
6.2.2.  Kravet i punkt 6.2.1 om placering bortfalder, hvis containerne eller køretøjerne alene  indeholder  
 
a) fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening , 
 
b) konsumfyrværkeri transportklassificeret som  1.4S  og 
 
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
6.2.3.  Overdækkede køretøjer, der læsses eller losses gennem lasteåbninger i siden, skal placeres i forlængelse af 
hinanden , så åbningerne  vender  i samme  retning  og væk fra containere  eller  andre  køretøjer  med  fyrværkeri eller andre 
pyrotekniske  artikler.  
 
Containere og andre køretøjer, der læsses eller losses, må ikke placeres i forlængelse af hinanden. De skal placeres 
parallelt med hinanden, så containernes døre og dørene til køretøjernes lastrum vender i samme retning.  
 
Containere må ikke stables.  
 
6.2.4.  I umiddelbar nærhed af containere og køretøjer med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der være  
håndsprøjtebatterier eller  trykvandsluk kere.  
 
6.2.5.  Ordensreglerne i afsnit 7.5 skal overholdes.  
 
7. Ordensregler   
 7.1. Generelle  bestemmelser  
 
7.1.1.  Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af  brandslukningsmateriel.  
 
7.1.2.  På opbevaringssteder  og i pakkeafsnit  må der kun opbevares  fyrværkeri  eller  andre  pyrotekniske  artikler.  Der må 
dog opbevares de for håndteringen af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler nødvendige paller og andet 
hjælpemateriale.  
 
7.1.3.  Emballage skal opbevares uden for  pakkeafsnit.  
 
7.1.4.  Fyrværk eri eller  andre  pyrotekniske  artikler,  der er færdigpakket,  skal straks  fjernes  fra pakkeafsnittet  og bringes 
til forsendelse eller til godkendt  opbevaringssted.  
 
7.1.5.  Ved stabling på reoler må den samlede højde ikke overstige 6 meter. Stablingshøjden på de enkelte hylder må 
ikke overstige 2 meter. Anvendes  der ikke reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2  meter.  
 
7.1.6.  Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der opbe vares eller håndteres fyrværkeri eller andre pyrotekniske 
artikler.  
 
7.1.7.  Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der opbevares eller håndteres fyrværkeri eller andre pyrotekniske 
artikler, er ikke  tilladt.  
 
7.1.8.  Opbevaringssteder og pakkeafsnit skal holdes rene  og ryddelige.  
 
7.1.9.  Fyrværkeri i defekt emballage skal omgående pakkes forsvarligt og eventuelt spild  fjernes.  
 
7.1.10.  Containere, opbevaringsrum og pakkeafsnit skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes eller udtages  varer.  
 
7.1.11.  Et hvert  oplag  af fyrværkeri  og andre  pyrotekniske  artikler  skal forsvarligt  sikres  mod  tyveri.  Yderdøre  i bygninger 
og containerdøre skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer. Låseanordningen skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen  (redningsberedskabet).  
 
7.1.12.  Parkering af motor køretøjer, herunder trucks uden for arbejdstiden, og opladning af trucks, må kun ske på 
steder, der er godkendt af kommunalbestyrelsen  (redningsberedskabet).  
 
7.2. Skiltning  
 
7.2.1.  På opbevaringssted og i pakkeafsnit i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted og pakkeafsnit i 
bygning  samt  ved oplag  i det fri skal der opsættes  tydelige  og holdbare  sikkerhedsskilte  med  forbud  mod  tobaksrygning 
og brug af åben  ild. 
 
7.2.2.  På den udvendige  side af dørene  til opbevaringssted  i bygninger  og containere  skal der opsættes  sikkerhedsskilte 
med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”. Derudover skal kravene i punkt 1.13 også  overholdes.  
 
7.3. Branddøre  
 
7.3.1.  Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved 
hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske branddørlukningsanlæg må dog 
anvendes, hvis der alene  opbevares  
 
a) fyrværkeri, der må  sælges ved selvbetjening ,  
 b) fyrværkeri transportklassificeret som  1.4S  og 
 
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som  1.4S.  
 
7.3.2.  Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygti ge, herunder at dørene lukker 
tætsluttende i  fals. 
 
7.3.3.  Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilte: ”BRANDDØR – holdes  lukket”.  
 
7.4. Flugtveje  
 
7.4.1.  Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres  bredde.  
 
7.4.2.  Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der 
ikke benyttes i den daglige  drift.  
 
7.5. Læsnings - og losningsplads  
 
7.5.1.  Der må kun ske læsning eller losning af én fragtcontainer eller ét køretøj ad gangen. Der må dog foretages 
ompakning fra én container eller ét køretøj til én anden container eller ét andet køretøj. Dørene på øvrige containere og 
køretøjer skal være lukkede, så længe læsningen eller losningen  foregår.  
 
7.5.2.  Containere og køretøjer skal fyldes og tømmes kontinuerligt , så der på intet tidspunkt er placeret fyrværkeri  og 
andre  pyrotekniske  artikler  mellem  personer  i containeren  eller  køretøjet  og containerens  eller  køretøjets døre .