מכון התקנים הישראלי 
The Standards Institution of Israel  
רח' חיים לבנון42אביב -, תל 69977, טל6465154 -03, פקס6412762 -03  , www.sii.org.il     
 
    
SI 799  תקן ישראלי ת"י 799 
January  2018 טבת התשע"ח- ינואר 2018  
ICS Code: 33.120.40  
                  91.120.01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,)ם"אקמִתקני אנטנות לקליטה משותפת  
מִתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א)  
אנטנה אנכית של חובבי רדיונושא ועמוד   
 
Common antenna receiving systems,  
Individual antenna receiving systems  
and amateur radio vertical antenna mast 
 
 
 
 
 
 
 
תקן זה ייכנס לתוקף ב -21  באפריל 2 0 1 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
  תקן זההוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 802 – מערכות קליטה משותפת, בהרכב זה 
איגוד התעשייה הקיבוצית  - טוביה ליברמן (יו"ר) 
איגוד לשכות המסחר - אלי לוי 
המועצה הישראלית לצרכנות - מיכאל לופט 
חברת הוט - אורן בבו 
חברת יס - אסף גרוסמן 
מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה - חיים רחמיאל 
משרד הבינוי והשיכון  - אליהו אבישר 
משרד התקשורת 
רשות ההסתדרות לצרכנות - 
- יוסף רבינוביץ' 
בני הסר 
 
כמו כן תרמו להכנת התקן: דניאל רוזן, מלכיאל וובמן, חזי נאור, חיים רחמיאל, מקס בוטנרו. 
 
יניב גיאת וזיוה שלו ריכזו את עבודת הכנת התקן. 
 
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
  
הודעה על רוויזיה 
תקן ישראלי זה בא במקום 
התקן הישראלי ת"י 799 מנובמבר  2015  
 
מילות מפתח 
מקלטי טלוויזיה, אנטנות טלוויזיה, הלם חשמלי, הגנה מפני ברקים, מגברים. 
Descriptors: 
television receivers, television antennae, electric shock, lightning protection, amplifiers. 
 
עדכניות התקן 
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.  
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. 
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן. 
 
תוקף התקן 
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. 
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 
60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף 
 
סימון בתו תקן 
כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,  
רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן: 
 
זכויות יוצרים 
 אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 תוכן העניינים    
הקדמה  ................................ ................................ ................................ ..............  1  
פרק א –  עניינים  כלליים  ................................ ................................ .......................  2  
1 . 1 .  חלות  התקן   ................................ ................................ ..............................  2  
1 . 2 .  אזכורים נורמטיביים   ................................ ................................ .................  2  
1 . 3 .  מונחים והגדרות   ................................ ................................ .......................  4  
פרק ב  –  דרישות סימון  ................................ ................................ .........................  6  
פרק ג  –  הוראות הרכבה והתקנה  ................................ ................................ ............  7  
3 . 1 .  כללי  ................................ ................................ ................................ .......  7  
3 . 2 .  התקנת התורן  ................................ ................................ ...........................  7  
3 . 3 .  עמוד נושא צלחות  ................................ ................................ ....................  13  
3 . 4 .  התקן רב -רגל נושא צלחות   ................................ ................................ .........  14  
3 . 5 .  הגנה מפני שיתוך ................................ ................................ ......................  14  
3 . 6 .  עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו  ................................ .......................  14  
פרק ד  –  התקנה חשמלית  ................................ ................................ .....................  16  
4 .1 .  הגנה מפני ברקים על מתקני אק"ם, מתקני אק"א ועמוד נושא אנטנה  
  אנכית לחובבי רדיו   ................................ ................................ ...................  16  
4 . 2 .  קרבה לקווים עיליים   ................................ ................................ ................  18  
4 . 3 .  הגנה על המשתמשים במתקני אק"ם ובמתקני אק"א ועל מפעיליהם  
  מפני הלם חשמלי   ................................ ................................ .....................  18  
4 . 4 .  קווי זינה לכוח וקווי תקשורת   ................................ ................................ ....  19  
4 . 5 .  ארונות הגברה וחלוקה   ................................ ................................ ..............  20  
4 . 6 .  ציוד התורן  ................................ ................................ .............................  21  
4 . 7 .  התקן תאורת אזהרה  ................................ ................................ .................  21  
פרק ה –  מתקני הקליטה –  דרישות ושיטות בדיקה  ................................ ..................  21  
5 . 1 .  אנטנת ייחוס (1 )  לשידורי רדיו את"ד (1 )  ולשידורי טלוויזיה יבשתיים ...................  21  
5 . 2 .  דרישות כלליות  ................................ ................................ ........................  21  
5 . 3 .  רכיבי המתקן  ................................ ................................ ..........................  22  
5 . 4 .  רמת האותות  ................................ ................................ ...........................  23  
5 . 5 .  היענות תדרים גבוהים מאוד (1 )  (תג"מ VHF)  ותדרים אולטרה -גבוהים (1 )  
  (תא"ג UHF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  
נספח א –  דרישות לתכן ולחישוב היציבות ................................ ...............................  25  
רשימת מונחים  ................................ ................................ ................................ ..  26  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 1 הקדמה  
מהדורה זו של ה תקן  היא רוויזיה ל מהדורת ה תקן  מנובמבר 2015 .   
לנוחות המש תמש מובאים להלן השינויים  העיקריים  שבין מהדורת התקן מנובמבר 2015  לבין מהדורה זו  
של התקן.  
א.  לשם התאמת התקן ל תקנות התכנון והבני יה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד  -  2014   ,  
    הוכנסו השינויים שלהלן  
 עודכ נו הסעיפים האלה : 
סעיף  1 . 1  -  חלות סעיף 1 . 3  -  מונחים ו הגדרות ;  סעיף 3 . 1  -  כללי; סעיף 4 . 1  -  הגנה מפני ברקים 
סעיף 5 . 2  -  דרישות כלליות  
– הוס ף  סעיף 3 . 6  חדש המפרט את הדרישות הטכניות מעמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו.  
ב.  בעקבות השינויים המפורטים לעיל :  
 עודכן  סעיף 1 . 2  –  אזכורים : עודכן הכתוב תחת הכותרת "חוקי ם, תקנות ומסמכים ישראליים" ;  
 עו דכנה  רשימת המונחים : הוספו מונחים 1 . 3 . 3  ו- 1 . 3 . 1 8 . 
 
לשם השוואה מדוקדקת של כל השינויים בין המהדורות , יש לעיין בנוסח המלא של הן.   
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
2  פרק א -  עניינים כלליים  
1 . 1 . חלות התקן   
1 . 1 . 1 . תקן זה חל על מ תקני אנטנות לקליטה משותפת  (להלן: מתקני אק "ם)  ועל  מ  תקני אנטנות לקליטה 
אינדיווידואלית (להלן: מתקני אק"א )  המשמשים לקליט ה בלבד של  שידורי טלוויזיה או /וגם  של 
שידורי רדיו  בתדרים הגבוהים מ- 30  מגהרץ , והמותקנים בבניינים . כמו כן תקן זה חל על עמוד הנושא  
אנטנה אנכית של חובבי רדיו  המשמש ת  הן לקליטה ו הן ל שידור של שידורי  רדיו בתחומי תדרים 
המוקצים לחובבי רדיו , והמותקן בבניינים .  
1 . 1 . 2 . התקן  קובע את  המפורט להלן : 
א.  תהליך ההתקנה של מתקן אק" ם  ומתקן אק"א, כמפורט להלן:  
- התקנת תורן ועמוד נושא צלחת;  
- התקנה של קווי תקשורת וחשמל, לרבות אמצעי בטיחות;  
- בדיקת ביצועים של המתקן, לאחר התקנתו.  
ב.  המבנה  והעיגון של עמוד  נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו.  
1 . 1 . 3 . תקן זה חל על מתקני אק" ם ומתקני אק"א  המיועדים לקליטה בפסי התדרים המפורטים להלן   
  (בכולם או במקצתם) :  
א.  שידורי רדיו את"ד (1 )  ) (FM  
 פס II  -  8 7 . 5  מגהרץ עד 108  מגהרץ  
ב.  שידורי טלוויזיה   יבשתיים   
פס I  (אפיקים 4- 1  ) -  40  מגהרץ עד 68  מגהרץ  
פס III  (אפיקים 12- 5  ) -  174  מגהרץ  עד 230  מגהרץ ;  
פס IV  (אפיקים 36- 21  ) -  470  מגה רץ עד 598  מגהרץ  
פס V  (אפיקים 81- 37  ) -  598  מגהרץ עד 960  מגהרץ  
 הערה:  
 פסים IV  ו- V  משמשים לקליטה של שידורי  טלוויזיה ספרתיים יבשתיים (1 ).  
ג.  שידורי טלוויזיה באמצעות לוויינים  
 960  מגהרץ  או יותר .  
1 . 1 . 4 . בכל ה נוגע  לפטור מהיתרי בנייה, יש לפעול על פי התקנות המתאימות, שבהן דרישות נוספות לאמור  
בתקן זה, לרבות דרישות לאישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו כנדרש בתקנות התכנון 
והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד  –  2014, על עדכוניהן  
1 . 2 . אזכורים  נורמטיביים  
תקנים ומסמכים המ אוזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים לא מתוארכים  -  מהדורתם האחרונה היא 
הקובעת):  
תקנים ישראליים  
ת"י 32  חלק 1 . 1  -  תקעים ובתי -תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים : תקעים  
ובתי -תקע  חד- מופעיים לזרמים  עד 16  אמפר –  דרישות כלליות  
                                                      
(1 )  ראו רשימת מונחים בסוף התקן  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 3 ת"י 145  על חלקיו  -  תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי  
ולשימושים  דומים  
ת"י 367  -  מהדקי הארקה לצינורות ולמוטות  
ת"י 412  -  עומסים במבנים: עומסים אופייניים  
ת"י 413  -  תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה  
ת"י 414  -  עומסים אופייניי ם בבניינים: עומס רוח  
ת"י 466  על חלקיו  -  חוקת הבטון  
ת"י 565  חלק 1  -  כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים  -  דרישות מינימום  
ת"י 785  חלק 14  -  צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב  
ת"י 918  -  ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל  
ת"י 981  -  דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד  IP )  
ת"י 1149  -  בתי -תקע משותפי -ציר ,  75  אום, לאותות טלוויזיה  ולווין  
ת"י 1173  חלק 1 -  מערכות הגנה מפני ברקים  למבנים ולמתקנים : מערכת הגנה חיצונית  
ת"י 1178  -  אנטנות לקליטת שידורים לציבור בתחום תדרים של  
30  מגה"ר  -1  גה"ר –  אנטנו ת מטיפוס "YAGI "  
ת"י 1225  חלק 1  -  חוקת מבני פלדה: כללי  
ת"י 1225  חלק 2  על חלקיו  -  חוקת מבני פלדה: הגנה מפני שיתוך  
ת"י 1225  חלק 3( 2 )  -  חוקת מבני פלדה מגדלים נושאי אנטנות  
ת"י 1453  -  הדקים לסיימים של כבלי תיל  
ת"י 1458  על חלקיו  -  פרופילי פלדה מבניים חלולים  
ת"י 1521  חלק 2  -  כבלים משותפי -ציר (קואקסי יליים)  לשימוש במערכות הפצה בכבלים:  
מפרט דרישות קבוצתי לכבלי גישה בתוך מבנים עבור מערכות 
הפועלות בתדרים שבין 5  מגה"ר ל -3000  מגה"ר  
ת"י 1521  חלק 3  -  כבלים משותפי -ציר לשימוש במערכות הפצה בכבלים: תקן קבוצתי  
לכבלי הורד ה המיועדים לשימוש מחוץ למבנים  
ת"י 1556  -  גגות קלים עם סיכוך רעפים  
ת"י 1752  חלק 2  -  מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות 
בריתוך  
ת"י 4376  -  ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בניינים  
ת"י 5139  -  סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה  
ת"י 6006 5  -  מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה -  דרישות בטיחות  
ת"י 60950  חלק 1  -  ציוד טכנולוגיית מידע  -  בטיחות: דרישות כלליות  
ת"י 61196  חלק 1  -  כבלי תקשורת משותפי -ציר  (קואקסיאליים):  מפרט דרישות  
 גנרי -כללי,  הגדרות ודרישות   
ת"י 61386  חלק 21  -  מובלי פלסטיק למתקנ י חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים קשיחים  
ת"י 61558  חלק 2 . 6  -  בטיחות של שנאי הספק יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים:  
דרישות מיוחדות לשנאי בטיחות מבַדדים לשימוש כללי  
                                                      
