4     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la 
industria del Sector Hidrocarburos es de 
exclusiva jurisdicción federal, por lo que en consecuencia, únicamente el Gobierno 
Federal puede dictar las disposiciones 
técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas 
con el desarrollo sustentable, el equilibrio 
ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida industria.    Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la industria del Sector 
Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción 
federal, por lo que en consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las 
disposiciones técnicas, reglamentarias y de 
regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con el desarrollo sustentable, el 
equilibrio ecológico y la protección al medio 
ambiente en el desarrollo de la referida industria.  
Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, 
corresponde a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos emitir la regulación y la normatividad 
aplicable en materia de Seguridad Industrial 
y Seguridad Operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria 
del Sector Hidrocarburos, a fin de promover, 
aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de dicha 
industria y aportar los elementos técnicos 
para el Diseño y la definición de la política pública en materia energética, de protección 
al medio ambiente y recursos naturales.    Que de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, 
corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de Seguridad 
Industrial y Seguridad Operativa, así como de 
protección al medio ambiente en la industria del Sector Hidrocarburos, a fin de promover, 
aprovechar y desarrollar de manera sustentable 
las actividades de dicha industria y aportar los elementos técnicos para el Diseño y la definición 
de la política pública en materia energética, de 
protección al medio ambiente y recursos naturales.  
Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la cual se establece que 
ésta tiene por objeto la protección de las 
personas, el medio ambiente y las Instalaciones del Sector Hidrocarburos. 
Asimismo, corresponde a la Agencia emitir 
las bases y criterios para que los Regulados adopten las mejores prácticas en Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección 
al medio ambiente que resulten aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. En 
ese sentido, cuenta con atribuciones para 
regular, supervisar y sancionar las actividades del Sector, en particular, para 
fines del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana atendiendo a la actividad de Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo, por medio del llenado parcial o 
total de Recipientes Portátiles a presión.    Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la cual se establece que ésta 
tiene por objeto la protección de las personas, el 
medio ambiente y las Instalaciones del Sector Hidrocarburos. Asimismo, corresponde a la 
Agencia emitir las bases y criterios para que los 
Regulados adopten las mejores prácticas en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
protección al medio ambiente que resulten 
aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. En ese sentido, cuenta con 
atribuciones para regular, supervisar y sancionar 
las actividades del Sector, en particular, para fines de la presente Norma Oficial Mexicana 
atendiendo a la actividad de Expendio al Público 
de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     5 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación, el 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el que se detalla el conjunto de facultades que debe ejercer esta Agencia.    Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, en el que se detalla el conjunto de facultades que debe ejercer esta Agencia.  
Que el artículo 40 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, con una visión de prevención, dispone como finalidades de 
las Normas Oficiales Mexicanas, las de establecer las características y/o 
especificaciones que: a) deban reunir los 
productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud humana, animal, 
vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos 
naturales, b) deban reunir los servicios 
cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana, animal, vegetal o el medio 
ambiente general y laboral, y c) deban reunir los equipos, materiales, dispositivos e 
instalaciones industrial es, comerciales, de 
servicios y domésticas para fines ecológicos, 
de seguridad y particularmente cuando sean peligrosos.    Que el artículo 40 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, con una visión de 
prevención, dispone como finalidades de las 
Normas Oficiales Mexicanas, las de establecer las características y/o especificaciones que: a) 
deban reunir los productos y procesos cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal, el medio ambiente 
general y laboral, o para la preservación de recursos naturales, b) deban reunir los servicios 
cuando éstos puedan constituir un riesgo para la 
seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente 
general y laboral, y c) deban reunir los equipos, 
materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y 
domésticas para fines ecológicos, de seguridad y 
particularmente cuando sean peligrosos.  
Que, de acuerdo con el análisis llevado a 
cabo por la Secretaría de Energía, al concluir el año 2014, la demanda nacional 
de Gas Licuado de Petróleo, ascendió a 287.2 miles de barriles diarios, cantidad que 
representó un incremento de 0.2% respecto 
del año inmediato anterior. De ese total, aproximadamente el 60% corresponde al 
sector residencial. Se prevé asimismo que 
en el año 2029 la demanda de Gas Licuado de Petróleo, a nivel nacional ascenderá a 
323.6 miles de barriles diarios; es decir, una 
tasa media de crecimiento anual de 0.8%, destacando que la demanda en el periodo 2016-2018 sea la de mayor incremento. NYDIA BERENICE CHAVEZ REYES Actualizar con la Regulación Vigente Procede, se actualiza información de 
acuerdo con prospectiva de gas L.P. 2018-2031. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 
 Que, de acuerdo con la Prospectiva de Gas 
Natural y Gas Licuado de Petróleo, 2017-2031 de la Secretaría de Energía, al concluir el año 2017, 
la demanda nacional de Gas Licuado de Petróleo ascendió a 282.8 miles de barriles diarios, 
cantidad que representó un decremento de 0.1% 
respecto del año inmediato anterior. De ese total, aproximadamente el 54.7% corresponde al sector 
residencial; además se prevé que en el año 2031 
la demanda de Gas Licuado de Petróleo, a nivel nacional ascenderá a 316.2 miles de barriles 
diarios, mayor 11.8% respecto a 2017; así como 
que del total de permisos otorgados en el país, al 27 de noviembre de 2017 la Comisión 
Reguladora de Energía ha otorgado 5,369 
permisos en materia de Gas Licuado de Petróleo de los cuales 3,316 permisos de expendio al 
público, 1,204 permisos de distribución, 526 
permisos de autoconsumo y 79 permisos de 
Comercialización.   
 6     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Que, de acuerdo a la Prospectiva de Gas 
Natural y Gas Licuado de Petróleo, 2015-
2029 de la Secretaría de Energía, del total de permisos otorgados en el país, la región 
Centro-Occidente concentra la mayor 
cantidad con 752 permisos para estaciones de Gas Licuado de Petróleo, mientras que 
para las plantas de Distribución se otorgaron 
251 permisos. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Que, de acuerdo con la Prospectiva de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, 
2017-2031 de la Secretaría de Energía, del total de permisos otorgados en el país, Al 
27 de noviembre de 2017 la CRE ha 
otorgado 5,369 permisos en materia de Gas L.P., de los cuales 3,316 permisos
de expendio al público, 1,204 permisos de 
distribución, 526 permisosde autoconsumo 79 permisos de 
Comercialización. 
Se sugiere revisar la información con 
prospectiva de Gas L.P. 2017- 2031. Procede, se actualiza información con prospectiva de gas L.P. 2018-
2031. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Que, de acuerdo con la Prospectiva de Gas 
Natural y Gas Licuado de Petróleo, 2017-2031 de 
la Secretaría de Energía, al concluir el año 2017, la demanda nacional de Gas Licuado de Petróleo 
ascendió a 282.8 miles de barriles diarios, 
cantidad que representó un decremento de 0.1% respecto del año inmediato anterior. De ese total, 
aproximadamente el 54.7% corresponde al sector 
residencial; además se prevé que en el año 2031 la demanda de Gas Licuado de Petróleo, a nivel 
nacional ascenderá a 316.2 miles de barriles 
diarios, mayor 11.8% respecto a 2017; así como que del total de permisos otorgados en el país, al 
27 de noviembre de 2017 la Comisión 
Reguladora de Energía ha otorgado 5,369 permisos en materia de Gas Licuado de Petróleo 
de los cuales 3,316 permisos de expendio al 
público, 1,204 permisos de distribución, 526 permisos de autoconsumo y 79 permisos de 
Comercialización.  
Que el llenado parcial o total de Recipientes 
Portátiles a presión en instalaciones de fin 
específico, sin que existan de por medio las 
condiciones de Seguridad Industrial y Operativa adecuadas como: el uso correcto 
de las llenaderas, la designación de una 
zona delimitada para el llenado de Recipientes Portátiles a presión, el 
establecimiento de una zona de revisión de 
éstos a efecto de verificar las condiciones de seguridad y operativas de los mismos y sin 
que ésta se lleve a cabo por personal 
capacitado, puede provocar un incidente o accidente con consecuencias fatales no sólo 
para quienes realicen este tipo de 
actividades; sino para las personas, infraestructura y construcciones que se 
encuentren dentro del radio de afectación en 
virtud de las propiedades de inflamabilidad y explosividad, del Gas Licuado de Petróleo, 
por lo que requiere de un manejo adecuado 
y responsable acorde a los escenarios de riesgo que puedan ocurrir, particularmente 
fugas, incendios y explosiones.    Que el llenado parcial o total de Recipientes 
Portátiles en instalaciones de fin específico, sin que existan de por medio las condiciones de 
Seguridad Industrial y Operativa adecuadas como: el uso correcto de las llenaderas,
la designación de una zona delimitada para el 
llenado de Recipientes Portátiles, el establecimiento de una zona de revisión de éstos 
a efecto de verificar las condiciones de seguridad 
y operativas de los mismos y sin que ésta se lleve a cabo por personal capacitado, puede 
provocar un incidente o accidente con 
consecuencias fatales no sólo para quienes realicen este tipo de actividades; sino para las 
personas, infraestructura y construcciones que se 
encuentren dentro del radio de afectación en virtud de las propiedades de inflamabilidad y 
explosividad, del Gas Licuado de Petróleo, por lo 
que requiere de un manejo adecuado y responsable acorde a los escenarios de riesgo 
que puedan ocurrir, particularmente fugas, 
incendios y explosiones.  
Que una explosión generada por una actividad relacionada con el llenado parcial o 
total de Recipientes Portátiles a presión sin 
que existan condiciones de seguridad optimas, provocaría una onda expansiva y 
proyectiles que pueden causar la muerte o 
lesiones a los individuos que se encuentren ubicados dentro del radio de afectación, y al 
mismo tiempo ocasionar daños estructurales 
desde el rompimiento de cristales en las ventanas, hasta el colapso y destrucción 
total de muros y estructuras de soporte. 
