1 
 通風機容許耗用能源基準、標示事項及檢查方式 (草案 ) 
 
一、  本公告適用於如附件一所示之 三相交流電動機驅動之通風機( 以下簡稱  
(通風機 )，包含軸流式通風機、前傾離心式通風機、徑向離心式通風機、
後傾離心式通風機(有殻)、後傾離心式通風機 (無殻 )及混流式通風機等六
種。  
二、  通風機應依現行中華民國國家標準( 以下簡稱 CNS) 7778 或相容之國際標
準化組織(International Organization for Standardization ，簡稱 ISO) 5801，
或空氣流動及控制協會(Air Movement and Control Association ，簡稱
AMCA) 210，試驗其能源效率實測值。  
通風機之能源效率實測值，不得低於通風機容許耗用能源基準 (如附件
二)，並應在產品標示值以上，其中驅動通風機之三相 交流電動機屬於中
央主管機關公告指定者，並應符合電動機容許耗用能源基準之規定。  
三、  廠商製造或進口通風機供國內使用者，應檢具下列文件向中央主管機關
申請容許耗用能源基準管理系統 (以下簡稱管理系統 )之登錄帳號及密碼，
供登入管理系統使用：  
      (一 )管理系統登錄帳號及密碼申請表( 如附件三) 正本。  
      (二 )公司或商業登記證明文件或其他相當之證明文件影本。  
四、  廠商取得管理系統登錄帳號及密碼後，應至管理系統上申請登錄容許耗用能源基準，並檢送下列文件予中央主管機關：   
(一) 通風機容許耗用能源基準登錄申請表( 如附件四) 正本。  
(二) 主型式登錄：每一種通風機申請登錄九種主型式以上者，中央主管機關指定之八種主型式通風機之能源效率試驗報告影本，並加蓋廠商印
鑑；申請登錄八種主型式以下者，所有主型式之通風機能源效率試驗
報告影本 ，並加蓋廠商印鑑。  
      通風機之葉輪直徑、傳動連結方式與進風 方式(單吸或雙吸) ，任一項不相
同者，視為不同 主型式(Main Model) 通風機。  
       第一項第二款之能源效率試驗報告，應由財團法人全國認證基金會
(Taiwan Accreditation Foundation ，簡稱 TAF)、國際實驗室認證聯盟
(International Laboratory Accreditation Coop eration，簡稱 ILAC)相互承認協 
2 
 議簽署會員之認證機構等認可之實驗室、美國保險商試驗所(Underwriters 
Laboratories Inc. UL) ，或德國技術監護協會(Technischer Überwachungs -
Verein，簡稱 TÜV)出具。  
五、  中央主管機關應依前點能源效率試驗報告及廠商登錄之能源效率標示值核定登錄編號，並得於核定前進行抽樣檢測，相關費用由廠商負擔。  
六、  廠商製造或進口供國內使用之通風機，如有下列情事之一者，應重新申
請登錄容許耗用能源基準，並由中央主管機關核定登錄編號： 
 
      (一 )設計變更，致影響能源效率。  
      (二 )型號變更。 
七、  廠商製造或進口通風機供國內使用前，應於設備明顯處以固定 銘牌標示
下列事項，除單位符號或特殊名稱、商標及符號無法以中文標示外，應
以中文為之，且不得隱匿、毀損或以其他方式致無法辨識：   
       ( 一)產品名稱：軸流式通風機、前傾離心式通風機、徑向離心式通風機、
後傾離心式通風機 (有殻 ) 、後傾離心式通風機 (無殻 ) 及混流式通風
機。  
       (二 )產品型號：不同 主型式應有不同主 型號。如主型號-次編號。  
       (三 )額定功率 (kW)、額定電壓(V) 、極數(pole) 及頻率 (Hz)：指電動機之資
訊。但通風機內含之電動機銘牌已有標示者，得免標示。 
       (四 )測量安裝方式: 指測量時之安裝類型，依 CNS 7778 以A、B、C、D
表示。  
       (五 )葉輪直徑 (公釐， mm)。 
       (六 )風量 (立方公尺/ 分鐘， m3/min)：指最佳效率點。 
        (七)靜壓或全壓( 釐米水柱， mmAq)：指最佳效率點。  
       (八 )轉速 (rpm)：指最佳效率點。 
(九)輸入功率(kW) ：指最佳效率點。  
(十)效率 (%)：指最佳效率點。  
(十一)效率等級：應標示實際 效率及容許耗用能源基準對應 之效率等級
(N值)，即 FMEG實際效率 等級/容許耗用能源基準效率 等級，如
FMEG 68/64。 
(十二)產品登錄編號。  
3 
 (十三)製造號碼及製造年份。  
(十四)生產國別或地區。  
(十五)製造或委製廠商名稱：產品為進口者，應標示製造或委製廠商名
稱及進口商( 或代理商 )名稱。  
通風機內含三相 交流電動機或未含三相交流 電動機， 在國內陳列或銷售
時，均應有符合前項規定之標示。  
八、  製造或進口通風機之 廠商，應於每年二月底前，於管理系統中填報前一
年度銷售數量。  
九、  中央主管機關得每年指定通風機型號及數量實施能源效率檢查，廠商應
於中央主管機關通知期限內，將該通風機送至指定檢驗試驗室測試，或
中央主管機關得派員或委託專業機構至指定檢驗處見證測試程序及方法
進行。其抽測結果之 通風機能源效率實測值應在產品標示值 95%以上，
且符合其容許耗用能源基準。  
抽測結果未符合前項規定者，由中央主管機關通知廠商辦理複測；複測數量應為相同型號通風機測試數量之二倍，惟中央主管機關得視實際需
要調整之，複測相關費用由廠商負擔 。 
十、  前點抽測數量，按各廠商前一年度製造或進口各種通風機之銷售總數量，
依下列標準為之：  
(一)軸流式通風機每一百台檢查一台，每家最多抽測五台；未達一百台者，
檢查一台。
 