(2 ) בהכנה  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
4  חוקים, תקנות ו מסמכים ישראליים     
חוק המהנדסים והאדריכלים ,  התשי" ח- 1958, על תקנותיו ועדכוניהן  
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז -2 0 0 7, על עדכוניהן  
תקנות החשמל (הארקות ואמצעי  הגנה מפני  חשמול במתח עד 1000  וולט ,  התשנ"א -1991, על עדכוניהן   
תקנות החשמל (התקנת כבלים  במתח שאינו עולה על מתח נמוך ),  התש "ס- 2000, על עדכוניהן  
תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך),  התש ס" ג- 2002  ,  
על עדכוניהן  
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) ,  התש"ל -1970, על עדכוניהן  
תקנות התכנון והבנייה ( עבודות ומבנים הפטורים מהיתר ),  התש ע"ד -2014, על עדכוניהן  
 תקנים בין -לאומיים  
Mechanical properties  of fasteners: Bolts, screws and studs  - ISO 898 -1  
Mechanical properties of fasteners: Nuts with specified proof  
Load values – Coarse thread  - ISO 898 -2 
תקנים לאומיים  
Rigging screws and turnbuckles for general engineering, lifting  
purposes and pipe hange r appliances  - BS 4429 - 1987  
1 . 3 . מונחים ו הגדרות    
מונחים ו הגדרות אלה כוח ם  יפה בתקן זה:  
1 . 3 . 1 . אנטנת קליטה אנטנה )  
 הֶתְקֵן לקליטת גלים אלקטרומגנטיים.  
1 . 3 . 2 . אנטנת צלחת  
אנטנה  לקליטת שידורי לוויין , המורכבת מ צלחת  קליטה ומ מֵמ יר  תחום תדרים רחב בעל רמת רעש 
נמו כה  (להלן: ממיר BLN( 1 ) .)  
1 . 3 . 3 . אנטנה אנכית של חובבי רדיו   
התקן לשידור וקליטה של גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו למתק ן  של חובבי רדיו , המורכב באופן 
אנכי על עמוד .  
1 . 3 . 4 . אפנון תדר (את"ד (1 )  
שיטת אפנון שבה האמפליטודה של גל המידע משנה את התדר של הגל הנושא באופן פרופו רציוני,   
כאשר  האמפליטודה של הגל הנושא נשמרת קבועה.  
  
1 . 3 . 5 .  ארון הגברה וחלוקה  
ארון הכולל התקני ם  לסיעוף ו להגברה של אותות טלוויזיה או/וגם אותות רדיו.  
1 . 3 . 6 .  בית -תקע  
נקודת חיבור קבועה, המאפשרת חיבור של מַ קְ לֵ ט למ תקן אק"ם  או למתקן אק"א  באמצעות פתילי 
חיבור.  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 5  
1 . 3 . 7 . הארקות  
מוליכי חשמל המְחַבְרים בין חלק ים מתכתיים של ציוד חשמלי או אלקטרוני, העשויים להיות נגישים, 
לבין האדמה .  ההארקות הן חלק ממערכת המאפשרת  את הגנת המשתמש בציוד או את הגנת מפעיל 
הציוד מפני הלם חשמלי, כמוגדר בתקנות החשמל (3 ) .  
1 . 3 . 8 . התקן רב -רגל נושא צלחות  
התקן בעל כמה רגליים המיועד לשאת אנטנות צלחת (4 ) .   
1 . 3 . 9 . כבלי עיגון  
 כבלים המשמשים להבטחת יציבות התורן.  
1 . 3 . 1 0 .  מג   ב  ר  
מכשיר אלקטרוני להגברת אותות תדר רדיו (ת"ר ).  
1 . 3 . 1 1 .  מהנדס מבנים רשו י  
מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,  במדור הנדסה אזרחית ,  בפרק זמן כנקוב   
 בסעיף 11(א  לחוק המהנדסים  והאדריכלים ,  התשי"ח -1 9 5 8  .  
1 . 3 . 1 2 .  ממ   יר(1 )  
   מכשיר אלקטרוני המשמש לשינוי תדר אפיק אחד הנקלט באנטנה לתדר רדיו אחר המועבר למקלט.  
1 . 3 . 1 3 .  מס   נ  ן  
 התקן חשמלי או אלקטרוני המעביר פסי תדרים מסוימים בלבד.  
1 . 3 . 1 4 .  מערכת טלוויזיה בכבלים (להלן: מערכת טל"כ ( CATV )( 1 )  
 מערכת לקליטה ולהפצה של שידורי טלוויזיה ב אמצעות כבלי ם  משותפי -ציר (1 ).  
1 . 3 . 1 5 .  מערכת לוויין לשידור ישיר (להלן: מערכת DBS )( 1 )  
 מערכת הכוללת מקלטים ומשדרים והמשמשת לקליט ה ושידור של  שידורי טלוויזיה ישירים  המבוצעים  
 באמצעות לוויין.  
 הערה:  
 מערכת DBS, בהיותה כוללת משדרים, חייבת ברישיון משרד התקשורת  
1 . 3 . 1 6 .  מתקן אק "א  
מ תקן אנט נות לקליטה  של שידורי טלוויזיה או/וגם שידורי רדיו ולהפצתם ליחידה הבודדת של מגורים, 
משרדים וכדומה שבבניין.  
1 . 3 . 1 7 .  מ תקן אק"ם   
 מ תקן אנטנות לקליטה של שידורי טלוויזיה או /וגם  שידורי רדיו  ולהפצתם לכל יחידות ה מגורים,   
 המשרדים וכדומה  בבניין משותף .  
                                                      
(3 )  תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה  מפני חשמול במתח עד 1000  וולט), התשנ"א -1991 . 
( 4 )  ההֶתְקֵן הנפוץ בשימוש הוא זה המכונה בפי אנשי המקצוע התקן tripod, המיוצב על ידי משקולות  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
6   
1 . 3 . 1 8 .  מתקן של חובבי  רדיו  
תחנה לקיום קשר אלחוטי המופעלת על ידי בעל תעודת חובב רדיו.  
1 . 3 . 1 9 .  עמוד נושא צלחות  
התקן נשיאה  המיועד לשאת אנטנות צלחת והעומד בפני עצמו , ללא תמיכת כבלי עיגון.  
1 . 3 . 2 0 . קו זינה לכוח  
כבל להספקת זרם חשמלי לרכיבים השונים  במתקן אק" ם  או במתקן אק"א.  
1 . 3 . 2 1 . קו תקשורת לתדר רדיו (ת"ר) (1 )  
כבל המ עביר אותות תדר רדיו בין רכיבי מ תקן  אק" ם  או מתקן אק"א,  במסלול המתחיל ב אנטנה        
  ומסתיים בנקודת המוצא (בית -התקע).  
1 . 3 . 2 2 .  תורן  
 התקן נשיאה המיועד לשאת אנטנות Yagi .  
 
פרק ב -  דרישות סימון  
2 . 1 . כל מ תקן אק"ם  וכל מתקן אק"א  יסומ נו  בשלט סימון . השלט  ייקבע בארון הה גברה והחלוקה שעל גג                 
 הבניין ויכלול פרטים אלה:  
א.  שם המתקין ;  
ב.  כתובת המתקין ומספר הטלפון שלו;  
 ג.  שם מתכנן ה מתקן (אם נדרש);  
ד.   כתובת  אתר  ההתקנה ;  
ה.   תאריך ההתקנה ;  
ו.   מספרי האפיקים שהמ תקן מיועד  לקלוט;  
ז.   פרטי זיהוי של ה מגברים ו המסננים המותקנים ב מתקן ( שם ה יצרן, מספר דגם, מספר  סידורי  
 או  סימן מזהה  אחר ,  כנדרש בתקן או במפרט  היצרן  החל על הרכיב) .  
נוסף על כך ,  יישמר בארון  ההגברה והחלוקה  תרשים חיבורים של המתקן, מהאנטנה עד לנקודות 
המוצא  שביחידות השונות בבניין .  
 בתרשים זה יסומנו גם מספרי הדגם של כל רכיבי המערכת .  
2 . 2 . הציוד המותקן במ תקן יסומן לפי  הדרישות  הנקובות בתקנים  הישראליים הרלוונטיים  
 (ראו סעיף אזכורים  נורמטיביים )  או במפרטי  היצרן  החלים על ציוד זה.  
2 . 3 . בהי עדר תקן או מפרט מיוחד  לרכיב כלשהו המותקן במ תקן, יסומן הרכיב בפרטים אלה:  
א.  שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו (אם יש) ;  
ב.  מספר ה דגם  של הרכיב.  
2 . 4 . נוסף על האמור בסעיף 2 . 1 ., מערכת DBS  וכל מערכת אחרת  החייבת ברישיון  משרד התקשורת    
 (ראו הערה להגדרה 1 . 3 . 15 )  יסומנו בשלט הכולל  את שם בעל הר ישיון ו את מספר הטלפון שלו.  
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 7 פרק ג  -  הוראות הרכבה והתקנה  
3 . 1 . כללי   
3 . 1 . 1 . מתקן  אק"ם  או מתקן אק"א  יכלול  את הרכיבים שלהלן, כולם או כמה מהם :  
תורן על אבזריו, כבלי עיגון, אמצעי ביסוס ועיגון,  אבזרי הארקות , אנטנות  Yagi ,  אנטנות צלחת,  
לרבות התקני הנשיאה שלהן, כבלי זינה, אמצעי הגברה וחלוקה (כגון  ארונות הגברה וחלוקה)  
  ובתי -תקע.  
3 . 1 . 2 . הצורה והמיקום של התורן ושל האנט נות יתאימו לדרישות התפקודיות  של המתקן  ולצורה 
הארכיטקטונית של  הבניין ש עליו הם מותקנים .  
תרנים שגובהם אינו גדול מ -9  מ' יותקנו כמפורט בסעיף 3 . 2 .  
צלחות שקוטר ן  אינו גדול מ -1 . 2  מ' יותקנו כמפורט בסעיף 3 . 3 .  
עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו יותק ן  כמפורט בסעיף 3 . 6 .  
3 . 1 . 3 . תרנים שגובהם 9  מ  או יותר  וצלחות שקוטרן 1 . 2  מ  או יותר  או שהתקנתם שונה מהמפורט בסעיפים 
3 . 2  ו- 3 . 3, בהתאמה או עמוד נושא אנטנה אנכית של חובב רדיו שמבנהו ועיגונו שונים מהמפורט  
בסעיף 3 . 6  ,יותקנו בהתאם לתכן המתקן, ש הוכן  על ידי מהנדס רשוי  לפי  הה נחיות שבנספח א .  
3 . 1 . 4 . בבניינים חדשים, מתכנן שלד הבניין, כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (5 ) ,  יכין את תכן מתקן האק"ם  
או את תכן מתקן האק"א .  
3 . 1 . 5 . כאשר גג הבניין משמש לייעודים אחרים ,  נוסף על הייעוד הבסיסי שלו ( סיכוך המבנה ),  כגון גג  
המשמש למעבר,  יותק נו  מתקן ה אק"ם  או מתקן האק"א  או הע מוד הנושא  אנטנה אנכית של חובבי 
רדיו ,  על רכיביו, באופן ש הם לא יפריע ו  לייעודים האחרים של הגג.  
מתק ני אק"ם , מתקני אק"א  או עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו ,  על רכיביהם , ובמיוחד כבלי 
העיגון, אם ישנם, יותק נו  באופן שלא יגרמו סכנה  של  היתקלות, מעידה, החלקה או הילכדות  של בני 
אדם  העשויים לעבור בקרבת המ תקן. כאשר הדבר אינו ניתן לביצוע, יסומנו מקומות  שיש בהם  סכנה  
של היתקלות, מעידה וכדומה,  בסימון  ברור ונראה לעין  המזהיר מפני  הסכ נה.  
מתק ני אק"ם , מתקני אק"א  ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו  לא יסכ נו  חיי אדם  באופן כלשהו 
ולא יפ ריע ו  למתקנים אחרים בסביבת ם.   
3 . 1 . 6 . קצות הרכיבים העשויים צינורות או פרופילים בעלי חתך סגור  ייאטמו כדי למנוע שריקות עקב משבי 
רוח העשויים לחדור דרכם.  
3 . 2 . התקנת התורן   
3 . 2 . 1 . כללי  
התורן יותקן בהתאם לדרישות הרלוונטיות  המפורט ות  בתקנים  הישראלי ים  ת"י 1225  חלק 1   
ות"י 1225  חלק 3( 2 ), ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה ,  התשס"ז -2007 .  
רכיבים ה עשויים  להיות מיועדים לפירוק בעתיד, כגון ארובות או צנרת , לא ישמשו לביסוס התורן  
או לעיגון כבלי העיגון.  
                                                      