Como ejemplo, en una modelación que simula la fuga de Gas Licuado de Petróleo, 
donde se considera que escapa el contenido 
de un cilindro de 10 kg lleno al 100% de su capacidad debido a una falla o a su mal 
estado produciría una explosión, lo que 
provocaría daños a la vivienda como la demolición parcial de las casas habitación, 
causando en la población afectaciones como 
la ruptura de tímpanos así como lesiones causadas por proyectiles en un radio de 
afectación de al menos 13 m a partir del 
punto de explosión.    Que una explosión generada por una actividad 
relacionada con el llenado parcial o total de 
Recipientes Portátiles sin que existan 
condiciones de seguridad óptimas, provocaría una onda expansiva y proyectiles que pueden 
causar la muerte o lesiones a los individuos que 
se encuentren ubicados dentro del radio de afectación, y al mismo tiempo ocasionar daños 
estructurales desde el rompimiento de cristales 
en las ventanas, hasta el colapso y destrucción total de muros y estructuras de soporte. Como 
ejemplo, en una modelación que simula la fuga 
de Gas Licuado de Petróleo, donde se considera que escapa el contenido de un cilindro de 10 kg 
lleno al 100% de su capacidad debido a una falla 
o a su mal estado produciría una explosión, lo que provocaría daños a la vivienda como la 
demolición parcial de las casas habitación, 
causando en la población afectaciones como la ruptura de tímpanos así como lesiones causadas 
por proyectiles en un radio de afectación de al 
menos 13 metros a partir del punto de explosión.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     7 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Que de acuerdo a las consideraciones 
referidas en los párrafos anteriores, es necesario emitir un instrumento regulatorio 
que proporcione certeza respecto de las 
especificaciones técnicas y requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente 
para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y 
Desmantelamiento de Estaciones de 
Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por 
medio del llenado parcial o total de 
Recipientes Portátiles a presión. Por otra parte, la emisión del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana contribuye a 
controlar los Riesgos de que se presenten incidentes o accidentes, en particular fugas, 
incendios y explosiones que, además de 
ocasionar afectaciones a las personas y al medio ambiente, provocarían pérdidas 
financieras a los Regulados.    Que de acuerdo a las consideraciones referidas 
en los párrafos anteriores, es necesario emitir un instrumento regulatorio que proporcione certeza 
respecto de las especificaciones técnicas y 
requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-
arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de Estaciones de Servicio con 
Fin Específico para el Expendio al Público de 
Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles. Por otra 
parte, la emisión de la presente Norma Oficial 
Mexicana contribuye a controlar los Riesgos de que se presenten incidentes o accidentes, en 
particular fugas, incendios y explosiones que, 
además de ocasionar afectaciones a las personas y al medio ambiente, provocarían 
pérdidas financieras a los Regulados.  
Que la emisión del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana permitirá complementar el 
marco regulatorio y de gestión en la materia, 
toda vez que la Comisión Reguladora de Energía ya ha otorgado permisos de 
Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo mediante Estación de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público 
de Gas Licuado de Petróleo, por medio del 
llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión, con una vigencia de 30 
años. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Que la emisión del Proyecto de Norma Oficial Mexicana permitirá complementar el 
marco regulatorio y de gestión en la 
materia, toda vez que la Comisión Reguladora de Energía ya ha otorgado 
permisos de Expendio al Público de Gas 
Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con fin específico para el 
Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo, por medio del llenado parcial o 
total de Recipientes Portátiles a presión, 
con una vigencia de 30 años. 
Se sugiere modificar la redacción a fin de 
eliminar las palabras repetidas Procede, a fin de mejorar la redacción del considerando. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Que la emisión de la Norma Oficial Mexicana 
permitirá complementar el marco regulatorio y de 
gestión en la materia, toda vez que la Comisión 
Reguladora de Energía ya ha otorgado permisos de Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo mediante Estación de Servicio con Fin 
Específico, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles, con una vigencia de 30 
años.  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Que la emisión del Proyecto de Norma Oficial Mexicana permitirá complementar el marco regulatorio y de gestión en la materia, toda vez que la Comisión 
Reguladora de Energía ya ha otorgado 
permisos de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de 
Servicio con fin específico, por medio del 
llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión, con una vigencia de 
30 años. 
Se sugiere modificar la redacción a fin de 
eliminar las palabras repetidas. Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Que la emisión de la Norma Oficial Mexicana 
permitirá complementar el marco regulatorio y de gestión en la materia, toda vez que la Comisión Reguladora de Energía ya ha otorgado permisos 
de Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo mediante Estación de Servicio con Fin Específico, por medio del llenado parcial o total 
de Recipientes Portátiles, con una vigencia de 30 
años.   
 8     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Que el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana fue aprobado por el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad Industrial y Operativa y 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en su Octava Sesión 
Ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 
2018, para su publicación como Proyecto, ya que cumplía con todos y cada uno de los 
requisitos para someterse al período de 
consulta pública, mismo que tiene una duración de 60 días naturales, los cuales 
empezarán a contar a partir del día siguiente 
de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. NYDIA BERENICE 
CHAVEZ REYES Hacer alusión a la norma emergente 004 
Ejemplo, relativo a la NOM-EM-002-ASEA-
2016. 
Que el 14 de noviembre de 2016, esta 
Agencia publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-002-ASEA-2016, Que establece los métodos de prueba y 
parámetros para la operación, 
mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores de gasolinas 
en estaciones de servicio para expendio al 
público de gasolinas, para el control de 
emisiones. 
Hace falta el párrafo de cuando se inscribió 
la norma en el programa nacional de 
normalización 2018, como norma a ser 
desarrollada. Procede, para dar mayor certeza 
jurídica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 
 Que en tal virtud la Agencia emitió la Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-
ASEA-2017, Especificaciones y requisitos en 
materia de seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, 
mantenimiento, cierre y desmantelamiento de 
Estación de Servicio con Fin Específico para el expendio al público de gas licuado de petróleo, 
por medio del llenado parcial o total de 
recipientes portátiles a presión, publicada el día 8 de agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
Que de conformidad con el artículo 48, primer 
párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el día 8 de febrero de 2018 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Aviso por el que se prorroga por un plazo de seis meses contados a partir del 10 de febrero de 
2018 la vigencia de la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-004-ASEA-2017, Especificaciones y requisitos en materia de 
seguridad industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de 
Estación de Servicio con Fin Específico para el 
expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión. 
Que el proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-008-ASEA-2018; Especificaciones técnicas y requisitos en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al 
medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y 
desmantelamiento de Estación de Servicio con 
Fin Específico para el expendio al público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado parcial 
o total de recipientes portátiles a presión; fue 
inscrito a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, en el Programa Nacional de Normalización 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2018. 
Que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana fue 
aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos en su Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2018, 
para su publicación como Proyecto ya que 
cumplió con todos y cada uno de los requisitos necesarios para someterse al período de consulta pública.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     9 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Que en cumplimiento a lo establecido en la 
fracción I del artículo 47 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, se publica 
en el Diario Oficial de la Federación, con 
carácter de Proyecto, la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-ASEA-2018, 
Especificaciones técnicas y requisitos en 
materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente 
para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, 
Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de Estaciones de 
Servicio con fin específico para el expendio 
al público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de 
Recipientes Portátiles a presión, con el fin 
de que dentro de los 60 días naturales siguientes a su publicación, los interesados 
presenten sus comentarios ante el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14210. Ciudad de 
México, o bien, a los correos electrónicos: galo.galeana@asea.gob.mx y jose.contreras@asea.gob.mx  Se modifica Procede, derivado del comentario 
recibido por NYDIA BERENICE CHAVEZ REYES se actualiza el 
fundamento para la etapa de 
publicación final en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Que de conformidad con lo previsto por los 
artículos 47 fracción I de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, con fecha 26 de 
noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-ASEA-2018; 
Especificaciones técnicas y requisitos en materia 
de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, 
construcción, pre-arranque, operación, 
mantenimiento, cierre y desmantelamiento de Estación de Servicio con Fin Específico para el 
expendio al público de gas licuado de petróleo, 
por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión, mismo que tuvo 
una duración de 60 días naturales, los cuales 
empezaron a contar a partir del día siguiente de la fecha de su publicación plazo durante el cual, 
el Análisis de Impacto Regulatorio a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público para su consulta.  
Que, durante el plazo aludido en el párrafo 
anterior, la Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente estará a 
disposición del público en general para su consulta en el domicilio señalado, de 
conformidad con el artículo 45 del citado 
ordenamiento. NYDIA BERENICE 
CHAVEZ REYES Cual citado ordenamiento la ley federal de 
mejora regulatoria o la ley de 
meteorología. Procede parcialmente, derivado de la 
revisión técnica y jurídica del instrumento regulatorio, se identificó 
la necesidad de modificar el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Que cumplido el procedimiento establecido en los 
artículos 38, 44, 45, 47 y demás aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
su Reglamento, para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Seguridad 
Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en su 
Decimosegunda Sesión Ex traordinaria de fecha 
18 del mes de febrero de 2019, aprobó por 
mayoría de votos la respuesta a comentarios y la 
presente Norma Oficial Mexicana, NOM-008-
ASEA-2019; Estaciones de servicio con fin específico para el expendio al público de gas 
licuado de petróleo, por medio del llenado parcial 
o total de recipientes portátiles, para su 
publicación.  