(二)前傾離心式通風機每三百台檢查一台，每家廠商最多抽測五台；未達
三百台，檢查一台。  
(三)徑向離心式通風機每五十台檢查一台，每家最多抽測五台；未達五十
台者，檢查一台。  
(四)後傾離心式通風機 (有殼 )每二百台檢查一台，每家最多抽測五台；未
達二百台者，檢查一台。  
(五)後傾離心式通風機 (無殼 )每五十台檢查一台，每家最多抽測五台；未
達五十台者，檢查一台。  
(六)混流式通風機為每五十台檢查一台，每家最多抽測五台；未達五十台
者，亦檢查一台。   
4 
 前項抽測數量，中央主管機關得視實際需要調整之。  
十一、  廠商未配合前點 辦理抽測、複測或複測結果未全數符合規定者 ，中央
主管機關應依能源管理法第二十一條及第二十四條規定處理，未於限期
內完成改善者，中央主管機關並應廢止其能源效率登錄。但廠商因停止
製造或進口，致無法辦理能源效率檢查時，經中央主管機關同意並註銷
能源效率登錄者，不在此限。  
中央主管機關應依消費者保護法相關規定，將前項 資訊公布於管理系統。  
  
   
5 
 附件一  
通風機適用範圍  
一、  適用範圍:  
額定功率 為0.75kW(1HP) 至200kW(270HP) ，葉輪直徑為 0.125公尺(m)
至2公尺(m)，靜壓 15釐米水柱(mmAq) 至1000 釐米水柱 (mmAq)，風
量10 立方公尺/ 分鐘 (m3/min) 至3,000立方公尺/ 分鐘(m3/min)，三相交
流電動機驅動之通風機，包括：  
1.軸流式通風機：  
指氣流沿軸向流入，且沿軸向流出， 可配備圓柱形外殼(cylindrical 
housing)  、孔板或孔口環 (orifice panel or orifice ring) 、入口或出口導
葉片(inlet or outlet guide van es)。 
2.前傾離心式通風機： 
指氣流沿軸向流入，垂直軸向流出，其葉輪周緣的葉片向外方向相對
於旋轉方向為向前，葉輪可有一個或兩個入口。  
3.徑向離心式通風機： 
指氣流沿軸向流入，垂直軸向流出，其葉輪周緣的葉片向外方向相對於旋轉軸為徑向，葉輪可有一個或兩個入口。  
4.後傾離心式通風機 (有殼)： 
指氣流沿軸向流入，垂直軸向流出，其葉輪周緣的葉片向外方向相對於旋轉方向為向後，葉輪可有一個或兩個入口，並有 外殼。  
5.後傾離心式通風機 (無殼)： 
指氣流沿軸向流入，垂直軸向流出，其葉輪周緣的葉片向外方向相對於旋轉方向為向後，且無外殼。  
6.混流式通風機：  
指氣流流動路徑介於軸流式通風機與離心式通風機之間。 
註：外殼(housing) 是指圍繞葉輪的外殼，用於引導氣流朝向、通過及流出葉輪。 
二、  除外項目：  
1. 消防排煙通風機 (fire-fighting smoke extraction fan)：指配備高溫排煙
電動機之通風機，並提出相關證明文件，經中央主管機關核可者。 
6 
 可參考公共工程施工綱要規範『第 15835章 消防系統排煙設備用風
機』或 CNS21927 -3之相關規定。  
2. 冷卻水塔通風機(cooling tower fan) ：指通風機安裝於冷卻水塔上銷售，
且無法單獨分離測試者。  
3. 噴流通風機(jet fan) ：指設計專門用於產生高速空氣噴射流以增加其空
氣動量之通風機，入口及出口沒有管道，但可包含消音器。  
4. 誘導式通風機 (induced -flow fan) ：指一種具噴嘴 (nozzle)及風帶
(windband) 之實驗室用排氣通風機，由於有誘導氣流，通風機的出口
氣流會大於入口氣流。  
三、廠商製造或進口供國內使用之通風機如宣稱非屬適用範圍，或宣稱產品
非在國內使用者，必要時中央主管機關得要求廠商提供設計資料或出貨
明細等相關文件 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
7 
 附件二  
通風機容許耗用能源基準  
 