(5 )  תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל -1970 . 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
8  3 . 2 . 2 . גובה התורן ומיקום האנטנות  
גובה התורן יאפשר:  
א.  התקנ ה של  כל האנטנות במרחקים אנכיים של 90  ס"מ בקירוב זו מזו  
ב.  מרווח  אנכי של 2  מ' לפחות בין האנטנה הנמוכה ביותר לבין חלקי מתכת או חלקים אחרים העשויים 
 להחזיר  גלים אלקטרומגנטיים (מערכות סול אריות, מערכות מיזוג אוויר וכדומה) .  
 הגובה המינימלי של התורן יהיה 3  מ  בבית חד -קומתי או דו -קומתי הגובה המיני מלי של התורן  
 יהיה  2  מ  
3 . 2 . 3 . מבנה התורן  
התורן יהיה התקן המיוצב על ידי כבלי עיגון  או התקן המקובע בתוך  יסודו או התקן ה מחובר חיבור 
פ  רְ ק  י ליסודו .  
מותר שהתורן יהיה מבנה  העומד בפני עצמו אם הוא בעל יכולת לעמוד  בעומסים אופקיים של רוח   
או רעידת אדמה (כמו זיז המקובע בתוך יסוד), ובלבד  שיהיה מאושר על ידי מהנדס רשוי.  
התורן יהיה בנוי  בצורת מ  סְ ב  ך(1 ) מרחבי  המיוצר מפרופילים  עשויים פלדה שעורגלו  בחו ם או בק ור ,   
או מצינור  פלדה  עגול יחיד. הפלד ה של  הפרופילים  ושל  לוחות החיבור שביניהם תתאים  לדרישות התקן 
הישראלי  ת"י 1 225  חלק 1 ,  פרק  3  –  "חומרים והצינורות יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1458  
על חלקיו . עובי הפרופילים  ולוחות החיבור שביניהם  לא יהיה קטן מ -4  מ"מ, למעט עובי לוח  הבסיס .   
העוב י  של לוח הבסיס לא יהיה קטן מ -10  מ"מ. צינורות  עגולים יהיו בעלי עובי דופן  מינימלי של  
2 . 9  מ"מ  וקוטר נו מינלי  מינימלי  של " ¼ 1 .  
הצינורות  שמהם מורכב התורן  לא יחוברו  זה לזה  בהברגה  או בפיחוס (1 )  של צינור בתוך צינור  
בקצהו התחתון של כל צינור  כזה יהיה פתח ניקוז .  
עבודות ריתוך  כלשהן  יבוצעו אך ורק במקום סגור ומוגן מפני רוח, המיועד לעבודות מסגרות.  
ברגים ואומים המשמשים  לחיבור רכיבי משנה  של התורן  יהיו  בהתאם לדרישות  התקנים הבין -לאומיים  
ISO 898 -1  ו- ISO 898 -2 ,  בהתאמה. הברגים  יאובטחו מפני השתחררות בעזרת ד  סקיות קפיציות ,   
אומים נועל ות(1 ) או אומים כפול ות.  
3 . 2 . 4 . ביסוס התורן  
התורן יותקן על גבי גג הבניין  באופן שיוכל לעמוד  בעומסים (6 )  כמפורט  בנספח א , ובאופן שלא יפגע 
באיטום הגג. תורן המותקן על גבי גג מבטון יקובע ליסוד או ליסודות העשויים בטון. מידות כל יסוד 
יהיו 200  מ"מ 
  200  מ"מ לפחות, והוא יבלוט מעל למשטח הבידוד של הגג. התורן יקובע ליסוד  
באמצעות לוח בסיס מפלדה .   הלו ח ירותך לתורן ויקובע ליסוד הבטון בעזרת 4  בורגי פלדה לפחות  
אשר יעוגנו ליסוד.  
קוטר בורגי העיגון לא יהיה קטן מ -1 / 2  אינץ 12  מ"מ). עומק העיגון של הברגים בבטון לא יהיה קטן 
מ- 300  מ"מ   
בגגות עם  סיכוך קל ( גג רעפים, גג העשוי לוחות גליים מחומר שאינו מוליך וכדומה ),  יקובע  התורן,  
על רכיביו,  לרכיבים  נושא ים, באופן  שלא יפגע ב חוזק הרכיבים הנושאים  כול ם  או  בחוזק מרכיביהם , 
ולא יעמיס על רכיב כלשהו מהרכיבים הנושאים  מעבר לתסבולת  שלהם,  כמפורט בתקנים הישראליים 
ת"י 1225  חלק 1 ,  ת"י 466  על חלקיו  ות"י 1556 .  
                                                      
 ( 6 )  העומסים שהתורן צפוי להפעיל על הגג יובאו בחשבון באופן שלא תיפגע יציבות הגג.  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 9 בסיס התורן יוגן מפני חדירה והצטברות של מי גשם על ידי איטום בסיס התורן או התקנה של פתח   
ניקוז.  
3 . 2 . 5 . עיגון  התורן  
תורן שגובהו עד 6  מ' יעוגן על ידי כבלי עיגון . הכבלים יחוברו אל  התורן  במפלס אחד סמוך לראשו .  
הכבלים ייפרסו סביב התורן ב -3  כיוונים לפחות, כאשר הזווית בין היטלי הכבלים על משטח ההתקנה 
תהיה קטנה מ -° 140 .  
הזווית האנכית של כל  אחד  מכבלי העיגון  ביחס לאופק ,  במפלס החיבור העליון ,  תהיה  בתחום  
° 45  -  ° 70 .  
תורן שגובהו 6  מ  או יותר  יעוגן על ידי כבלי עיגון, שיחוברו אליו  בשני מפלסים לפחות  –  מפלס עליון 
ומפלס תחתון -  כאשר הזווית בין היטלי הכבלים על  משטח ההתקנה תהיה קטנה מ- ° 140 .  
הזווית האנכית של  כל  אחד מ כבלי העיגון ביחס לאופק , הן במפלס החיבור העליון והן במפלס החיבור 
התחתון, תהיה ב תחום  ° 45  -  ° 70 .  
חיבור כבלי העיגון לתורן ייעשה בעזרת אוזני פלדה 8. במקום החיבור של אוזני הפלדה לתורן ירותכו 
ד  סקיות פלדה ב עובי 3  מ"מ ובקוטר הגדול ב -20  מ"מ מהקוטר החיצוני של צינור התורן  
אוזני הפלדה ירותכו לצינור התורן ולד  סקיות כמתואר בציור 1 .  
 ציור 1  -  חיבור כבלי העיגון לצינור התורן  
 
3 . 2 . 6 . כבלי העיגון  
כבלי העיגון יהיו כבלי פלדה מגולוונים בעלי חוזק מתיחה מינימלי של 1 . 6 0  ק"נ לממ"ר  העומדים 
בדרישות התקן הישראלי ת"י 565  חלק 1  .הכבלים  יהיו בעלי 6  גידים לפחות , כאשר בכל גיד 7  תילים  
לפחות שקוטר ם  זהה, ה שזורים סביב ליבה סיבית .  קוטרם  של הכבלים ייקבע כמפורט בנספח א,  
ובכל מקרה לא יהיה קטן מ -4 . 8  מ"מ  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
10   
3 . 2 . 7 . הכנת קצות הכבלים  
קצות הכבלים  ילופפו  בתיל פלדה מגולוון בליפוף שאורכו  5  ס"מ עד 10  ס"מ ,  כדי למנוע פְרימ ה של  
הגידים והתילים .  חיתוך הכבל לאורך הדרוש ייעשה רק לאחר  ליפוף  קצותיו.  
הכבלים יעוצבו בצורת לולאה סביב ע זְקַת לב (1 ) עשויה פלדה מגולוונת , לצורך חיבורם לצינור התורן  
(ראו ציור 1 )  .הקצוות  החופשי ים  של כל כבל , הן בצד העליון והן בצד התחתון שלו,  יהודק ו  זה לזה  
בעזרת  שלושה חבקים (1 ) ,לפחות , המתאימים  לתקן הישראלי ת"י  1453  והמותאמים  לקוטר הכבל .   
החבקים ימוקמו באופן שהמרווחים ביניהם יהיו שווים, בקירוב,  לקוטר הכבל כפול 6  (ראו ציור 2 ) ,  
ויהודקו  היטב בעזרת אומים,  באופן  שהכבל ים לא יימעכו או יינזקו ובאופן שלא יחליש את חוזק 
המתיחה שלהם .  
נוסף על כך, בצד התחתון של כבל העיגון, לאחר החבק האחרון, יושאר קצה כבל חופשי באורך 
המתאים כדי להשחילו לתוך מנעול המתיחה, ולמנוע את סיבובו לאחר המתיחה (ראו סעיף 3 . 2 . 8 .)  
 