Ciudad de México, a los seis días del mes 
de noviembre de dos mil dieciocho.- El 
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.- Rúbrica. NYDIA BERENICE CHAVEZ REYES Actualizar con el nombre del actual Director ejecutivo. Procede parcialmente, se actualiza el 
nombre al actual director ejecutivo de 
la Agencia y se modifica el párrafo para dar mayor claridad jurídica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Ciudad de México, a los XX días del mes de 
XXXX de dos mil diecinueve. - El Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad Industrial y Operativa y Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Luis 
Reynaldo Vera Morales. - Rúbrica.”   
 10     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, se 
expide la siguiente:    En virtud de lo antes expuesto y fundado, se 
expide la siguiente:  
PROYECTO DE NORMA OFICIAL 
MEXICANA PROY-NOM-008-ASEA-2018; 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD 
OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, PRE-ARRANQUE, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE ESTACIONES 
DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO 
PARA EL EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, POR MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL DE RECIPIENTES PORTÁTILES A PRESIÓN. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA PROYECTO DE NORMA OFICIAL 
MEXICANA PROY-NOM-008-ASEA-2018; 
ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO PARA EL EXPENDIO AL 
PÚBLICO DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO, POR MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL DE RECIPIENTES PORTÁTILES A PRESIÓN. 
Derivado de la revisión de la Norma, se 
sugiere modificar el título del proyecto de norma para adecuarse a la NMX-Z-013-SCFI-2015, Apéndice E; de esta forma se 
menciona la instalación, el producto que se 
maneja y la particularidad en la que se 
realiza la actividad. Procede parcialmente, para dar 
claridad, jurídica se modifica el título. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-ASEA-
2019; ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN 
ESPECÍFICO PARA EL EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, 
POR MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL 
DE RECIPIENTES PORTÁTILES  
      
ÍNDICE DEL CONTENIDO    ÍNDICE DEL CONTENIDO  
1. OBJETIVO    1. OBJETIVO  
2. ALCANCE Y CAMPO DE 
APLICACIÓN    2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
3. REFERENCIAS    3. REFERENCIAS  
4. DEFINICIONES    4. DEFINICIONES  
5. DISEÑO    5. DISEÑO  
6. CONSTRUCCIÓN    6. CONSTRUCCIÓN  
7. OPERACIÓN    7. OPERACIÓN  
8. MANTENIMIENTO    8. MANTENIMIENTO  
9. CIERRE Y DESMANTELAMIENTO    9. CIERRE Y DESMANTELAMIENTO  
10. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD    10. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  
11. GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS NACIONALES O 
INTERNACIONALES    11. GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS NACIONALES O INTERNACIONALES  
12. VIGILANCIA DE LA NORMA    12. VIGILANCIA DE LA NORMA  
13. AUTORIZACIÓN DE MATERIALES, 
EQUIPOS, PROCESOS, MÉTODOS DE 
PRUEBA, MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS    13. AUTORIZACIÓN DE MATERIALES, 
EQUIPOS, PROCESOS, MÉTODOS DE PRUEBA, MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS 
O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS  
TRANSITORIOS    TRANSITORIOS  
APÉNDICE NORMATIVO A: Señales y 
avisos    APÉNDICE NORMATIVO A: Señales y avisos  
APÉNDICE NORMATIVO B: Planos    APÉNDICE NORMATIVO B: Planos   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     11 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión 
ambiental MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Eliminar 
Es necesario eliminar el Apéndice 
Normativo C, el cual aborda la Gestión 
Ambiental del Proyecto de Norma PROY-
NOM-008-ASEA-2018 tiene una estructura muy general, y no contempla las etapas 
que generalmente se evalúan tales como: 
preparación del sitio, prospección de las actividades relacionadas al proyecto y de 
aquellas otras que serán inducidas por él, 
siempre con el objetivo de identificar los impactos al ambiente. 
Es necesario recalcar que actualmente se 
anteponen los intereses económicos sobre 
la responsabilidad del estado y la sociedad 
en cuanto al cuidado del medio ambiente se refiere, la estructura actual del Apéndice 
Normativo C limita la evaluación detallada 
en materia de impacto ambiental, ya que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
permite identificar los efectos que puede 
ocasionar una obra o actividad sobre el medio ambiente, y señalar las medidas 
preventivas que minimicen dichos efectos 
negativos de la ejecución de dichas obras o actividades. Este estudio permite a la 
autoridad evaluar la factibilidad ambiental 
para la ejecución de proyectos. 
Por tal motivo, si se busca que se 
garantice de la mejor manera posible, el equilibrio y las características del ambiente 
después de la puesta en operación del 
proyecto, objeto del Proyecto de Norma Oficial Mexicano, se debe eliminar dicho 
apéndice, con el firme propósito de no 
contravenir el objetivo de la MIA estableciendo la obligación de realizar el 
análisis de impacto ambiental de 
conformidad con lo establecido en la legislación en materia ambiental aplicable. 
Al mismo tiempo existen diversos 
proyectos que afectan a sus ecosistemas y 
el deterioro en la vida de los pobladores, 
tal es el caso de proyectos industriales mineros y petroleros que afectan a mantos 
acuíferos y ríos, los cuales se pudieron 
prevenir o en su caso mitigar los impacto de haberse realizado un adecuado análisis 
se adjunta link para mayor referencia. 
1.
 https://www.contralinea.com.mx/arc
hivo-revista/2017/05/16/mineras-acaparan-contaminan-y-sobrexplotan-el-agua-de-
mexico/ 
2.
 http://conacytprensa.mx/index.php/
ciencia/ambiente/20782-consecuencias-ambientales-derrame-hidrocarburos 
3.
 https://www.elsoldeorizaba.com.mx
/en-2018-semarnat-registro-73-sitios-
contaminados-en-veracruz-2923834.html Procede, se elimina el Apéndice C, 
de conformidad con lo establecido en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de evaluación del impacto 
ambiental, la cual contempla las condiciones y requisitos para que los 
interesados presenten un informe 
preventivo o una manifestación de impacto ambiental conforme a las 
particularidades de cada sitio y 
proyecto, con mayor grado de especificidad que los indicados en el 
Anexo ambiental, estableciendo las 
obligaciones y requisitos en materia de protección al medio ambiente 
asegurando la armonía con otros 
ordenamientos aplicables. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Se elimina   
 12     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
APÉNDICE NORMATIVO D: Expediente de 
integridad  Se modifica Se modifica, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental, donde se 
elimina, aquí se modifica el título. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. APÉNDICE NORMATIVO C: Expediente de 
integridad  
 CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere verificar si dicho apéndice será 
aplicable para aquellos recipientes de 
almacenamiento que ya han sido utilizados 
con anterioridad. No procede, no presenta propuesta 
de modificación, pero se aclara que 
tantos recipientes nuevos y en especial aquellos que ya han sido 
utilizados deben de contar con un 
expediente de integridad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. APÉNDICE NORMATIVO C: Expediente de 
integridad  
BIBLIOGRAFÍA    BIBLIOGRAFÍA  
1. OBJETIVO    1. OBJETIVO  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
tiene como objetivo establecer las 
especificaciones técnicas y requisitos en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente, 
que se deben cumplir en el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, 
Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento 
de las Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de 
Gas Licuado de Petróleo, por medio del 
llenado parcial o total de Recipientes 
Portátiles a presión.   Se modifica para dar mayor claridad 
técnica y estar en armonía con el 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Esta Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo 
establecer las especificaciones técnicas y 
requisitos en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente, que se deben cumplir en el Diseño, 
Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de 
las Estaciones de Servicio con Fin Específico 
para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles.  
2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN    2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
aplica en todo el territorio nacional y es de 
observancia general y obligatoria para los 
Regulados, que realicen las etapas de 
Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y 
Desmantelamiento de las Estaciones de 
Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por 
medio del llenado parcial o total de 
Recipientes Portátiles a presión. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
aplica en todo el territorio nacional y es de 
observancia general y obligatoria para los 
Regulados, que realicen las etapas de 
Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y 
Desmantelamiento de las Estaciones de 
Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo, por medio del llenado parcial o 
total de Recipientes Portátiles a presión. 
Aplica desde el punto de interconexión o 
toma de recepción hasta la interconexión 
con el dispositivo de llenado de 
desconexión seca, así como las áreas y servicios auxiliares que integran la instalación. 
No se tiene claro el alcance de la norma 
por lo que se sugiere dar claridad en la aplicación desde el punto de interconexión 
o toma de recepción hasta la interconexión 
con el dispositivo de llenado de desconexión seca, y áreas son las involucradas. Procede, para dar claridad técnica, 
se modifica el contenido del capítulo 
de Alcance y campo de aplicación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas.  Esta Norma Oficial Mexicana aplica en todo el 
territorio nacional y es de observancia general y 
obligatoria para los Regulados, que realicen las 
etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, 
Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de las Estaciones de Servicio 
con Fin Específico para el Expendio al Público de 
Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado 
parcial o total de Recipientes Portátiles. 
Aplica desde el punto de interconexión o toma de 
recepción hasta la interconexión con el 
dispositivo de llenado de desconexión seca, así como otras áreas y servicios auxiliares que 
integran la instalación, tales como: área de 
vaciado, bodegas, área de almacenamiento, área de expendio, sistema de generación eléctrica de 
emergencia, sistema de compresión de aire, 
sistema contra incendio.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     13 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO MORÁN Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
aplica en todo el territorio nacional y es de 
observancia general y obligatoria para los Regulados, que realicen las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de las Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión. Aplica desde el punto de interconexión o toma de recepción hasta la interconexión con el dispositivo de llenado de desconexión seca, así como las áreas y servicios auxiliares que integran la 
instalación. 
Se sugiere delimitar las fronteras del 
sistema a los cuales aplica el presente anteproyecto. Lo anterior, en aras de brindar una mayor claridad y certeza de las instalaciones que se encuentran obligadas a cumplir con las especificaciones técnicas que contiene el presente instrumento 
normativo. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Esta Norma Oficial Mexicana aplica en todo el 
territorio nacional y es de observancia general y 
obligatoria para los Regulados, que realicen las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre y Desmantelamiento de las Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado 
parcial o total de Recipientes Portátiles. 