通風機  
種類  安裝  
方式  效率分類  
(靜壓、全壓 ) 輸入功率 (kW)  容許耗用能源基準(%) FMEG  
(Fan motor 
efficiency 
grade)  
N值 
軸流式 
通風機  A,C 靜壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 2.74×  ln(Pe)–6.33 + N 
40 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 0.78×  ln(Pe)–1.88 + N 
B,D 全壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 2.74×  ln(Pe)–6.33 + N 
58 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 0.78×  ln(Pe)–1.88 + N 
前傾離心
式通風
機、徑向
離心式通
風機  A,C 靜壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 2.74×  ln(Pe)–6.33 + N 
44 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 0.78×  ln(Pe)–1.88 + N 
B,D 全壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 2.74×  ln(Pe)–6.33 + N 
49 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 0.78×  ln(Pe)–1.88 + N 
後傾離心
式通風機
(有殼 ) A,C 靜壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 4.56 ×  ln(Pe)–10.5 + N 
61 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 1.1 × ln(Pe)–2.6 +N 
B,D 全壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 4.56×  ln(Pe)–10.5 + N 
64 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 1.1 ×  ln(Pe)–2.6 +N 
後傾離心式通風機
(無殼 ) A,C 靜壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 4.56 ×  ln(Pe)–10.5 + N 
62 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 1.1 ×  ln(Pe)–2.6 +N 
混流式 
通風機  A,C 靜壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 4.56×  ln(Pe)–10.5 + N 
50 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 1.1 ×  ln(Pe)–2.6 +N 
B,D 全壓  0.75kW ≤ Pe ≤ 10kW  η = 4.56 ×  ln(Pe)–10.5 + N 
62 
10 kW< P e ≤ 200kW  η = 1.1 ×  ln(Pe)–2.6 +N 
註: 
1. 上表之 Pe、η及N值分別為通風機在最佳效率點時之輸入功率(kW)、容許耗用能源基
準(%)及 FMEG等級。  
2. 最佳效率點係指通風機運行特性上的最大效率值。 
3.A、B、C、D為測試時通風機安裝類型，依據 CNS 7778、 ISO 5801 或AMCA 210 之規
定，其中： 
A：指入出口不接風管(free inlet, free outlet)   
8 
 B：指入口不接風管與出口接風管(free inlet , ducted outlet) 
C：指入口接風管與出口不接風管(ducted inlet, free outlet) 
D：指入出口接風管(ducted inlet, ducted outlet) 
4.通風機之實測效率值不得低於通風機容許耗用能源基準，並在產品標示值以上。 
5.通風機之實測效率值，計算至小數點後第一位，小數點後第二位四捨五入。 6.通風機之實測效率值計算公式為： 
安裝方式 A 及C，
 𝜂𝜂es=靜壓氣動功率 𝑃𝑃us
輸入電動機功率 𝑃𝑃e=𝑞𝑞 ×𝑝𝑝sf × 𝑘𝑘ps
𝑃𝑃e 
 