 
 
ציור 2  -  היד וק קצה הכבל  
3 . 2 . 8 .  התקני ה מתיחה  
 בין הקצה התחתון של כבל  העיגון  לבין רכיב העיגון שלו  יותקן התקן מגולוון למתיחת הכבל  
 (מנעול מתיחה).  
 מנעול המתיחה יתאים לדרישות התקן הבריטי 1987 - BS 4429 . תסבולת (1 )  המתיחה של  המנעול   
 תתאים לתסבולת המתיחה של הכבל. לאחר  הקמת המ תקן  והמתיחה  הראשונית  של כבלי  
 העיגון  (ראו  נספח  א),  יינקטו האמצעים  שלהלן  למניעת שחרור המנעול והתרופפות הכבל:  
-  האומים  יוברגו  בעזרת  ד  סקיות קפיציות או אומים כפול ות  על גבי מוטות ההברגה של המנעול;  
-  הקצה החופשי של הכבל בצד התחתון שלו יושחל  בתוך מנעול המתיחה כדי למנוע את סיבוב ו.  
3 . 2 . 9 . עיגון הכבלים  
3 . 2 . 9 . 1 . כללי  
הכבלים יעוגנו לחלקי מבנה  בעלי תסבולת  המתאימה ל עמידה  בעומסים שהכבלים  צפויים להפעיל  
עליהם. העיגון  ייעשה במ יקום שבו הכבל יגרום  להַאֲמ צ ה (1 )  קטנה ככל האפשר בחלק המבנה המְעַגֵן . 
כך, למשל,  עיגון של כבל  למעקה על גג  הבניין  ייעשה  סמוך לבסיס המעקה; עיגון  לאגד  ייעשה סמוך 
לצומת באגד.  
הכבלים  יעוגנו בשיטה המתאימה  לאופי ו של  חלק המבנה המְעַגֵן, כמפורט בסעיפי המשנה ש להלן .  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 11  
3 . 2 . 9 . 2 .    עיגון לעמוד  בטון , לקור ת בטון  או לקיר בטון  בבניין קיים  
כבלים המעוגנים לעמוד, לקורה או לקיר העשויים בטון י עוגנו באמצעות התקן מתיחת הכבל  
(ראו ציור 3). התקן  מתיחת הכבל יקובע ללוח מתכת  שעוביו  5  מ"מ לפחות , שרוחבו  100  מ"מ  לפחות  
ושאורכו  250  מ"מ לפחות באמצעות  אבזר עיגון  מתאים המרותך ללוח . לוח המתכת יקובע לעמוד, 
לקורה או לקיר  בעזרת  שני עוגני בטון (מיתדים) מגולוונים  לפחות ,  "1 / 2  W  או  12M ,  מסוג "לחץ  
או "כימי"  או עוגני בטון (מיתדים) שקילים  שי וחדר ו  לתוך הבטון. בורגי העוגנים יוברגו במרווחים 
של  150  מ"מ  לפחות ביניהם,  והמרווח  בין עוגן  כלשהו לשפת  העמוד, לשפת ה קורה  
או  לשפת ה קיר לא יהיה קטן מ -130  מ"מ לפני קיבוע לוח הפלדה לעמ וד, לקורה או לקיר, יוגן  הלוח 
מפני  שיתוך  משני צ דיו , כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1 2 2 5  חלק 2  על חלקיו .  
 
 
 
ציור 3  -  עיגון  הכבלים  לעמוד  בטון , לקור ת בטון  או לקיר בטון  בבניין קיים  
 
3 . 2 . 9 . 3 .   עיגון לקיר  ב  נ י (1 )  (בלוקים או למעקה  ב  נ י (1 )  (בלוקים  
עיגון הכבלים לק יר או למעקה בְ נ י  בעובי של 20  ס"מ לפחות ייעשה באופן דומה לעיגונם ל קיר בטון, 
אלא שבמקרה זה, לוח המתכת יקובע לקיר או למעקה  בעזרת שני ברגים ארוכים  לפחות ,  "1 / 2 W  
או M12 .   הברגים יוחדרו דרך הלוח ו דרך מלוא עובי הקיר  או המעקה, ויהודקו בעזרת  אומים , מצ דו 
האחד של הקיר או המעקה,  ובאמצעות שני לוחות מתכת  לפחות  במידות  (5 5 0 50 )  מ"מ  אשר 
יהודקו בעזרת אומים, מצ דו האחר של הקיר,  כמתואר בציור 4 .  
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
12  
 
ציור 4  -  עיגון לקיר  ב  נ י   
3 . 2 . 9 . 4  .  עיגון בגג בטון  (בבניין קיים ובבניין חדש)  
עיגון הכבלים בגג בטון  ייעשה באופן  דומה לעיגונם  בקיר בטון , אלא ש אטימות הגג מפני רטיבות עקב 
חלחול  מי גש מים תובטח כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1 7 5 2  חלק 2, בפרק הדן בתכנון   
בגג צלעות ייעשה העיגון בצלעות בלבד  (ראו  גם  ציור 5 ) .  
בבניין חדש, יעוגנו בורגי העיגון בעת יציקת הגג  
3 . 2 . 9 . 5 .   עיגון בעמוד  בטון , בקור ת בטון  או בקיר בטון ב בניין  חדש  
בבניין  חדש, במקומות המתאימים לעיגון הכבלים, יותקנו מראש, במפלס אחד  עם פני הבטון,  
לוחות מתכת  במידות  (5    1 5 0    150 )  מ"מ לפחות. כל לוח מתכת  יעוגן בבטון ב עזרת שני זווית ונים  
4    40  L  שאורכם  150  מ"מ לפחות .  הזוויתונים ירותכו ללוח בצדם ה אחד,  ויהודקו אליו באמצעות 
קצותיהם המפוצלים  בצדם האחר . ל כל לוח מתכת  ירותך אבזר  מתאים שבאמצעותו יקובע ללוח  
מנעול מתיחת הכבל. הריתוך ייעשה  בכיוון בסיס התורן  (ראו ציור  5 -א.  ניתן גם לרתך אוזן פלדה  
10 Ø  לברזל הזיון שבעמוד או בקורה, כמתואר בציור 5 -ב  
 
        ציור  5 -א                                                                       ציור 5 -ב  
 
ציור 5  -  עיגון בעמוד  בטון , בקור ת בטון  או  בקיר בטון  בבניין  חדש   
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 13  
3 . 3 . עמוד נושא צלחות  
3 . 3 . 1 . כללי  
מבנה העמוד נושא הצלחות יעמוד ב עומסים אופקיים של רוח או של רעידת אדמה (כמו זיז הרת ום 
בתוך  יסוד ), ובלבד שיהיה מאושר על יד מתכנן שלד הבניין.  
העמוד נושא הצלחות יהיה בנוי מפרופילי  פלדה  שעורגלו בחום  או בק ור ,  או מצינור  פלדה  עגול יחיד.  
פלדת הפרופילים  ולוחות החיבור שביניהם תתאים  לדרישות התקן הישראלי ת"י 1225  חלק 1 .   
עובי הפרופילים ולוחות החיבור  שביניהם  לא יהיה קטן מ -4  מ"מ, למעט לוח  הבסיס, שעובי ו  לא יהיה 
קטן   מ- 10  מ"מ. צינורות עגולים יהיו בעלי עובי דופן  מינימלי של 2 . 9  מ"מ  וקוטר נומינלי  מינימלי  
של " 1 / 4  1 .  
הצינורות  שמהם מורכב העמוד נושא הצלחות לא יחוברו זה לזה בהברג ה  או בפיחוס (1 )  של צינור בתוך 
צינור . בקצהו התחתון של כל צינור  כזה יהיה פתח ניקוז . עבודות ריתוך  כלשהן בצינורות אלה  יבוצעו 
אך ורק במקום סגור ומוגן מפני רוח, המיועד לעבודות מסגרות.  
הברגים  והאומים המשמשים לחיבור רכיבי משנה של העמוד נושא הצלחות  יהיו  בהתאם לדרישות  
התקנים  הבין -לאומיים  ISO 898 -1  ו- ISO 898 -2  ,בהתאמה הברגים  יאובטחו מפני השתחררות או 
התרופפות בעזרת ד  סקיות קפיציות ,  אומים נועל ות(1 ) או אומים כפול ות.  
עמוד נושא צלחות יכלול כבל מפלדת אל -חלד בקוטר מינימלי של  6  מ"מ, שיחובר אל בסיס העמוד בצדו         
האחד, ואל הצלחת, בצדו האחר, כדי למנוע את נפילת הצלחת.   
3 . 3 . 2 . ביסוס העמוד  
העמוד י ותקן  על גג הבניין  באופן שיוכל לעמוד  בעומסים,  כמפורט  בנספח א.  
עמוד המותקן  על גג בטון יקובע  בתוך  יסוד או יסודות העשויים בטון. מידות כל יסוד יהיו                             
(200    200 )  מ"מ לפחות ,  והוא יבלוט מעל למשטח הבידוד של  הגג. העמוד  יקובע  ביסוד  באמצעות לוח             
בסיס מפלדה .   הלוח ירותך  לעמוד  ויקובע  ליסוד הבטון בעזרת  4  בורגי פלדה  לפחות ,  אשר יעוגנו  ליסוד.  
קוטר ב ורגי העיגון לא יהיה קטן מ -  1 / 2  אינץ  (12  מ"מ ).  עומק  העיגון של הברגים בבטון לא יהיה קטן  
מ- 300  מ"מ ,  כאשר על יסוד  הבטון צפויה  הפעלת  כוחות שליפה של העמוד.  פלדת ב ורגי העיגון  והאומים 
תתאים  לדרישות התקן הישראלי ת"י 1225  חלק 1 ,  ולדרישות התקן הבין -לאומי  ISO 898 -2 : 1992  .
בבניינים חדשים  העומסים שהעמוד צפוי להפעיל  על הגג  יובאו בחשבון בתכן הגג ובבדיקת יציבותו .   
 בגגות עם  סיכ וך קל ( גג רעפים, גג העשוי לוחות גליים מחומר שאינו מוליך וכדומה) , יקובע העמוד,   
 על רכיביו,  לרכיבים  נושא ים, באופן  שלא יפגע ב חוזק הרכיבים הנושאים  כול ם  או בחוזק  מרכיביהם,  
 ולא יעמיס על רכיב  כלשהו ממרכיבי הרכיבים הנושאים  מעבר לתסבולת  שלו,  
 כמפורט בתקנים  הישרא ליים  ת"י 1225  חלק 1 ,  ת"י 466  על חלקיו  ות"י 1556 .     
3 . 3 . 3 . קיבוע  העמוד  בקיר על גג  הבניין  
עמוד נושא צלח ות  יקובע לקיר  על גג הבניין,  כמפורט להלן:  
קיבוע  לקיר בטון ייעשה לפי הוראות היצרן.  
קיבוע  לקיר  בְנ י (בלוקים) בעובי 20  ס"מ לפחות ייעשה על ידי חיבור לוחות הפלדה המס ופקים   
על ידי יצרן העמוד נושא הצלחות לקיר באמצעות החדרה של לפחות שני ברגים ארוכים ,  
"1 / 2  W  או  12  M .  כל בורג יהודק מראש באמצעות אומים , משני צ די הקיר,  לשני לוחות פלדה  במידות   
(5    50    5 0 )  מ"מ לפחות , לוח אחד מכל צד (ראו ציור 6). לאחר קיבוע לוחות הפלדה לקיר  
יחובר העמוד נושא הצלחות ללוחות על פי הוראות היצרן.  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
14  
 