Aplica desde el punto de interconexión o toma de 
recepción hasta la interconexión con el dispositivo de llenado de desconexión seca, así como otras áreas y servicios auxiliares que integran la instalación, tales como: área de vaciado, bodegas, área de almacenamiento, área de expendio, sistema de generación eléctrica de emergencia, sistema de compresión de aire, 
sistema contra incendio.  
3. REFERENCIAS    3. REFERENCIAS  
Los siguientes documentos referidos 
vigentes, los que los modifiquen o sustituyan, son indispensables para la aplicación de este Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana:    Los siguientes documentos referidos vigentes, los 
que los modifiquen o sustituyan, son 
indispensables para la aplicación de esta Norma 
Oficial Mexicana:  
• NOM-009-SESH-2011, Recipientes 
para contener Gas L.P., tipo no 
transportable. Especificaciones y métodos 
de prueba    • NOM-009-SESH-2011, Recipientes para 
contener Gas L.P., tipo no transportable. 
Especificaciones y métodos de prueba  
• NMX-B-177-1990, Tubos de acero 
con o sin costura, negros y galvanizados por 
inmersión en caliente. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1990. fluidos 
conducidos en tuberías    • NMX-B-177-1990, Tubos de acero con o 
sin costura, negros y galvanizados por inmersión 
en caliente. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
1990. fluidos conducidos en tuberías  
4. DEFINICIONES NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Se sugiere revisar todo el apartado ya que 
se pudo apreciar que existen definiciones 
ya publicadas y en la presente NOM las modifican, algunas de ella son: accesorio, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, presión de diseño, presión de 
operación, entre otros No procede, las definiciones que se 
encuentran en el presente proyecto 
de norma fueron consensadas por el Grupo de Trabajo y son específicas para la actividad del Expendio de Gas Licuado de Petróleo para 
recipientes portátiles a presión. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4. DEFINICIONES   
 14     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Para efectos de la aplicación e interpretación 
del presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana, se aplican en singular o plural los conceptos y definiciones, previstos en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
aplicables y a las definiciones siguientes:    Para efectos de la aplicación e interpretación de 
la presente Norma Oficial Mexicana, se aplican 
en singular o plural los conceptos y definiciones, previstos en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Disposiciones Administrativas de Carácter General emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos aplicables y a 
las definiciones siguientes:  
4.1. Accesorio: Componente de los sistemas 
que integran la Estación de Servicio, 
necesarios para el manejo, control, medición 
y seguridad del Gas Licuado de Petróleo.  4.1. Accesorio: Componente de los 
sistemas que integran la estación de 
servicio con fin específico, necesarios para el manejo, control, medición y seguridad 
del Gas Licuado de Petróleo. Procede, se modifica para adecuar a 
las modificaciones realizadas a la 
definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin 
específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4.1. Accesorio: Componen te de los sistemas que 
integran la estación de servicio con fin específico, necesarios para el manejo, control, medición y 
seguridad del Gas Licuado de Petróleo. 
  
4.2. Agencia: Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.    4.2. Agencia: Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
4.3. Análisis de Capas de Protección: 
Herramienta semi-cuantitativa de análisis y 
evaluación de riesgos que permite determinar si se requieren implementar Capas de Protección Independientes de seguridad en los escenarios de mayor riesgo identificados en el Análisis de Riesgos, comúnmente denominado LOPA por sus siglas en inglés; Layers Of Protection 
Analysis.    4.3. Análisis de Capas de Protección: 
Herramienta semi-cuantitativa de análisis y 
evaluación de riesgos que permite determinar si se requieren implementar Capas de Protección Independientes de seguridad en los escenarios de mayor riesgo identificados en el Análisis de Riesgos, comúnmente denominado LOPA por sus siglas en inglés; Layers Of Protection 
Analysis.  
4.4. Área de almacenamiento: Área 
delimitada que contiene los Recipientes de 
almacenamiento y sus Accesorios, bombas 
y tuberías para Trasvase.    4.4. Área de almacenamiento: Área delimitada 
que contiene los Recipientes de almacenamiento 
y sus Accesorios, bombas y tuberías para 
Trasvase.  
4.5. Área de expendio: Área delimitada 
para llevar a cabo el llenado parcial o total 
de Gas Licuado de Petróleo de Recipientes Portátiles de forma segura, que contiene básculas, medidores y conexiones de 
llenado.    4.5. Área de expendio: Área delimitada para 
llevar a cabo el llenado parcial o total de Gas 
Licuado de Petróleo de Recipientes Portátiles de forma segura, que contiene básculas, medidores 
y conexiones de llenado.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     15 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.6. Área de revisión de Recipientes 
Portátiles: Área delimitada donde el personal que opera la instalación inspecciona visualmente si existen daños, fallas o fugas en los Recipientes Portátiles, previo a su llenado parcial o total.    4.6. Área de revisión de Recipientes Portátiles: 
Área delimitada donde el personal que opera la instalación inspecciona visualmente si existen daños, fallas o fugas en los Recipientes Portátiles, previo a su llenado parcial o total.  
4.7. Bitácora: Libro con los registros físicos o digitales de las actividades de Mantenimiento y Operación.    4.7. Bitácora: Libro con los registros físicos o 
digitales de las actividades de Mantenimiento y Operación.  
4.8. Bocatoma: Punto donde se une la manguera de recepción o llenadera con el Sistema de Trasvase de la Estación de Servicio.  4.8. Bocatoma: Punto donde se une la 
manguera de recepción o llenadera con el Sistema de Trasvase de la estación de servicio con fin específico. 
 Procede, se modifica para adecuar a 
las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4.8. Bocatoma: Punto donde se une la manguera de recepción o llenadera con el Sistema de Trasvase de la estación de servicio con fin específico. 
  
4.9. Capa de Protección Independiente: 
Sistema, dispositivo o acción, que cumple 
con las características de efectividad, independencia y ser auditable.    4.9. Capa de Protección Independiente: 
Sistema, dispositivo o acción, que cumple con las características de efectividad, independencia y ser auditable.  
4.10. Clasificación de áreas: Asignación de las superficies en función de las concentraciones y propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables, polvos o fibras combustibles de fácil ignición que pudieran estar presentes.    4.10. Clasificación de áreas: Asignación de las 
superficies en función de las concentraciones y propiedades de los vapores, líquidos o gases inflamables, polvos o fibras combustibles de fácil ignición que pudieran estar presentes.  
4.11. Cierre: Etapa del ciclo de vida de un Proyecto del Sector Hidrocarburos en la cual una Instalación deja de operar de manera definitiva, en condiciones seguras y libre de Hidrocarburos, Petrolíferos o cualquier producto resultado o inherente al proceso. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar 
La definición ya se incluyó en las DACG de 
Cierre, Desmantelamiento y Abandono en desarrollo. Procede, se elimina para no llegar a contradecir el documento normativo que llegue a emitir la ASEA donde hable de la etapa de Cierre. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se eliminó la definición. 
  
4.12. Conector flexible: Elemento diseñado 
para absorber vibraciones ocasionadas por el funcionamiento de los equipos de la Estación de Servicio o para interconectar dos tramos de tubería.  4.11. Conector flexible: Elemento 
diseñado para absorber vibraciones ocasionadas por el funcionamiento de los equipos de la Estación de Servicio o para interconectar dos tramos de tubería. Se modifica el numeral, derivado de la eliminación de la definición 4.11. Cierre, pasa a ser 4.11. Conector flexible. 4.11. Conector flexible: Elemento diseñado para absorber vibraciones ocasionadas por el funcionamiento de los equipos de la Estación de Servicio con Fin Específico o para interconectar dos tramos de tubería.   
 16     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.13. Desmantelamiento: Actividad en la 
que se realiza la remoción total o parcial, reutilización y disposición segura de equipos y Accesorios de una Instalación. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar 
La definición ya se incluyó en las DACG de 
Cierre, Desmantelamiento y Abandono en desarrollo. Procede, se elimina para no llegar a contradecir el documento normativo que llegue a emitir la ASEA donde hable de la etapa de Cierre. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se eliminó la definición. 
  
4.14. Diseño original: Información del libro 
de proyecto, previo a la Construcción, que 
especifica las condiciones de Operación, condiciones de seguridad, características y materiales utilizados en equipos, instalaciones y Accesorios de la Estación de Servicio.  4.12. Diseño original: Información del libro 
de proyecto, previo a la Construcción, que 
especifica las condiciones de Operación, condiciones de seguridad, características y materiales utilizados en equipos, instalaciones y Accesorios de la Estación de Servicio. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.12. Diseño original: Información del libro de 
proyecto, previo a la Construcción, que especifica 
las condiciones de Operación, condiciones de seguridad, características y materiales utilizados en equipos, instalaciones y Accesorios de la Estación de Servicio con Fin Específico.  
4.15. Dispositivo de llenado de desconexión 
seca: Dispositivo que permite el Trasvase de 
Gas Licuado de Petróleo, desde la llenadera o múltiple de llenado hacia los Recipientes Portátiles.  4.13. Dispositivo de llenado de 
desconexión seca: Dispositivo que permite el Trasvase de Gas Licuado de Petróleo, desde la llenadera o múltiple de llenado hacia los Recipientes Portátiles. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.13. Dispositivo de llenado de desconexión 
seca: Dispositivo que permite el Trasvase de Gas 
Licuado de Petróleo, desde la llenadera o múltiple de llenado hacia los Recipientes Portátiles.  