安裝方式 B 及D， 𝜂𝜂e=全壓氣動功率𝑃𝑃 u
輸入電動機功率 𝑃𝑃e=𝑞𝑞 ×𝑝𝑝f ×𝑘𝑘p
𝑃𝑃e 
上述參數說明如下： 
𝜂𝜂es , 𝜂𝜂e：分別為在通風機最佳效率點之靜壓與全壓電效率 (%) 
𝑃𝑃us , 𝑃𝑃u：分別為最佳效率點時之靜壓氣動功率與全壓氣動功率( 千瓦, W)   
𝑞𝑞 : 最佳效率點時之進口滯止體積流率( 風量)，立方公尺/ 秒(m3/s)  
𝑝𝑝sf：最佳效率點時之靜壓 (千帕斯卡，K Pa =101.97mmAq) ，為全壓 𝑝𝑝𝑓𝑓減去經馬赫係
數(Mach factor) 修正之動壓 
𝑝𝑝f：最佳效率點時之全壓  (千帕斯卡，K Pa =101.97mmAq) ，指通風機入出 口處的滯
流壓力差  
𝑘𝑘ps , 𝑘𝑘p：分別為靜壓，全壓時之壓縮性係數(compressibility coefficient ) ， 
 依CNS 7778、 ISO 5801 或AMCA 210  之規定計算。 
𝑃𝑃e：最佳效率點時之輸入電動機功率( 千瓦, kW)  
7. 通風機之葉輪直徑變化在 5%以內，視為相同主型式(Main Model) ，當葉輪直徑變化超
過5%時，則須以不同主型式登錄。 
8. 申請登錄時，應登錄主型式下所有產品組合之效率及相關資訊，且所有產品組合之最
佳效率點能源效率實測值均不得小於其容許耗用能源基準，並在產品標示值以上。 
 
 
     
9 
 附件三  
容許耗用能源效率基準管理系統登錄帳號及密碼申請表  
 
填表日期：中華民國     年     月     日 
 
申請廠商：____________________________________________________________ 
負 責 人：____________電話：____________傳真：________________________ 
E-MAIL：_____________________________________________________________ 
 
申請產品類別：________________________________________________________ 
登入帳號：____________________________________________________________ 密碼：_______________________________________________________________ _ 
 
本廠商申請容許耗用能源效率基準管理系統之登錄使用權，並願對所登錄之所有
資訊負責。  
 
申請廠商 用印 (廠商及負責人印鑑 )： 
 
  
 
 
                           (廠商 及負責人印鑑
) 
   
10 
 附件四  
   
 
 
通風機容許耗用能源基準 登錄申請表  
填表日期：中華民國    年    月    日  
一、申請廠商基本資料  
廠商名稱： _______________________________________________________ 
廠商地址： _______________________________________________________ 
負責人：______________________統一編號：_________________________ 
連絡人：_____________部門：___________職稱：_____________________ 
電話：____________手機：_____________傳真：______________________ 電子郵件：_______________________________________________________ 
 
二、製造廠名稱及地址  
    □同申請廠商  
    製造廠名稱：_____________________________________________________     製造廠地址：_____________________________________________________ 
 
三、登錄內容 (註1) 
編
號 產品名
稱 產
品型
號 三相電動
機額
定功
率
(kW)  電
動
機
種
類
/
極
數 額定電壓
(V)/ 
額定
頻率  
(Hz) 測
量
安
裝方
式
(註
2) 進
風
方
式 
 (註
3) 葉輪直徑
(mm)  傳
動
連結
方
式 最佳效
率點風
量
(m
3/min)  最佳效
率點靜壓或全
壓 
(mmAq)  最佳
效率點轉
速
(rpm)  最佳
效率
點輸入電
動機
功率
(kW)  最佳
效率點效
率(%) 效率
等
級 
(註
4) 風機尺
寸 
生產
國別
或地
區 
1                                
 
2                                
 
 
註：1.廠商應登入管理系統填寫本申請資料後，列印下載檢送予中央主管機關。  
    2.測量安裝方式以 A、B、C、D表示。  
    3.進風方式係指單吸或雙吸。  
    4.效率等級表示為 FMEG實際效率等級 /容許耗用能源基準效率等級，如
FMEG68/64 。 
 
   
     申請案號：             
11 
 四、申請聲明與切結  
茲向中央主管機關切結本廠商 登錄申請所附各項資料記載一切屬實，如有錯
誤由切結廠商自行負責，並負法律上一切責任；市售 產品使用之能源效率 標
示內容與申請檢附資料一致，如有虛偽不實情事，願受撤銷登錄及能源管理
法規定之處分絕無異議，合具切結為憑。  
 
    申請廠商用印：  
 
 
 
  
                              (廠商 及負責人印鑑)
 
 
五、委託代理授權  
申請登錄 作業係委託辨理者，期受任人應取得申請廠商之授權。  
 
受任人(公司)名稱：                                         
負責人：  
地  址： 
統  編： 
電 話：  
 
 
 
(受任人之 公司及負責人印鑑)