ציור 6  -  קיבוע  עמוד נושא צלח ות לקיר ב נ י  
3 . 4 . התקן רב -רגל נושא צלחות  
התקן רב -רגל נושא צלחות יהיה מבנה העומד בפני עצמו,  והוא יותקן לפי הוראות היצרן,  
ללא פגיעה בבידוד הגג.  
3 . 5 . הגנה מפני שיתוך   
כל הברגים, האומים  ואבזרי החיבור ו כל חלקי הפלדה של מ תקני אק"ם  ומתקני אק"א  יעברו ,  
לאחר ייצורם,  תהליך הגנה מפני שיתוך על ידי ג לְווּן בְחַם (1 ) ,  כאשר עובי ציפוי האבץ יהיה 70  מיקרו מטר  
לפחות, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 918 .  
בעת ההתקנה יש להימנע , ככל האפשר, מפעולות של חיתוך, קידו ח וריתוך.  חלקי פלדה שגלוונם נפגע 
עקב פעולות אלה ופעולות דומות יצופו בשתי שכבות לפחות של צבע נגד חלודה.  
בבדיקה לפי התקן הישראלי ת"י 785  חלק 14  ,ההידַ בְ קוּת  של הצבע לחלקי הפלדה הרלוונטיים תהיה 
בדרגה 1  לכל היותר  
שכבת הצבע לא תפגע ברציפות החשמלית של רכיב כלשהו מרכיבי התורן או האנטנות.  
3 . 6 . עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו   
3 . 6 . 1 . אנטנה אנכית של חובבי רדיו ,  שמשקלה העצמי קטן מ -10  ק"ג ושטח החתך לרוח של ה אינו גדול  
מ- 0 . 3  מ"ר ,  ניתן להתקין על עמוד נושא אנטנה אנכית של חובב י  רדיו.  
3 . 6 . 2 . עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו יהיה צינור פלדה עגול יחיד ב על עובי דופן מינימלי של  
2 . 9  מ"מ וקוטר נומינלי מינימלי של ¼ 1  אינץ' , שאורכו קטן מ -5  מ' . פלדת הצינור תתאים לדרישות 
התקן הישראלי ת"י 1225  חלק 1. העמוד יהיה  מיועד לנשיאת  האנטנה בלבד , ולא יהיו עליו  אבזרי  
טיפוס .   
3 . 6 . 3 . עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו  יותקן באחד מהאופנים האלה:  
- העמוד ייוצב  באמצעות הצמדתו עם שני מהדקים ("אומגה")  לקיר מבנה ,  כמתואר בציור  7  ,  
או למעקה .  במקרה של גגות עם סיכוך קל , כגון  גג רעפים  או  גג עם לוחות גליים , ייוצב העמוד, 
כמפורט לעיל, לרכיבים נושאים .  המרחק בין המהדקים יהיה גדול ככל האפשר, ולא יקטן  
מ- 50  ס"מ; בסיס העמוד  יונח ישירות על המבנה או על  אריח או על לבנת בטון מתחת לבסיס , 
כדי להעביר כוחות אנכיים ישירות למבנה . 
- העמוד ייוצב  על ידי שלושה או ארבעה כבלי עיגון מפלדה, שיחוברו לעמוד במפלס אח ד כמתואר 
בציור  7; הכבלים יהיו כבלי פלדה מגולוונים שקוטר ם  4  מ"מ לפחות והם יעוגנו באמצעות התקן 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 15 מתיחה לקיר , למעקה  או לרכיב נושא  העשויים בטון; הכבלים ילופפו סביב העמוד  ומתחת  להם  
יותקנו שני מהדקים ("אומגה"), למניעת החלקתם;  העמוד  וכב לי העיגון יחוזקו לקיר ,   
למעק ה או לרכיב נושא באמצעות  בו רגי  עיגון שקוטרם לא יקטן מ- 3 / 8  אינץ'  (9 . 5  מ"מ  
הברגים יוחדרו דרך מלוא העובי  של הקיר, המעקה או הרכיב הנושא ,  ויחוזקו מצדו האחר 
בעזרת אומים שמתחתם הותקנו דסקיות; הקיר או המעקה  יהיו  בעובי 10  ס"מ לפחות  
 במקרה של עיגון בבטון, עומק ה עיגון של הברגים בבטון לא יקטן  מ- 10  ס"מ  העמוד  יותקן על 
 בסיס מתכת מגולוון, במידות 20× 20  ס"מ לפחות ובעובי שלא יקטן  מ- 3  מ"מ .  במרכז  הבסיס  
 תרותך כוסית מתאימה לעמוד , בגובה 10  ס"מ לפחות, עם שני חורי  ניקוז  עגולים למחצה בקוטר 
 כ- 10  מ"מ  
3 . 6 . 4 . אנטנה אנכית של חובבי רדיו תורכב  על עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו  באחד האופנים 
האלה :  
- כשהיא עומדת בפני עצמה free standing)  ללא כבלי עיגון, אם על פי מפרט היצרן האנטנה 
עומדת במהירות רוח של  36  מ'  לשני יה ( 80  מיל לשעה mph) לפחות . 
- כשהיא מחוזקת באמצעות שלושה או ארבעה כבלי עיגון, אם על פי מפרט היצרן האנטנה אינה 
עומדת במהירות רוח של  36  מ'  לשני יה ( 80  מיל לשעה mph) לפחות ; כבלי העיגון יהיו עשויים  
מחומר מבדד, דוגמת פוליאסטר או קבלר, המיועדים להתקנה חיצונית ועמידים בשמש,  
עם חוזק קריעה של 1 50  ק"ג לפחות , והם יחוברו לאנטנה במפלס אחד, בחלק של האנטנה 
המתאים לכך מבחינת  חוזק מכני, בין מחצית גובה האנטנה לראש האנטנה . 
3 . 6 . 5 . אם בסיס העמוד  לא יונח ישירות על בטון , העמוד  יותקן  כך שלא יפגע באיטום הגג; לצורך זה ניתן  
להתקין אריח או לבנת בטון מתחת בסיס העמוד , ולהניחם  על יריעה ביטומנית לציפוי גגות,  
במידות 30× 30  סמ  לפחות.  
 
 
 
ציור 7 -א–  דוגמה לעמוד מוצמד לקיר מבנה    ציור 7 -ב  –  דוגמה לעמוד מיוצב עם כבלי עיגון  
ציור 7  -  התקנת עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו  
  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
16  פרק ד -  התקנה חשמלית   
4 . 1 . הגנ ה  מפני ברקים על מתק ני  אק"ם , מתקני אק"א  ועמוד  נושא אנטנה אנכית לחובבי רדיו   
4 . 1 . 1 . כללי  
התורן, התקני הנשיאה של אנטנות צלחת וכל שאר חלקי המתכת של מתקן ה אק"ם  או של מתקן 
האק"א  או של העמוד  הנושא  אנטנה אנכית של חובבי רדיו ,  יוארקו  כדי להגן על המתקן מפני ברק ים.  
אם הבניין  מוגן מפני ברק ים  בהתאם לדרישות התקן הישראלי  ת"י 1173  חלק 1, יחוברו חלקי המתכת 
של מתקן ה אק"ם  או של מתקן האק"א  או של העמוד  הנושא  אנטנה אנכית של חובבי רדיו שעל גג 
הבניין למערכת ההגנה מפני ברק ים של הבניין .  
הארקת המתקן אינה באה במקום הגנת הבניין  מפני ברק ים.   
4 . 1 . 2 . רציפות ההארקה  
הרכיבים  המתכתיים השונים של מתקן ה אק"ם  או של מתקן האק"א או של העמוד  הנ ושא אנטנה 
אנכית של חובבי רדיו (ראו סעיף 4 . 1 . 1  לעיל) יגושרו על ידי  מוליך הארקה כמתואר בסעיף  4 . 1 . 4  ,  
כדי להבטיח את רציפות ההארקה החשמלית  ביניהם . חיבור  מוליך ההארקה  לרכיבים השונים של  
המתקן ייעשה כמפורט בסעיף 4 . 1 . 5. ניתוק של רכיב מתקן כלשהו  ממוליך הארקה  זה לא יגרום 
לניתוק ם  של רכיבים אחרים מההארקה  עצמה . כבלי עיגון המבודדים מחלקי המתכת האחרים  של 
המתקן ,  אין צורך לחבר להארקה.   
4 . 1 . 3 . התקנת מוליך ההארקה  
מוליך ההארקה יותקן באחת משתי השיטות  האלה:  
א. מעל לטיח ומחוץ לבניין, כמפורט  בסעיף 4 . 1 . 4 ;  
הערה  
מוליך הארקה המותקן במנהרת א וורור אנכית, הפתוחה ב שני קצותיה,  העליון והתחתון, ייחשב מותקן מחוץ 
לבניין , ובלבד  ששטח החתך של המנהרה גדול מ -0 . 6  מ"ר  
ב.  מתחת לטיח ,  כמפורט  בתקן הישראלי ת"י 1173  חלק 1, בסעיף המשנה הדן בגופי מתכת  
  כמוליכי הורדה.  
4 . 1 . 3 . 1 . מוליך הארקה המותקן מעל לטיח ומחוץ לבניין  יוגן  מפני פגיעות מכניות במקומות שקיימת בהם 
סכנה  לפגיעות מעין אלה, ויחוזק לבניין  במרווחים  שאינם גדולים מ -2  מ  
החלק התחתון של מוליך ההארקה, עד לגובה 2 . 5  מ' מעל לקרקע יותקן ב תוך צינור מגן עשוי  מתכת  
בעל קוטר נומינלי 1 / 2  אינץ 12  מ"מ או בתוך צינור פלסטיק  בדרגת "heavy" לפחות  
לפי התקן  הישראלי ת"י 61386  חלק 21 .  
4 . 1 . 3 . 2 . מוליכי הארקה המותקנים מעל לטיח ומחוץ לבניין  יהיו בעלי שטחי חתך שמידותיהם, לכל הפחות, 
יהיו כמפורט בטבלה 1 .  
 