4.16. Estación de Servicio: La instalación 
destinada para el Expendio al Público de 
Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles a presión. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Estación de Servicio con Fin Específico: La instalación que cuenta con la 
infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el Expendio al Público, por medio del llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo en Recipientes Portátiles a presión. 
Se sugiere modificar la definición a fin de 
homologarla con la establecida en el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. No procede, se elimina, ya que se 
encuentra definido en el Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se elimina.  
 CARLOS DAN RUBIO MORÁN Estación de Servicio con fin específico: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el Expendio al Público, por medio del llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo en Recipientes Portátiles a presión. 
Se sugiere modificar la definición a fin de 
homologarla con la establecida en el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos No procede, se elimina, ya que se encuentra definido en el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se elimina.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     17 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Estación de Servicio con fin específico: La 
instalación que cuenta con la 
infraestructura y equipos necesarios para 
llevar a cabo el Expendio al Público, por 
medio del llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo en Recipientes Portátiles a presión. No procede, se elimina, ya que se 
encuentra definido en el Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Se elimina.  
4.17. Faldón: Estructura para soporte del 
Recipiente de almacenamiento de tipo 
vertical, formada por una envolvente 
metálica cilíndrica.  4.15. Faldón: Estructura para soporte del 
Recipiente de almacenamiento de tipo 
vertical, formada por una envolvente 
metálica cilíndrica. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.14. Faldón: Estructura para soporte del 
Recipiente de almacenamiento de tipo vertical, 
formada por una envolvente metálica cilíndrica.  
4.18. Grieta: Hendidura superficial en el 
cordón de la soldadura, en la placa de la 
sección cilíndrica o casquete de los recipientes a presión.  4.16. Grieta: Hendidura superficial en el 
cordón de la soldadura, en la placa de la sección cilíndrica o casquete de los recipientes a presión. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.15. Grieta: Hendidura superficial en el cordón 
de la soldadura, en la placa de la sección 
cilíndrica o casquete de los recipientes a presión.  
4.19. LFMN: Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  4.17. LFMN: Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.16. LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
4.20. Mantenimiento preventivo: Realización 
de actividades programadas para la limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de 
piezas para mantener los equipos, instalaciones o Accesorios en condiciones seguras de Operación.  4.18. Mantenimiento preventivo: 
Realización de actividades programadas 
para la limpieza, lubricación, ajuste y 
sustitución de piezas para mantener los equipos, instalaciones o Accesorios en condiciones seguras de Operación. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.17. Mantenimiento preventivo: Realización de 
actividades programadas para la limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de piezas para 
mantener los equipos, instalaciones o Accesorios 
en condiciones seguras de Operación.  
4.21. Mantenimiento correctivo: Realización 
de actividades no programadas para reparar o sustituir equipos, instalaciones o 
Accesorios dañados o que no funcionan, para operar en condiciones seguras de Operación.  4.19. Mantenimiento correctivo: 
Realización de actividades no 
programadas para reparar o sustituir 
equipos, instalaciones o Accesorios dañados o que no funcionan, para operar en condiciones seguras de Operación. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.18. Mantenimiento correctivo: Realización de 
actividades no programadas para reparar o sustituir equipos, instalaciones o Accesorios 
dañados o que no funcionan, para operar en 
condiciones seguras de Operación.  
4.22. Modificación al diseño: Cualquier 
modificación del Diseño original, de la capacidad total de almacenamiento, del 
cambio de la tecnología, así como del cambio de capacidad y posición de cualquier equipo.  4.20. Modificación al diseño: Cualquier 
modificación del Diseño original, de la 
capacidad total de almacenamiento, del 
cambio de la tecnología, así como del cambio de capacidad y posición de cualquier equipo. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.19. Modificación al diseño: Cualquier 
modificación del Diseño original, de la capacidad total de almacenamiento, del cambio de la 
tecnología, así como del cambio de capacidad y 
posición de cualquier equipo.  
4.23. Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles: Parte del Sistema de Trasvase localizado en el Área de expendio que tiene 
instaladas más de una llenadera para 
Recipientes Portátiles.  4.21. Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles: Parte del Sistema de Trasvase 
localizado en el Área de expendio que 
tiene instaladas más de una llenadera para 
Recipientes Portátiles. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.20. Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles: Parte del Sistema de Trasvase localizado en el Área de expendio que tiene 
instaladas más de una llenadera para 
Recipientes Portátiles.  
4.24. Norma: Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-008-ASEA-2018; 
especificaciones técnicas y requisitos en 
materia de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, 
Operación, Mantenimiento, Cierre y 
Desmantelamiento de Estaciones de 
Servicio.  4.24. Norma: Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-008-ASEA-2018; 
estaciones de servicio con fin específico 
para el expendio al público de gas licuado 
de petróleo, por medio del llenado parcial o 
total de recipientes portátiles a presión. 
Se modifica para adecuar a la respuesta 
con respecto al Título homologando con 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Procede, derivado de la revisión 
técnica y jurídica del instrumento 
regulatorio, se identificó la necesidad 
de modificar el título y adecuarlo a la 
respuesta que se dio a MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4.21. Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-008-
ASEA-2019; Estación de Servicio con Fin 
Específico para el expendio al público de gas 
licuado de petróleo, por medio del llenado parcial 
o total de recipientes portátiles. 
   
 18     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.25. Personal competente: Personal 
capacitado y entrenado en los procedimientos operativos, de Mantenimiento y de seguridad para el Pre-arranque, la Operación y el Mantenimiento de las Estaciones de Servicio. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar 
Se sugiere emplear el concepto de 
“Competencia del personal” incluido en las DACG SASISOPA No procede, pero se modifica el comentario no se sustenta sobre una base jurídica o técnica la competencia del personal es distinta a un personal competente. Se modifica el numeral, derivado de la eliminación de las algunas definiciones por la consulta pública. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4.22. Personal competente: Personal capacitado y entrenado en los procedimientos operativos, de Mantenimiento y de seguridad para el Pre-arranque, la Operación y el Mantenimiento de las Estaciones de Servicio con Fin Específico.  
4.26. Peso total del recipiente (PTR): Es la 
suma de los pesos, del recipiente a presión 
diseñado para contener Gas Licuado de Petróleo y del Gas Licuado de Petróleo contenido en el Recipiente Portátil a presión, expresado en kilogramos (kg).  4.24. Peso total del recipiente 
(PTR): Es la suma de los pesos, del recipiente a presión diseñado para contener Gas Licuado de Petróleo y del Gas Licuado de Petróleo contenido en el Recipiente Portátil a presión, expresado en kilogramos (kg). Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.23. Peso total del recipiente (PTR): Es la 
suma de los pesos, del recipiente a presión 
diseñado para contener Gas Licuado de Petróleo y del Gas Licuado de Petróleo contenido en el Recipiente Portátil, expresado en kilogramos (kg).  
4.27. Pre-arranque: Las acciones que 
permiten verificar que los equipos e 
instalaciones se encuentren en condiciones de operación segura, previo a su puesta en Operación, para prevenir daños a las personas, medio ambiente, materiales y las instalaciones. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA): Revisión documental y de campo 
previo al arranque de una instalación nueva, reparada, modificada, o reactivada, con la finalidad de verificar que se hayan cumplido los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente del diseño y construcción, así como lo relativo a la operación y el mantenimiento, para una operación segura. 
Se sugiere modificar la definición de pre-
arranque para que de mayor claridad. Derivado de la revisión técnica y 
jurídica del instrumento regulatorio, 
se identificó la necesidad de eliminar la definición, para no contradecir la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA). 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se elimina.  
 NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA): Revisión documental y de campo previo al arranque de una instalación nueva, reparada, modificada, o reactivada, con la finalidad de verificar que se hayan cumplido los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente del diseño y construcción, así como lo relativo a la operación y el mantenimiento, para una operación segura. 
Se debe de homologar con lo establecido 
en el Contenido Técnico de Revisión de Seguridad de Pre-arranque Derivado de la revisión técnica y jurídica del instrumento regulatorio, se identificó la necesidad de eliminar la definición, para no contradecir la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA). 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se elimina.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     19 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.28. Presión de diseño: Es la Presión 
interna a la que está expuesto el recipiente 
en condiciones extremas de operación previstas durante su vida útil, tomando como 
base el propano puro. CARLOS DAN RUBIO MORÁN Presión de diseño: Es la Presión interna a la que está expuesto el sistema en 
condiciones extremas de operación previstas durante su vida útil, tomando 
como base el propano puro. 
En las demás definiciones de presión se 
contempla el sistema y no solo el 
recipiente de almacenamiento. Procede parcialmente, se modifica la 
definición para dar mayor claridad 
técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4.24. Presión de diseño: El valor de la Presión 
establecido en la fabricación del equipo, sobre las 
condiciones más severas de presión y temperatura esperadas durante su 
funcionamiento, y conforme a las cuales se 
determinan las especifica ciones más estrictas de 
espesor de pared y de sus Componentes. Su 
valor corresponde como mínimo a 1.10 el valor 
de la Presión de Operación Máxima.  
4.29. Presión de operación: Presión a la 
que opera normalmente, en sus diferentes 
segmentos las Estaciones de Servicio. CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Presión de operación: Presión a la que opera normalmente en los diferentes 
segmentos del sistema, en las Estaciones de Servicio. 
En las demás definiciones de presión se 
contempla el sistema y no solo el 
recipiente de almacenamiento. Procede parcialmente, se modifica la definición para dar mayor claridad 
técnica y se adecua a las modificaciones realizadas a la 
definición del ahora numeral 4.14. 
Estación de Servicio con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 4.25. Presión de operación: Presión a la que 
opera normalmente en los diferentes segmentos 
del sistema, en las Estaciones de Servicio con Fin Específico.  
4.30. Presión de operación máxima: El 
valor de presión más severo esperado 
durante la Operación. CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Presión de operación máxima: El valor de presión más severo que puede soportar el 
sistema durante la Operación. 