טבלה 1  –  חתכים של מוליכי הארקה המותקנים מעל לטיח ומחוץ לבניין  
 
חומר  המוליך   שטח חתך  
 של התיל או  של  
 הכבל השזור  
(ממ"ר)   
שטח חתך מלבני  
(מ"מ)  
נחושת  16  20    1 . 5   
פלדה מגולוונת  32   20    2 . 5   
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 17  
4 . 1 . 3 . 3 . מוליך ההארקה יהיה רציף, כלומר  ללא  חיבורים ,  ככל האפשר .  כאשר אורכו של מוליך ההארקה גדול 
מ- 15  מ,  מותר שיהיה  בו חיבור אחד בלבד. החיבור ייעשה בעזרת מַהְדֵק  כבל (1 )  המתא ים לקוטר 
המוליכים והמשמש, בדרך כלל,  לחיבור מוליכי חשמל בקווים עיליים.  
4 . 1 . 3 . 4 . מוליך הארקה המותקן על גג יותקן כמפורט להלן  
א.  בגגות שאינם משמשים למעבר בני אדם ,  יונח  מוליך ההארקה על פני הגג ,  ויועבר לאלקטרודת  
 ההארקה בתוואי  הקצר ביותר.  
ב.  בגגות המשמשים למעבר בני אדם, ש בהם מתקני אק"ם  או מתקני אק"א או עמוד נושא אנטנה 
אנכית של חובבי רדיו  ממוקמים במפלס הגבוה מפני הגג, יועבר מוליך ההארקה בקו אופקי ,  
בגובה 2 . 5  מ' לפחות  מעל  פני הגג, כשהוא נתמך על כבל פלדה או תלוי ממנו . לחלופין,  
 יועבר  מוליך ההארקה דרך  צינור הגנה ,  מתחת לריצוף  הגג,  ובלבד  שיתקיימו  דרישות אלה:  
 -  צינור ההגנה יהיה עשוי פלדה ,  וקוטרו לא יהיה קטן מ -12  מ"מ  
 -  צינור ההגנה לא יהיה משוקע  ברצפת הגג;  
 -  שני הפתחים , בשני קצותיו  של צינור ההגנה ,  יהיו נראים לעין .  
ג.  בגגות המשמשים למעבר בני אדם שבהם  יש  קיר מפריד,  מותר  להעביר את  מוליך ההארקה  
 בצמוד לשפה העליונה של הקיר  המפריד .  
ד.  כל החלקים  הנגישים  של מוליך ההארקה יותקנו בתוך  צינורות הגנה קשיחים שיוצמדו  
 לבניין .  
ה.  מוליך  ההארקה לא יועבר  בתוך מרזב או בתוך אַו ור (1 ).  
ו.  מולי ך  ההארקה יותקן על גג הבניין באופן  שימנע היתקלות, מעידה, החל קה או היתפסות  
 של בני אדם .  
4 . 1 . 3 . 5 . אין לחבר למתקן  אק"ם  או למתקן אק"א  או לעמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו  או למוליכי 
ההארקה שלהם ציוד ביתי  כלשהו  שחובה  לחברו להארקה.  
4 . 1 . 4 . חיבור  מוליך ההארקה  לאלקטרודת הארקה  
מוליך ההארקה יחובר לאלקטרודת הארקה לפי סדר הקדימויות  שלהלן:  
א.  אם מותקנת בבניין  מערכת הגנה מפני ברק ים, יחובר מוליך  ההארקה למערכת זו.  
ב.  אם מותקנת בבניין  הארקת יסוד, יחובר מוליך ההארקה לעוקץ היוצא מטבעת הגישור  
 התחתונה . ההתנגדות  החשמלית של העוקץ  למסה הכללית של האדמה לא תהיה גדולה    
 מ- 10  אום  
ג.  אם אין  בבניין  הארקת יסוד , יחובר המוליך לרשת אספקת  המים ,  העשויה  צנרת  מת כתית,  
 לפני  מד- המים ובכיוון  הרשת העירונית. ההתנגדות  החשמלית בין  נקודת החיבור למסה  הכללית 
 של האדמה לא תהיה  גדולה מ -10  אום  
ד.  בכל מקרה אחר ,  יחובר מוליך ההארקה  לשתי אלקטרודות אופקיות  לפחות , שאורך כל אחת מהן   
5  מלפחות ,  הטמונות בעומק 0 . 5 0  מ' לפחות, או ,  לחלופין ,  לאלקטרודה אנכית  אחת  שאורכה  
2 . 5  מ,  הטמונה בקרקע ,  כך שהקצה  העליון  שלה  יימצא  בעומק 0 . 5 0  מ' לפחות. האלקטרודות יהיו 
במרחק של  1  מ' לפחות  מהבניין . שטח החתך המינימלי של כל אלקטרודה יהיה  כמפורט להלן :  
– 50  ממ"ר , עבור אלקטרודות  נחושת ;  
– 80  ממ"ר , עבור אלקטרודות  ברזל.  
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
18  4 . 1 . 5 . חיבור  מוליכי ההארקה  
החיבורים בין  מוליכי ההארקה למתקן ה אק"ם  או למתקן האק"א או לעמוד הנושא אנטנה אנכית של 
חובבי רדיו  וכן החיבורים  הפנימיים בין מוליכי  אלקטרודות ,  יהיו כנדרש בתקנות החשמל (3 ) .  
מוליך ההארקה יסתיים ס מוך לנקוד ות החיבור בנעלי כבל (1 ) מתאימות. חיבור מוליך ההארקה ,  
באמצעות הדק חיבור ,  לעוקץ או לרשת אספקת המים יהיה מוגן בתיבה מתאימה.  
חיבור מוליך  ההארקה  לאלקטרודות  ההארקה  יהיה מוגן בברֵכת הגנה, שמידותיה  
(200    300    300) מ"מ לפחות  
מוליך ההארקה יחובר לתורן ולע מוד נושא הצלחות ב אמצעות בורג שקוטרו 6  מ"מ לפחות  
על ידי הדק מיוחד או ב עזרת מַהְדֵק כבל  המתאים לתקן הישראלי ת"י 367 .  
חיבורים  של מוליכי ההארקה לא יכללו  חלקים העשויים מתכות  משתכות , אלא אם החיבור מוגן 
כהלכה ומונע אפשרות  של מגע  בין המתכות העלול לגרום לשיתוך.  החיבור יהיה יציב, והמגע יהיה  
בר- קיימ ה.  
כאשר משתמשים במַהְדֵק כבל , יש להבטיח מגע חשמלי בר -קיימ ה  בין המַהְדֵק לבין התורן  או בין 
המהדק לבין העמוד נושא הצלחות , לפי העניין.  
4 . 2 . קרבה לקווי ם עיליים  
המרחק  האופקי בין בסיס התורן לבין קווי ם עיליים  של רשת החשמל או/וגם  רשת הטלפונים  
ורשת טל"כ (1 )  יהיה כזה ש לא יהווה סכנה ב עת  התקנת התורן ופירוקו. מרחק  זה לא יהיה קטן  
מהמפורט להלן :  
-  6  מ' מקווי ם  עיליים  של רשת הטלפונים ורשת טל"כ (1 ) ;  
-  10  מ' מקו וים עיליים של רשת החשמל.  
4 . 3 . הגנ ה על  המשתמשים במתקני אק" ם  ובמתקני אק"א  ועל  מפעיליהם מפני הלם חשמלי  
4 . 3 . 1 . כללי  
מתקני אק"ם  ומתקני אק"א  יהיו מוארקים בהתאם ל תקנות החשמל (3 )  כדי להגן על המשתמשים 
במתקנים  ועל מפעילי  המתקנים  מפני הלם חשמלי.  
4 . 3 . 2 . הארקה בקווי התקשורת  לתדר רדיו  
בקווים העשויים כבל בעל מעטה סוכך חיצוני או בקווים משותפי  ציר, המעטה הסוכך  או  המוליך 
החיצוני יהי ו  מוארק ים. הארקה זו  לא תיחשב תחליף ל הארקת המתקן.  
4 . 3 . 3 . רציפות ההארקה  
תובטח  רציפות חשמלית בין כל חלקי המתקן המוארקים. הלחמה או ריתוך להבטחת הרציפות ייעשו 
בלא שימוש בחומרים  העלולים לפגוע ב חלקים המולחמים או המרותכים ב נקודות  החיבור  ביניהם .  
4 . 3 . 4 . בטיחות  
ציוד הניזו ן מרשת החשמל והמותקן בארון ההגברה והחלוקה יתאים לדרישות הבטיחות המפורטות 
בתקן הישראלי ת"י 60065  או בתקן הישראלי ת"י 60950  חלק 1, לפי העניין  
בארון ההגברה והחלוקה יהיה תקע זינה בעל פין הארקה המתאים לדרישות התקן הישראלי   
ת"י 32  חלק 1 . 1 .  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 19 כל הציוד המותקן בארון  ההגברה והחלוקה יהיה מוארק, לרבות כבלים משותפי  ציר והדקי הכניסה 
והיציאה של כבלים אלה במגבר.  
בארון ההגברה והחלוקה יהיה הדק הארקה ראשי  שיהיה מחובר להדק ההארקה של בית -התקע   
שבארון.  
כל רכיב הנדרש ל הארקה, לרבות הפס המיועד להארקת כבלים משותפי  ציר, יחובר במישרין להדק 
ההארקה הראשי באמצעות מוליך ששטח  החתך  שלו אינו קטן מ -1  ממ"ר ו שצבע  הבידוד  שלו   
צהוב -ירוק.  
רציפות ההארקה תישמר גם בעת הפירוק של  רכיב כלשהו  המותקן ב ארון ההגברה והחלוקה,  
לרבות בית -התקע  שיש להאריק .  
4 . 4 . קווי זינה לכוח וקווי תקשורת  
4 . 4 . 1 . כללי  
בבניינים חדשים, כל קווי ה זינה  לכוח וכל קווי התקשורת  יותקנו במובלים מתחת לטיח.  
בבניינים קיימים ,  מותר להתקין את המובלים מעל לטיח (7 ). מיקום המובלים ייעשה בהתאם ל הנחיות 
המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (5 ) .  
בהתקנה חיצונית בבניינים קיימים, מותר להתקין קווי תקשורת  לתדר רדיו  גם  ללא מובלים ,   
בכפוף לאמור בתקנות התכנון והבנייה .  
קווי זינה לכוח  וקווי תקשורת  לתדר  רדיו לא יותקנו במובל אחד. התקנת המובלים תיעשה כנדרש 
בתקנות החשמל (8 )  .המובלים יותקנו צמוד ככל האפשר למשטח הגג. אם המובלים מותקנים מעל 
לטיח או על הגג, הם יהיו בדרגת " heavy" לפחות כמוגדר ב תקן הישראלי ת"י 6 1 3 8 6  חלק 21 .  
המובלים יותקנו באופן ש יבטיח שמירה על טיב הבידוד והסיכוך  וימנע חדירת מים לתוך המובלים   
או לתוך הבניין  בדרך  כלשהי , לרבות זרימה לאורך קו וי  הזינה  או/וגם קווי  התקשורת .  
4 . 4 . 2 . קווי זינה לכוח  
מעגל הזינה של מתקן אק"ם  או של מתקן אק"א  ייחשב  למטרת  תקן זה מעגל חשמלי נפרד.  
קווי הזינה לכוח  יותקנו  במוליכים מתאימים, כנדרש בתקנות החשמל (8 ) .  
הזינה תיעשה  באמצעות בית -תקע חד -מופעי המתאים לתקן הישראלי ת"י  32  חלק 1 . 1  .  
המתקן כולו, למעט  חלקי המתכת שעל הגג, יהיה  מוארק לנקודת ההארקה של בית -תקע זה.   
בבניינים  שיש בהם מונה משותף לכל הדיירים, המתקן  יחובר  לבית -תקע הניזון ממונה.  
כאשר נעשה שימוש  בשנאי מבדל (1 ) שהסליל  הראשוני שלו מחובר לרשת החשמל, יהיה בית -התקע  ללא  
מגעת הארקה, ושום חלק מחלקי המתקן  המחוברים בצ דו  המשני של השנאי לא יהיה מוארק ולא 
יהיה מחובר  באופן חשמלי ל חלקים המוארקים. השנאי המבדל יתאים  לתקן הישראלי   
ת"י 61558  חלק 2 . 6  .קווי זינה  לכוח העוברים דרך גג י ועברו דרך  מובל עגול  קשיח כפוף (צינור U ) ,  
שפתחו שבצד הגג נוטה כלפי משטח הגג. קווי זינה העוברים דרך קיר חוץ י ועברו דרך  מובל עגול  נטוי, 
בולט כלפי חוץ, שפתחו שבתו ך הבניין גבוה מפתחו שמחוץ לבניין.  
                                                      
 (7 ) קווי תקשורת  לתדר רדיו בתוך יחידה בבניין,  מותר להתקין גם ללא מובלים.  
 (8 ) תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג -2002 .  
( 9 ) במועד פרסום תקן זה, הכבלים המתאימים הם  אלה  המפורטים בתקנים הישראל יים  ת"י 61196  חלק 1  ,  
 ת"י 1521  חלק 2  ות"י  1 5 2 1  חלק 3 ,  וכן  כבלים המתאימים  למערכת DBS  על פי אישור משרד התקשורת .   
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
20  4 . 4 . 3 . קווי תקשורת  לתדר רדיו  למערכת DBS  ולמערכת טל"כ  
כל יחידות הרדיו בבניין  יחוברו למתקן ה אק"ם  או למתקן האק"א  באמצעות  קווי תקשורת   
לתדר רדיו.   
קווי התקשורת  למערכת DBS  ולמערכת טל"כ יועברו דרך  מובלים עגולים בעת התקנת המערכת.  
קווי ה תקשורת לתדר רדיו יותקנו  באמצעות כבלים המתאימים לתקנים הישראליים החלים על כבלים  
משותפי  ציר המיועדים לשימוש במתקן  אק"ם  או/וגם במתקן אק"א .  
כבלים החשופים להשפעת תנאי מזג האוויר יהיו מהסוג המוגן מפני קרינה על -סגולה. דרישה זו חלה  
על כל הכבלים המחברים בין אנטנות  הקליטה לבין הציוד המותקן בארון ההגברה והחלוקה,  
גם כאשר ההתקנה נעשית במובלים. כבלים המוגנים מפני קרינה  על- סגולה והמתאימים לתקנים 
הישראליים החלים על כבלים להתקנה חיצונית נחשבים מתאימים לדרישה זו .  
קווי תקשורת  לתדר רדיו יותקנו באורח יציב, באופן ש מעטה הכבל  לא ייפגע  ולא תיגרם  העמסה 
מכנית חיצונית. למניעת טלטול הכבל ים  בחלק ם  העליון ,  ייקשרו  הכבל ים לתורן באופן  שהוא לא יפגע 
בהם . הקשירה תהיה עמידה  בכל תנאי מזג האוויר.   
קווי תקשורת לתדר רדיו יועברו בתוואי קצר ככל האפשר, כדי להקטין את הפסדי התמסורת (1 ) .  
קווי התקשורת לתד ר רדיו  לא יותקנו במקביל לקווי הזינה לכוח, ככל שהדבר ניתן, כדי למנוע 
הפרעות חשמליות שמקורן בקווי הזינה לכוח . מכל מקום, בין קווי הזינה לכוח לבין קווי התקשורת 
לתדר רדיו יישמר מרווח של 2  ס"מ לפחות. אם קווי התקשורת לתדר רדיו  מקבילים לקווי הזינה 
לכוח , או אם הם ח שופים להפרעות אחרות באורך חשיפה העלול ל קלוט  הפרעות, יובטח  סיכוך נאות  
של קווי התקשורת . הסיכוך ייעשה על ידי שימוש בכבל לתדר רדיו בעל מעטה סוכך (1 ) ,  הנוסף על  
המוליך החיצוני  (כבל משותף -ציר בעל שני סיכוכים),  או על ידי התקנת  המוליך ב תוך צינור מתכת 
מוארק ורציף בעל  מוליכות טובה.  
בקווי  תקשורת  לתדר רדיו לא יועבר  מתח ישר או מתח חילופים גבוה מ -50  וולט .   
4 . 5 . ארונות הגברה וחלוקה  
4 . 5 . 1 .  כללי  
ארונות ההגברה והחלוקה יהיו ארונות חסיני אש שמידות יהם  (20 80 60) ס"מ לפחות ,  המתאימים  
לדרישות התקן הישראלי ת"י 4376 .  הארונות  יהיו מאווררים וניתנים לנעילה ,  ובכל אחד מהם  יותקן 
בית -תקע חשמלי.  
ארון  ההגברה והחלוקה  שעל גג הבניין יהיה מוגן  מפני גשם .  
 
4 . 5 . 2 .  התקנה  
ארונות ההגברה והחלוקה ימוקמו הרחק ככל האפשר מציוד  של מיתוג חשמלי , לרבות לוח ות  פיקוד 
של מעלי ות.  ארונות הגברה וחלוקה ה עשויים  מתכת  יוארקו  להג נת המפעיל או המשתמש מפני  הלם 
חשמל י.  
ארונות ההגברה והחלוקה  הקומתיים  יותקנו בכל קומה בצמוד לפיר התקשורת ,  בשטחי ם  המשותפים 
בבניין.  הארונות יהיו  בעלי  3  פתחי כניסה ו -3  פתחי יציאה ,  ודרכם יועברו,  מהארונות ל פיר   
התקשורת , מובלים  עגולים שקוטר ם  50  מ"מ לפחות ,  שישמשו לקווי התקשורת המיועדים לערוצי 
השידור הישראליים הממלכתיים, למערכות ה -  DBS  ולמערכות הטל"כ  
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 21  נוסף על כך ,  בכל אחד מארונות ההגברה והחלוקה הקומתיים  יהיו  2  פתחי יציאה עבור כל אחת   
 מיחידות  המגורים שבקומה , ודרכם יועברו  2  מובלים לארון  ההגברה ו החלוקה שבכל יחידת מגורים .  
 מארון ההגברה ו החלוקה שבכל יחידת מגורים  יועברו 2  מובלים לפחות לתיבת חיבורים המתאימה   
 לתקן הישראלי ת"י 145  על חלקיו . לפחות אחד המובלים האלה  יסתיים בבית -תקע המתאים  
לדרישות ה תקן הישראלי ת"י 1149 .  
 מגברים, מקלטי ם לשידורי  לוויין  ול- DBS  וציוד אחר יותקנ ו בארו נות ההגברה והחלוקה  בהתאם  
 לכללי המקצוע.  
 הציוד  כולו  יקובע  לדו פנות  ארונות ההגברה והחלוקה,  ולא יהיו רכיבים  כלשהם  התלויים על כבלים  
 בלבד.  
4 . 6 . ציוד התורן  
מגבר התורן יותקן סמוך ככל האפשר להדקי המוצא של האנטנה  שעל התורן.  
כל הציוד  האלקטרוני המותקן על התורן יה יה בעל דרגת הגנה  53  IP  לפחות כנדרש ב תקן הישראלי  
ת"י 981 .  
4 . 7 . התקן תאורת אזהרה  
אם לפי דרישת הרשות המוסמכת חובה להתקין  על גג הבניין  הֶ תְ קֵ ן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה, 
יתאים הֶ תְ קֵ ן תאורת האזהרה לדרישות  התקן  הישראלי ת"י 5139 .  
כאשר התקן התאורה מותקן  על התורן , ההתקן  יהיה נגיש  לצורך תחזוקה.  
אם תורן האנטנה אינו גבוה מ -6  מ', מותר שהתקן התאורה יותקן  סמוך לתורן.  
תורן האנטנה יהיה צבוע ב -5  רצועות שצבען כתום ולבן לסירוגין, כאשר הרצועה העליונה והרצועה 
התחתונה יהיו  בצבע כתום. רוחב כל רצועה יהיה 0 . 5  מ' לפחות , בהתאם ל דריש ות ה תקן הישראלי  
ת"י 5139 .   
 
 
פרק ה -  מתקני קליטה -  דרישות ושיטות בדיקה  
5 . 1 . אנטנת ייחוס (1 )  לשידורי רדיו את"ד (1 )  ולשידורי טלוויזיה יבשתיים  
אנטנת הייחוס  לשידורי רדיו את"ד ולשידורי טלוויזיה  יבשתיים  תהיה אנטנ ת  Yagi  המתאימה  
לתקן הישראלי ת"י 1178, שה שְ ב ח (1 ) שלה ביחס  לאנטנה איזוטרופית ידוע.   
אנטנת הייחוס תותקן על התורן שעליו מותקנת האנטנה של המ תקן, בגובה  2  מ' לפחות מעל למכשולים 
כלשהם הנמצאים בסביבת התורן ,  ובכיוון הקליטה  המקסימלית.   
5 . 2 . דרישות כלליות  
5 . 2 . 1 . מתקן ה אק"ם  ומתקן האק"א יעמדו  בדרישות הכלליות המפורטות להלן:  
א.   המתקן יספ ק למַ קלטים המחוברים אליו אותות ברמה ובאיכות נאותות;   
ב.   המתקן ימנע הפרעות הדדיות בין  המקלטים המחוברים אליו;   
ג.   המתקן יבטיח בטיחות מקסימלית;   
ד.   המתקן ימנע קרינה אלקטרומגנטית טפילית (1 )  מהמערכת ;   
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
22  ה.   המתקן יאפשר קליטה ב אפיק או באפיקים  המתאימים לקליטת  שידורי  הרדיו  והטלוויזיה   
הממלכתיים הישראליים  בכל שעות היממה.  
במקרה של ספק לגבי האפיק או האפיקים המתאימים ל קליטה אופטימלית של שידורי הרדיו   
והטלוויזיה  הממלכתיים ,  תותקן אנטנת קליטה לאפיק  או לאפיקים  שנקבעו  על ידי הרשות 
המוסמכת.   
הערה:  
בזמן הכנת תקן זה, הרשות המוסמכת היא משר ד התקשורת.  
5 . 2 . 2 . עמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו יעמוד בדרישות תקן זה לעניין מבנה ועיגון ולעניין הגנה 
מפני ברקים.  
5 . 3 . רכיבי המתקן  
5 . 3 . 1 .  בבדיקת ה רכיבי ם  של מתקן  האק "ם , מתקן האק"א  וה עמוד הנושא  אנטנה אנכית של חובבי רדיו  לפי 
התקנים או המפרטים החלים עליהם ,  הם יתאימו לדרישות  של אותם תקנים או מפרטים .  
בהי עדר תקן או מפרט לרכיב מסוים, בודקים את  התאמתו של הרכיב האמור ל דרישות הסעיפים  
הרלוונטיים  המתאימים של תקן זה.  
5 . 3 . 2 . הרכיבים הברירים (1 )  של המתקן יתאימו  רק לדרישות המיוחדות לתחומי  התדר  ולאפיקים שהמתקן 
הנבדק מיועד להם. רכיבי המ תקן  שאינם ברירים יתאימו לדרישות התקן בכל תחומי  התדרים  
והאפיקים . 
5 . 3 . 3 . כבלי תדר רדיו יתאימו לתקנים הישראליים המ אוזכרים בסעיף  4 . 4 . 3 .  
5 . 3 . 4 . בתי -תקע משותפי -ציר יתאימו לתקן הישראלי ת"י  1149 ,  ויכללו  קבלי הפרדה העומדים במתח ישר של 
2000  וולט  
5 . 3 . 5 . ההתקנים  השונים המחוברים ישירות זה לז ה במתקן אק"ם  או במתקן אק"א  יהיו בעלי עכבה אופיינית 
שווה. התקנים  בעלי עכבה אופיינית שונה יחוברו  באמצעות מתאמי עכבות (1 ) .   
הערה  
העכבה האופיינית של מתקן  אק"ם  או מתקן אק"א  היא 75  אום  
5 . 3 . 6 . אנטנת הקליטה לשידורי טלוויזיה ספרתיים יבשתיים תעמוד בדרישות אלה:  
א.  האנטנה תהיה  אנטנת -  Yagiכיוונית  בעלת שבח גבוה עם מחזירים אחוריים ( Reflectors) למניעת 
קליטת הפרעות מהצד האחורי של האנטנה.  
ב.  תחום התדרים של האנטנה יהיה 470  מגהרץ עד 862  מגהרץ (תא"ג, פסים V  ,IV .)  
ג.  שבח האנטנה יהיה 15  ד"ב לפחות  
ד.  לאנטנה תהיה קוטביות אופקית ( horizontal polarity ) .  
ה.  לאנטנה יהיו מַ חזרים אחוריים ( reflectors )  לקבלת יחס פנים לאחור (front/back ratio )   
של  27  ד"ב לפחות . 
 