En las demás definiciones de presión se 
contempla el sistema y no solo el 
recipiente de almacenamiento Procede, se modifica la definición para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4.26. Presión de operación máxima: El valor de 
presión más severo que puede soportar el 
sistema durante la Operación.  
4.31. Presión de prueba: Presión a la cual 
es sometido el sistema antes de entrar en 
Operación con el fin de garantizar su hermeticidad e integridad.  4.28. Presión de prueba: Presión a la 
cual es sometido el sistema antes de 
entrar en Operación con el fin de garantizar su hermeticidad e integridad. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.27. Presión de prueba: Presión a la cual es 
sometido el sistema antes de entrar en Operación 
con el fin de garantizar su hermeticidad e integridad.  
4.32. Protuberancia: Parte de la superficie 
de la sección cilíndrica, cordón de 
soldadura, o casquetes de un Recipiente de 
almacenamiento, que se abulta o sobresale 
del resto de la superficie.  4.29. Protuberancia: Parte de la 
superficie de la secci ón cilíndrica, cordón 
de soldadura, o casquetes de un Recipiente de almacenamiento, que se 
abulta o sobresale del resto de la superficie. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.28. Protuberancia: Parte de la superficie de la 
sección cilíndrica, cordón de soldadura, o 
casquetes de un Recipiente de almacenamiento, 
que se abulta o sobresale del resto de la 
superficie.  
4.33. Punto de interconexión: Es el punto 
donde se unen los sistemas de Trasvase de 
una Planta de Distribución o Estación de 
Servicio con Fin Específico de Gas Licuado 
de Petróleo para expendio a vehículos automotores y de la Estación de Servicio.  4.33. Punto de interconexión: Es el punto 
donde se unen los sistemas de Trasvase 
de una Planta de Distribución o Estación 
de Servicio con Fin Específico de Gas 
Licuado de Petróleo para expendio a vehículos automotores y de la Estación de 
estación de servicio con fin específico. Procede, se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la 
definición del ahora numeral 4.14. 
Estación de Servicio con fin 
específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4.29. Punto de interconexión: Es el punto donde 
se unen los sistemas de Trasvase de una Planta 
de Distribución o Estación de Servicio con Fin 
Específico de Gas Licuado de Petróleo para 
expendio a vehículos automotores y de la estación de servicio con fin específico. 
   
 20     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.34. Recipiente de almacenamiento: 
Recipiente no transportable a presión para 
contener Gas Licuado de Petróleo, instalado permanentemente en una Estación de 
Servicio.  4.34. Recipiente de almacenamiento: 
Recipiente no transportable a presión para 
contener Gas Licuado de Petróleo, instalado permanentemente en estación de 
servicio con fin específico. Procede, se modifica para adecuar a 
las modificaciones realizadas a la 
definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin 
específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.30. Recipiente de almacenamiento: Recipiente 
no transportable a presión para contener Gas 
Licuado de Petróleo, instalado permanentemente 
en estación de servicio con fin específico. 
  
4.35. Recipiente receptor: Recipiente no 
transportable destinado a recibir el contenido de Recipientes Portátiles a presión dañados 
o con fuga.  4.32. Recipiente receptor: 
Recipiente no transportable destinado a 
recibir el contenido de Recipientes 
Portátiles a presión dañados o con fuga. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.31. Recipiente receptor: Recipiente no 
transportable destinado a recibir el contenido de 
Recipientes Portátiles dañados o con fuga.  
4.36. RSPA: Revisión de Seguridad de Pre-arranque. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar 
Ya que se considera en la definición antes 
señalada. Procede, se elimina, derivado de la 
revisión técnica y jurídica del instrumento regulatorio, se identificó la necesidad de eliminar la definición, para no contradecir la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE 
PRE-ARRANQUE (RSPA). 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Se elimina.  
4.37. Separador mecánico: Dispositivo que 
ha sido diseñado para impedir el derrame de 
Gas Licuado de Petróleo, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Trasvase; asimismo, tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente estando 
conectada la manguera. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Separador mecánico: Dispositivo que ha 
sido diseñado para impedir la liberación del 
Gas Licuado de Petróleo al ambiente, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Trasvase; asimismo, tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente 
estando conectada la manguera. 
Se sugiere adecuar la definición debido 
que la liberación contempla las fases 
liquida y gaseosa del Gas L.P. Procede, se modifica para dar mayor 
certeza técnica al documento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.32. Separador mecánico: Dispositivo que ha 
sido diseñado para impedir la liberación del Gas 
Licuado de Petróleo al ambiente, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Trasvase; asimismo, tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente 
estando conectada la manguera. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Separador mecánico: Dispositivo que ha 
sido diseñado para impedir la liberación del 
Gas Licuado de Petróleo al ambiente, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Trasvase; asimismo, tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente 
estando conectada la manguera. 
Debido que la liberación contempla las 
fases liquida y gaseosa del Gas L.P Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.32. Separador mecánico: Dispositivo que ha 
sido diseñado para impedir la liberación del Gas 
Licuado de Petróleo al ambiente, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Trasvase; asimismo, tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente 
estando conectada la manguera. 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     21 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.38. Sistema contra incendio: Conjunto de 
elementos cuya finalidad es detectar, 
alarmar, controlar, mitigar y minimizar las 
consecuencias de fugas, derrames, 
incendios o explosiones del Gas Licuado de 
Petróleo.  4.34. Sistema contra incendio: Conjunto 
de elementos cuya finalidad es detectar, 
alarmar, controlar, mitigar y minimizar las 
consecuencias de fugas, derrames, 
incendios o explosiones del Gas Licuado 
de Petróleo. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.33. Sistema contra incendio: Conjunto de 
elementos cuya finalidad es detectar y alarmar 
fugas o derrames; así como controlar, mitigar y 
minimizar las consecuencias de incendios o 
explosiones del Gas Licuado de Petróleo.  
4.39. Sistema de Trasvase: Conjunto de 
tuberías, válvulas, equipos y Accesorios 
para transferir Gas Licuado de Petróleo, 
construido para quedar instalado 
permanentemente en una Estación de 
Servicio.  Se elimina Se elimina para no contradecir el 
contenido técnico de las 
disposiciones administrativas de 
Trasvase y cualquier otro documento 
que emita la Agencia para esta 
actividad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se elimina  
4.40. Sistema de vaciado de Recipientes 
Portátiles: Conjunto de tuberías, mangueras, conexiones, válvulas, Accesorios y 
Recipiente receptor, destinados al vaciado de recipientes que presenten fuga y/o daño 
físico.  4.35. Sistema de vaciado de Recipientes 
Portátiles: Conjunto de tuberías, 
mangueras, conexiones, válvulas, 
Accesorios y Recipiente receptor, destinados al vaciado de recipientes que 
presenten fuga y/o daño físico. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.34. Sistema de vaciado de Recipientes 
Portátiles: Conjunto de tuberías, mangueras, conexiones, válvulas, Accesorios y Recipiente 
receptor, destinados al vaciado de recipientes 
que presenten fuga y/o daño físico.  
4.41. Toma de recepción: Punto de 
conexión con la manguera proveniente del 
Auto-tanque que abastece Gas Licuado de 
Petróleo a los Recipientes de 
almacenamiento de la Estación de Servicio.  4.41. Toma de recepción: Punto de 
conexión con la manguera proveniente del 
Auto-tanque que abastece Gas Licuado de 
Petróleo a los Recipientes de 
almacenamiento de la estación de servicio 
con fin específico. Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4.35. Toma de recepción: Punto de conexión con 
la manguera proveniente del Auto-tanque que 
abastece Gas Licuado de Petróleo a los 
Recipientes de almacenamiento de la estación de 
servicio con fin específico.  
4.42. Trasvase: Operación que consiste en 
pasar Hidrocarburos o Petrolíferos de un recipiente a otro, por medio de sistemas o 
equipos diseñados y especificados para tal fin. En términos de esta definición, también 
se entenderán por trasvase, las operaciones 
de transferencia, trasiego, carga, descarga, recibo o entrega de Hidrocarburos o Petrolíferos.  Se elimina Se elimina para no contradecir el 
contenido técnico de las 
disposiciones administrativas de 
Trasvase y cualquier otro documento que emita la Agencia para esta actividad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Se elimina   
 22     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.43. Unidad Habitacional Multifamiliar: 
Construcción destinada a la vivienda, 
constituida por al menos tres niveles, y éstos a su vez por al menos dos departamentos 
habitacionales.  4.37. Unidad Habitacional Multifamiliar: 
Construcción destinada a la vivienda, 
constituida por al menos tres niveles, y éstos a su vez por al menos dos 
departamentos habitacionales. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública y homologar con la normatividad 
emitida por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.36. Unidad Habitacional Multifamiliar: Edificio 
que contiene tres o más unidades de vivienda.  
4.44. Válvula de alivio hidrostático: Dispositivo mecánico de operación automática utilizado para liberar el exceso de presión hidrostática dentro de la tubería de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la 
presión por debajo de dicho valor. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Válvula de alivio hidrostático: Dispositivo 
mecánico de operación automática utilizado para liberar el exceso de presión hidrostática en los tramos de tubería o tubería y manguera de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la 
presión por debajo de dicho valor. 
El Gas L.P. en estado líquido puede 
quedar atrapado entre tramos de tubería o 
tubería y manguera Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor certeza técnica al 
documento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.37. Válvula de alivio hidrostático: Dispositivo 
mecánico de operación automática utilizado para liberar el exceso de presión hidrostática en los tramos de tubería y manguera de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la presión por debajo de dicho 
valor. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Válvula de alivio hidrostático: Dispositivo 
mecánico de operación automática 
utilizado para liberar el exceso de presión hidrostática en los tramos de tubería o tubería y manguera de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la 
presión por debajo de dicho valor. 