 
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 23 5 . 4 . רמתה אותות  
5 . 4 . 1 . ערכים מקסימליים מותרים  
5 . 4 . 1 . 1 . אותות טלוויזיה  
הרמה המקסימלית של אותות טלוויזיה במוצא בתי -התקע  שב יחידות  המחוברות למתקן  תהיה  
10  מיליוולט 80  דב ל מיקר וולט).  
5 . 4 . 1 . 2 . אותות רדיו את"ד (FM)  
הרמה המקסימלית של אותות רדיו את"ד  (FM )  בפס II  במוצא בתי -התקע  הנמצאים ביחידות  
המחוברות למתקן  תהיה 2  מיליוולט 66  ד"ב  למיקרוולט).  
5 . 4 . 2 . ערכים מינימליים מותרים  
5 . 4 . 2 . 1 . אותות טלוויזיה  
רמת האותות המינימלית במוצא בתי -התקע תהיה זהה לרמת האותות במוצא  אנטנ ת  Yagi  או במוצא 
מקלט שידורי הלוויי ן, אך לא גבוהה מהרמה המקסימלית המותרת לפי סעיף  5 . 4 .1 .1  .  
אם הרמ ה המינימלית של  אותות  הטלוויזיה  במוצא אנטנת הייחוס נמוכה מ -1  מיליוולט  
(60  ד"ב  למיקרוולט) ,  בפסים I  וIII- ,  או מ -2  מיליוולט ,  (66  ד"ב  למיקרוולט),  בפסים IV  ו- V   
תותקן אנטנה בעלת שבח (1 )  גבוה מ -A  ד"ב ,  כמפורט ב טבלה  2 .  
טבלה 2  -  ערכי A  
פס  
תדרים  A 
(ד"ב, ביחס לאנטנה איזוטרופית  
I  5  
II 1 -  
III 7  
IV 11  
V 13  
 
5 . 4 . 2 . 2 . אותות רדיו את"ד (FM)  
רמת האותות המינימלית במוצא בתי  התקע תהיה זהה לרמת האותות במוצא האנטנה, אך לא גבוהה 
מהרמה המקסימלית המותרת לפי סעיף 5 . 4 .1 .2. אם הרמה המינימלית של אותות רדיו את"ד במוצא 
האנטנה נמוכה מ -0 . 2  מיליוולט 46  ד"ב  למיקרוולט אחד),  תותקן  אנטנה בעלת שבח של ( 1 - )  ד"ב 
לפחות ביחס לאנטנה איזוטרופית.  
5 . 4 . 3 . הפסדים וקיזוזים (1 )   
5 . 4 . 3 . 1 .   בין אנטנה ליחידת מגורים או משרדים  
 תכנון המתקן  וביצועי ו  יבטיחו שכל ההפסדים ברשת החלוקה יקוזזו על ידי מגברים מתאימים, כך 
שעבור  כל תחנה הנקלטת  באפיק השייך לפס תדרים מסוים, היחס בין  רמת האותות הנמדד ת  במוצא 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
24  בית -תקע הנמצא ביחידת מגורים או משרדים כלשהי המחוברת למתקן,  ושמסלול התקשורת 
מהאנטנה אלי ו הוא בעל ניחוּ ת מקסימלי ,  לבין רמת האותות  הנמדד ת  במוצא האנטנה  -  יהיה לפחות  
1  ( 0  ד"ב  
5 . 4 . 3 . 2 . בין בתי -תקע  
היחס המקסימלי בין רמת האותות של אותה תחנה הנמדדת בשני בתי -תקע שונים במתקן לא יהיה  
גדול מ -10  ד"ב . 
5 . 4 . 4 . ציוד  המדידה  
רמת אותות המוצא של האנטנה או של אנטנת הייחוס ורמת  האותות בבתי -התקע יימדדו בעזרת   
מד- מתח בריר (1 ) ,  בעל  עכבה אופיינית של 75  אום  
5 . 4 . 5 . רמת האותות במוצא של אנטנת צלחת לקליטת  ערוצי השידור הממלכתיים הישראליים  
5 . 4 . 5 . 1 . ס פְ רת הרעש (1 )  של ממיר ה- LNB  לא תהיה גבוהה מ -0 . 6  ד"ב  
5 . 4 . 5 . 2 . במוצא  של ממיר  ה- LNB  ,רמת האות של ערוצי השידור הממלכתיי ם הישראליים תהיה   
70  ד"ב למיקרוולט לפחות .   
5 . 4 . 5 . 3 . רמת האות במבוא  של  מקלט לקליטת שידורי לוויין  לא תהיה שונה מרמת האות במוצא  ממיר LNB  
ביותר מ -10  ד"ב  
 
5 . 5  .היענות תדרים גבוהים מאוד (1 )  (תג"מ (VHF )  ותדרים אולטרה -גבוהים (1 )  (תא"ג  (UHF )  
את היענות התדרים בתחום התג"מ וה תא"ג בודקים  בנפרד לגבי כל אחד מהאפיקים שהמ תקן מיועד 
להם.  כמו כן ,  עורכים  בדיקה כוללת של התחום (פסים I  עד V  . )לצורך הבדיקה , מחברים  מחולל אותות 
במקום האנטנה ,  ומד -מתח בריר (1 )  בכמה  נקודות (בתי -תקע ).  
נקודות החיבור של מחולל האותות  יהיו  כמפורט להלן:  
א.  במקום כל א חת מהאנטנות ,  במבוא הרכיבים הברירים ;  
ב.  במבוא המגבר רחב  הפס (1 )  (אם יש  כזה ) או במבוא רשת החלוקה (1 .)  
נקודות החיבור של מד המתח הבריר יהיו כמפורט להלן  
-  נקודת המוצא ביחידת המגורים הקרובה ביותר למגבר;  
-  נקודת המוצא ביחידת המגורים הרחוקה ביותר מהמגבר;  
- נקודת המוצ א ביחידות המגורים הנמצאות בין יחידת המגורים הקרובה ביותר למגבר לבין יחידת 
המגורים הרחוקה ביותר ממנו.  
כאשר רשת החלוקה כוללת כמה  קווי תקשורת  ראשיים  לתדר רדיו , בודקים  כל קו תקשורת  בנפרד.  
היענות התדרים תהיה כ מפורט להלן:  
- המנה בין רמת האות המקסימלית לרמת האות המ ינימלית הנמדדת בכל אחד מהאפיקים השייכים  
  לפס מסוים שהמתקן מיועד להם (לרבות רכיבים ברירים) לא תהיה גדולה מ -1 . 0±  ד"ב    
-  המנה בין רמת האות המקסימלית לרמת האות המינימלית באפיקים השייכים לפסים I  ,II  ו- III  
 לא תהיה גדולה מ -2 . 5  ד"ב  
-  המנה בין רמת האות המקסימל ית לרמת האות המינימלית באפיקים השייכים לפסים IV  ו- V  
 לא תהיה גדולה מ -3 . 5  ד"ב  
 
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
 25 נספח א -  דרישות  לתכן ולחישוב היציבות  
(נורמטיבי)   
א- 1 . עומסים   
התורן וכל חלקיו, עמוד נושא הצלחת והצלחת  וה עמוד הנושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו,   
יעמדו בעומסים ובשילוביהם, כמפורט בתקן ה ישראלי ת"י 1225  חלק 1  ,לרבות :  
-   המשקל  העצמי של המתקן, לרבות משקל האנטנות וכבלי העיגון;  
-   משקל האנשים העשויים לעלות על המ תקן לצורך הרכבת האנטנות וביצוע תיקונים;  
-   עומס הרוח  הצפוי לפעול  על התורן, על האנטנות, על כבלי העיגון, על העמוד נושא הצלחת ועל  
   הצלחת ,  כמפורט בתקן הישראלי ת"י 414 ;  
- עומס  הנובע מהצטברות שלג או קרח על גבי הרכיבים השונים של המתקן ושל האנטנות באתרים  
   הממוקמים ברו   ם של יותר מ -9 00  מ,  כמפורט בתקן הישראלי  ת"י 412 ;  
-  עומס הרוח הצפוי לפעול  על השטחים העתידים להת ווסף למתקן  עקב הצטברות שלג או  קרח על גבי  
    מוטות התורן, האנטנות, כבלי העיגון, העמוד נושא הצלחת והצלחת;  
-  עומסים הנובעים מ רעידת אדמה, כמפורט בתקן הישראלי ת"י 413 ;  
-  הכוחות הפנימיים הפועלים על ה תורן וכבלי העיגון עקב ה מתיחה הראשונית  של כבלי העיגון ;  
-  מומנט ה פיתול הנוצר כאשר שקול העומסים א ינו פועל לאורך  ציר הסימטרייה של המתקן  או של  
   חלק מחלקיו .  
 לא יובא בחשבון שילוב של עומס הרוח ועומסים הנובעים מרעידת אדמה או שילוב של עומס הרוח  
    ומשקל האנשים העשויים לעלות על המתקן.  
א- 2 . סכמות סטטיות של התורן  
התורן יהיה עמוד המיוצב על ידי כבלי העיגון, מקובע בתוך  יסודו או מחובר חיבור פרקי ליסודו.  
מותר גם שהתורן יהיה מבנה העומד בפני עצמו, בעל יכולת לעמוד ב עומסים אופקיים של רוח או  
רעידת אדמה  (כמו  זיז המקובע  בתוך  יסוד ).  
התזוזה האופקית בשיא התורן ביחס לבסיסו לא תהיה גדולה מ -1 %  מגובהו  
כבלי העיגון יהיו מתוחים תחת  כל העומסים האפשריים, והמתיחה לא תהיה קטנה מ-  200  ק"ג לסמ "ר.   
א- 3 . חישוב יציבות המ תקן  
- תֶ כֶ ן התורן וחיבוריו  לעמוד נושא הצלחת וחישוב היציבות ייעשו על ידי מהנדס מבנים רשוי .  
 בחישוב הכוחות הפנימיים הפועלים על ה תורן יובאו  בחשבון הגברת המומנטי ם של הכפיפה  
 והגברת כ וחות הגזירה עקב התזוזות האופקיות ( חישוב מ סדר שני).  
 קביעת מקדמי בטיחות חלקיים לעומס ולחוזק הפלדה וקביעת התסבולת ייעשו כ מפורט להלן:  
 -  רכיבי התורן והעמוד נושא הצלחת -  לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1225  חלק 1 ;  
- כבלי העיגון -  לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 565  חלק 1 .  
- אם נעשה שימוש בחומרים אחרים שאינם פלדה ,  יתאים התכן ל תקנים הישראליים  הרלוונטיים .   
   בהי עדרם של תקנים כאלה,  ייעשה התכן לפי תקנים זרים  מתאימים .  
א- 4 . השפעת העומסים שמפעיל התורן על הבניין  
הבניין יעמוד בעומסים המופעלים על ידי התורן, על רכיביו, או על ידי העמוד נו שא הצלחות, על רכיביו, 
ובעומסים האחרים הפועלים על הבניין, בשילובם החמור ביותר.  
 
ת"י 799  ( 201 8 )  
 
26  רשימת מונחים  
 
אַו ור  -  vent  
אום נועלת  -  lock nut  
אנטנת ייחוס   -  reference antenna  
אפנון תדר (את"ד)    -  frequency modulation (FM)  
בְנ י  -  masonry  
 ב ריר  -  selective   
ג לְ ווּן בְחַם  -  hot-dip galvanization, hot 
galvanization  
האמצה  -  stressing  
הפסדי תמסורת  -  transmission loss  
חבק  -  clamp  
טלוויזיה בכבלים (טל"כ  -  cable television (CATV)  
יבשתי  -  terrestrial  
כבלים משותפי -ציר  -  coaxial cables  
לווי ין לשידור ישיר  -  direct  broadcast satellite (DBS)  
מגבר רחב -פס  -  wide -band amplifier  
מַהְדֵק כבל  -  wire clamp  
ממיר  -  converter  
ממיר LNB  -  low noise block (LNB) converter  
מסבך  -  truss  
ניחוּת  -  attenuation  
נעלי כבל  -  cable lugs  
סוכך  -  screen  
ספרת רעש  -  noise figure  
עזקת לב  -  thimble  
עכבה  -  impedance  
פיחוס  -  flattening  
קו זינה  -  feeder  
קיזוז  -  compensation  
קרינה טפילית  -  parasitic radiation  
רשת חלוקה  -  distribution network  
שְ ב ח  
שידורי טלוויזיה ספרתיים יבשתיים  -  
-  gain  
digital terrestrial television  - DTT  
שנאי מב דל  -  differential transformer  
תדר אולטרה -גבוה (תא"ג)  -  ultra high frequency  
תדר גבוה מאוד (תג"מ  -  very high frequency  
תדר רדיו (ת"ר  -  radio frequency  
תסבולת  -  capacity