El Gas L.P. en estado líquido puede 
quedar atrapado entre tramos de tubería o 
tubería y manguera Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.37. Válvula de alivio hidrostático: Dispositivo 
mecánico de operación automática utilizado para 
liberar el exceso de presión hidrostática en los tramos de tubería y manguera de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la presión por debajo de dicho 
valor. 
  
4.45. Válvula de alivio de presión: 
Dispositivo mecánico de acción automática 
utilizado para aliviar la presión dentro del recipiente, que abre cuando la presión sobrepasa un valor predeterminado y cierra 
al disminuir ésta por debajo de dicho valor.  4.39. Válvula de alivio de presión: 
Dispositivo mecánico de acción automática 
utilizado para aliviar la presión dentro del recipiente, que abre cuando la presión sobrepasa un valor predeterminado y cierra al disminuir ésta por debajo de dicho 
valor. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.38. Válvula de alivio de presión: 
Dispositivo mecánico de acción automática 
utilizado para aliviar la presión dentro del recipiente, que abre cuando la presión sobrepasa un valor predeterminado y cierra al disminuir ésta 
por debajo de dicho valor.  
  Válvula de Corte: Válvula para cerrar o 
abrir el flujo de Gas Licuado de Petróleo en 
una tubería, puede ser de operación manual, o no manual operada mediante un actuador con energía neumática, hidráulica, mecánica o eléctrica. El actuador puede ser controlado mediante un interruptor en forma manual o 
automática, local o remotamente. Se agrega definición por comentario 
de CARLOS DAN RUBIO MORAN en 
el primer párrafo del numeral 8.4.7. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 4.39. Válvula de Corte: Válvula para cerrar o abrir 
el flujo de Gas Licuado de Petróleo en una 
tubería, puede ser de operación manual, o no manual operada mediante un actuador con energía neumática, hidráulica, mecánica o eléctrica. El actuador puede ser controlado mediante un interruptor en forma manual o 
automática, local o remotamente.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     23 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4.46. Válvula de exceso de flujo: 
Dispositivo mecánico de acción automática 
que cierra cuando el flujo de Gas Licuado de 
Petróleo en estado líquido o vapor excede el 
valor del gasto indicado en el cálculo.  4.41. Válvula de exceso de flujo: 
Dispositivo mecánico de acción automática 
que cierra cuando el flujo de Gas Licuado 
de Petróleo en estado líquido o vapor 
excede el valor del gasto indicado en el 
cálculo. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.40. Válvula de exceso de flujo: Dispositivo 
mecánico de acción automática que cierra 
cuando el flujo de Gas Licuado de Petróleo en 
estado líquido o vapor excede el valor del gasto 
indicado en el cálculo.  
4.47. Válvula de llenado: Dispositivo 
mecánico de operación automática formado 
por un doble sello de no retroceso.  4.42. Válvula de llenado: Dispositivo 
mecánico de operación automática 
formado por un doble sello de no retroceso. Se modifica el numeral, derivado de 
la eliminación de las algunas 
definiciones por la consulta pública. 4.41. Válvula de llenado: Dispositivo mecánico 
de operación automática formado por un doble 
sello de no retroceso.  
4.48. Válvula de máximo llenado: 
Dispositivo mecánico de operación manual que indica el nivel preestablecido de máximo 
llenado de Gas Licuado de Petróleo en 
estado líquido en el recipiente. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Válvula de máximo llenado: Dispositivo 
mecánico de operación manual que indica el nivel preestablecido de máximo llenado 
de Gas Licuado de Petróleo en estado líquido en el recipiente, que puede estar 
acoplada a una válvula de Servicio 
Debido a que en el diseño de los 
recipientes de almacenamientos de hasta 
5,000 litros, no se contempla la instalación 
de la válvula de máximo llenado. Procede, se modifica para dar mayor 
certeza técnica al documento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4.42. Válvula de máximo llenado: Dispositivo 
mecánico de operación manual que indica el nivel preestablecido de máximo llenado de Gas 
Licuado de Petróleo en estado líquido en el recipiente, que puede estar acoplada a una 
válvula de Servicio. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Válvula de máximo llenado: Dispositivo 
mecánico de operación manual que indica 
el nivel preestablecido de máximo llenado 
de Gas Licuado de Petróleo en estado 
líquido en el recipiente, que puede estar 
acoplada a una válvula de Servicio. 
Debido a que en el diseño de los 
recipientes de almacenamientos de hasta 
5,000 litros, no se contempla la instalación 
de la válvula de máximo llenado. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4.42. Válvula de máximo llenado: Dispositivo 
mecánico de operación manual que indica el nivel 
preestablecido de máximo llenado de Gas 
Licuado de Petróleo en estado líquido en el 
recipiente, que puede estar acoplada a una 
válvula de Servicio.  
4.49. Válvula de no retroceso: Dispositivo 
mecánico o de operación automática que 
permite el flujo en un solo sentido, cerrando 
cuando el flujo se detiene o se invierte.  4.44. Válvula de no retroceso: Dispositivo 
mecánico o de operación automática que 
permite el flujo en un solo sentido, cerrando cuando el flujo se detiene o se invierte.  4.43. Válvula de no retroceso: Dispositivo 
mecánico o de operación automática que permite el flujo en un solo sentido, cerrando cuando el 
flujo se detiene o se invierte.  
4.50. Válvula de paro de emergencia: 
Dispositivo mecánico de acción remota que interrumpe el flujo de Gas Licuado de 
Petróleo al accionar el botón de emergencia.  4.45. Válvula de paro de emergencia: 
Dispositivo mecánico de acción remota 
que interrumpe el flujo de Gas Licuado de 
Petróleo al accionar el botón de 
emergencia.  4.44. Válvula de paro de emergencia: 
Dispositivo mecánico de acción remota que 
interrumpe el flujo de Gas Licuado de Petróleo al 
accionar el botón de emergencia.  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Se sugiere contemplar la definición de 
válvula de servicio, de acuerdo con la 
NOM-009-SESH-2011: “Dispositivo 
mecánico de operación manual que integra 
en su cuerpo una válvula de descarga y un indicador con vena de máximo llenado de 
líquido al 85%. Esta válvula es utilizada 
para suministrar Gas L.P. en estado vapor. El indicador de máximo llenado puede ser 
integrado al recipiente en forma 
independiente. Para los recipientes clasificados como Tipo C de esta Norma 
Oficial Mexicana, la válvula de servicio es 
el dispositivo mecánico de operación manual utilizado para suministrar Gas L.P. 
en estado líquido, que integra en su cuerpo 
una válvula de descarga y una de exceso 
de flujo”. 
Se sugiere agregar ya que en el cuerpo del 
documento se utiliza. Procede, se agrega definición para dar mayor certeza técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4.45. Válvula de servicio: Dispositivo mecánico 
de operación manual que integra en su cuerpo 
una válvula de descarga y un indicador con vena 
de máximo llenado de líquido al 85%. Esta 
válvula es utilizada para suministrar Gas L.P. en estado vapor. El indicador de máximo llenado 
puede ser integrado al recipiente en forma 
independiente. Para los recipientes clasificados como Tipo C de esta Norma Oficial Mexicana, la 
válvula de servicio es el dispositivo mecánico de 
operación manual utilizado para suministrar Gas L.P. en estado líquido, que integra en su cuerpo 
una válvula de descarga y una de exceso de 
flujo.   
 24     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Se sugiere contemplar la definición de 
válvula de servicio, de acuerdo con la 
NOM-009-SESH-2011: “Dispositivo mecánico de operación manual que integra en su cuerpo una válvula de descarga y un indicador con vena de máximo llenado de líquido al 85%. Esta válvula es utilizada para suministrar Gas L.P. en estado vapor. El indicador de máximo llenado puede ser integrado al recipiente en forma independiente. Para los recipientes clasificados como Tipo C de esta Norma Oficial Mexicana, la válvula de servicio es el dispositivo mecánico de operación manual utilizado para suministrar Gas L.P. en estado líquido, que integra en su cuerpo una válvula de descarga y una de exceso 
de flujo”. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4.45. Válvula de servicio: Dispositivo mecánico 
de operación manual que integra en su cuerpo 
una válvula de descarga y un indicador con vena de máximo llenado de líquido al 85%. Esta válvula es utilizada para suministrar Gas L.P. en estado vapor. El indicador de máximo llenado puede ser integrado al recipiente en forma independiente. Para los recipientes clasificados como Tipo C de esta Norma Oficial Mexicana, la válvula de servicio es el dispositivo mecánico de operación manual utilizado para suministrar Gas L.P. en estado líquido, que integra en su cuerpo una válvula de descarga y una de exceso de 
flujo.  
5. DISEÑO    5. DISEÑO  
5.1. Requisitos del proyecto    5.1. Requisitos del proyecto  
La Estación de Servicio, debe estar en un 
área independiente destinada para esta 
actividad. El Regulado debe integrar un libro de proyecto que contenga la información documental del Diseño original de la Estación de Servicio, y debe de estar compuesto por las memorias técnico descriptivas y los planos de cada uno de los proyectos: civil, mecánico, eléctrico y contra incendio. El libro de proyecto debe incluir el listado de normas, códigos y estándares indicando los numerales y/o incisos utilizados en el diseño de cada área o disciplina del proyecto. Para el desarrollo del Diseño de la Estación de Servicio, en lo no previsto en las Normas Oficiales Mexicanas, se podrá optar por las Normas, códigos o estándares equivalentes aceptados internacionalmente para el desarrollo del 
diseño del proyecto.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. La Estación de Servicio con Fin Específico, debe 
estar en un área independiente destinada para 
esta actividad. El Regulado debe integrar un libro de proyecto que contenga la información documental del Diseño original de la Estación de Servicio con Fin Específico, y debe de estar compuesto por las memorias técnico descriptivas y los planos de cada uno de los proyectos: civil, mecánico, eléctrico y contra incendio. El libro de proyecto debe incluir el listado de normas, códigos y estándares indicando los numerales y/o incisos utilizados en el diseño de cada área o disciplina del proyecto. Para el desarrollo del Diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico, en lo no previsto en las Normas Oficiales Mexicanas, se podrá optar por las Normas, códigos o estándares equivalentes aceptados internacionalmente para el desarrollo 
del diseño del proyecto.  
El libro de proyecto debe contener nombre, 
razón o denominación social del Regulado y 
fecha de elaboración. Se debe especificar el domicilio del predio donde se planea ubicar la Estación de Servicio, incluyendo las coordenadas geográficas o Sistema de coordenadas UTM (por sus siglas en inglés, 
Universal Transverse Mercator).   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. El libro de proyecto debe contener nombre, razón 
o denominación social del Regulado y fecha de 
elaboración. Se debe especificar el domicilio del predio donde se planea ubicar la Estación de Servicio con Fin Específico, incluyendo las coordenadas geográficas o Sistema de coordenadas UTM (por sus siglas en inglés, 
Universal Transverse Mercator).   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     25 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Las memorias técnico descriptivas y los 
planos deben llevar en cada página: Nombre 
completo y firma autógrafa del proyectista, su número de cédula profesional 
correspondiente a estudios de licenciatura 
relacionados con la materia del proyecto; nombre completo y firma autógrafa del 
representante legal el Regulado. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Las memorias técnic o descriptivas y los 
planos deben llevar en cada página: 
Nombre completo y firma autógrafa del proyectista, su número de cédula 
profesional correspondiente a estudios de 
licenciatura relacionados con la materia del proyecto; nombre completo y firma 
autógrafa del representante legal del el 
Regulado. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mayor entendimiento  No procede, se elimina, ya que son 
requisitos innecesarios. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Se elimina 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Las memorias técnic o descriptivas y los 
planos deben llevar en cada página: 
Nombre completo y firma autógrafa del proyectista, su número de cédula 
profesional correspondiente a estudios de 
licenciatura relacionados con la materia del proyecto; nombre completo y firma 
autógrafa del representante legal del el 
Regulado 
Se sugiere modificar la redacción para 
mayor entendimiento No procede, se elimina, ya que son 
requisitos innecesarios. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Se elimina 
  
5.2. Clasificación de las Estaciones de 
Servicio   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 5.2. Clasificación de las Estaciones de 
Servicio con Fin Específico  
Para los fines de aplicación e interpretación de la presente Norma, las Estaciones de 
Servicio con Fin Específico se clasifican en tipos 1 y 2:    Para los fines de aplicación e interpretación de la 
presente Norma, las Estaciones de Servicio con Fin Específico se clasifican en tipos 1 y 2:  
5.2.1. Estación de Servicio tipo 1 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Estación de Servicio tipo 1 
 No procede, se modifica para 
adecuar a la definición de Estación 
de Servicio con Fin Específico del 
Reglamento de las Actividades a que 
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Se incluyó la 
redacción del título de este numeral 
5.2.1 por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin 
embargo, el título de este numeral 
5.2.1 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (numeral 5.2.1, tercer 
párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 5.2.1. Estación de Servicio con Fin Específico 
tipo 1   
 26     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Son aquellas Estaciones de Servicio que 
cuentan con Recipientes de almacenamiento 
y que por su capacidad de almacenamiento se denominan: CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Son aquellas Estaciones de Servicio que cuentan con Recipientes de 
almacenamiento y que por su capacidad de almacenamiento se denominan: 
 No procede, pero se modifica para 
adecuar a las modificaciones 
realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio 
con fin específico. Sin embargo, el 
primer párrafo del numeral 5.2.1 no tiene una propuesta de modificación, 
pero se incluye por estar ligado al 
(numeral 5.2.1, tercer párrafo), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Son aquellas Estaciones de Servicio con Fin Específico que cuentan con Recipientes de 
almacenamiento y que por su capacidad de almacenamiento se denominan: 
  
Subtipo A Con capacidad total de 
almacenamiento hasta 15 000 L de agua, y CARLOS DAN RUBIO MORÁN Subtipo A. Con capacidad total de almacenamiento hasta 15 000 L de agua, y No procede, pero se modifica para adecuar a las modificaciones 
realizadas a la definición del ahora 
numeral 4.14. Estación de Servicio con fin específico. Sin embargo, el 
primer párrafo del numeral 5.2.1 no 
tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al 
(numeral 5.2.1, tercer párrafo), que sí 
presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Subtipo A. Con capacidad total de almacenamiento hasta 15 000 L de agua;  
Subtipo B Con capacidad total de 
almacenamiento superior a 15 000 L de 
agua y hasta 25 000 L de agua. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Subtipo B Con capacidad total de almacenamiento superior a 15 000 L de 
agua y hasta 25 000 L de agua. 
La capacidad total de almacenamiento 
para la instalación no debe ser mayor de 
25 000 L de agua. 
Es importante realizar un pronunciamiento 
acerca de las estaciones de servicio con 
capacidad mayor de 25 000 L, ya sea que se incluya en la clasificación o en su 
defecto, limitar la capacidad de estas. Lo 
anterior, en aras de no excluirlas de la presente regulación y que no represente 
un área de oportunidad en un futuro. Procede parcialmente, para dar claridad técnica, se modifica el 
contenido del numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Subtipo B Con capacidad total de 
almacenamiento superior a 15 000 L de agua y 
hasta 25 000 L de agua, y 
Subtipo C Con capacidad total de 
almacenamiento superior a 25 000 L de agua.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     27 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Subtipo B. Con capacidad total de almacenamiento superior a 15 000 L de 
agua y hasta 25 000 L de agua. 
La capacidad total de almacenamiento 
para la instalación no debe ser mayor de 25 000 L de agua. 
Es importante realizar un pronunciamiento 
acerca de las estaciones de servicio con 
capacidad mayor de 25 000 L, ya sea que 
se incluya en la clasificación o en su defecto, limitar la capacidad de estas. Lo 
anterior, en aras de no excluirlas de la 
presente regulación y que no represente un área de oportunidad en un futuro. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Subtipo B Con capacidad total de 
almacenamiento superior a 15 000 L de agua y 
hasta 25 000 L de agua, y 
Subtipo C Con capacidad total de 
almacenamiento superior a 25 000 L de agua.  
5.2.2. Estación de Servicio tipo 2   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 5.2.2. Estación de Servicio con Fin Específico 
tipo 2 
  
Son aquellas Estaciones de Servicio, que, a 
través de un Punto de interconexión, hacen 
uso de los Recipientes de almacenamiento 
de una Planta de Distribución o de los 
Recipientes de almacenamiento de una Estación de Servicio con Fin Específico de 
Gas Licuado de Petróleo para Expendio a 
vehículos automotores.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Son aquellas Estaciones de Servicio con Fin 
Específico, que, a través de un Punto de 
interconexión, hacen uso de los Recipientes de 
almacenamiento de una Planta de Distribución o 
de los Recipientes de almacenamiento de una Estación de Servicio con Fin Específico de Gas 
Licuado de Petróleo para Expendio a vehículos 
automotores.  
5.3. Proyecto civil AMEXGAS 5.3. Proyecto civil 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, se incluyó la redacción 
de este encabezado por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el 
encabezado no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, 
inciso a, sub numeral 4), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 5.3. Proyecto civil   
 28     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5.3.1. Especificaciones del proyecto civil AMEXGAS 5.3.1. Especificaciones del proyecto civil 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, se incluyó la redacción de este encabezado por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el 
encabezado no tiene una propuesta 
de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, 
inciso a, sub numeral 4), que sí 
presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 5.3.1. Especificaciones del proyecto civil  
a. Requisitos del predio AMEXGAS a. Requisitos del predio 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, se incluyó la redacción de este encabezado por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el encabezado no tiene una propuesta 
de modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso a, sub numeral 4), que sí 
presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. a. Requisitos del predio  
1. El predio donde se pretenda construir la 
Estación de Servicio, debe contar con 
accesos consolidados o compactados que permita el transito seguro de vehículos; AMEXGAS 1. El predio donde se pretenda construir la 
Estación de Servicio, debe contar con 
accesos consolidados o compactados que permita el transito seguro de vehículos; 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, pero se modifica, no presenta propuesta de modificación, 
se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la 
definición del ahora numeral 4.14. 
Estación de Servicio con fin específico.. 
También se aclara su inclusión por 
estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, 
inciso a, sub numeral 4), que sí 
presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 1. El predio donde se pretenda construir la 
Estación de Servicio con Fin Específico, debe 
contar con accesos consolidados o compactados que permita el transito seguro de vehículos; 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     29 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. No deben existir líneas eléctricas con 
tensión mayor a 4000 V, ya sean aéreas o 
por ductos bajo tierra, ni tuberías de conducción de Hidrocarburos ajenas a la Estación de Servicio, que crucen el predio 
de la misma; AMEXGAS 2. No deben existir líneas eléctricas con 
tensión mayor a 4000 V, ya sean aéreas o 
por ductos bajo tierra, ni tuberías de conducción de Hidrocarburos ajenas a la Estación de Servicio, que crucen el predio 
de la misma; 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, pero se modifica, no 
presenta propuesta de modificación, 
se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin 
específico. 
También se aclara su inclusión por 
estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso a, sub numeral 4), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 2. No deben existir líneas eléctricas con tensión 
mayor a 4000 V, ya sean aéreas o por ductos 
bajo tierra, ni tuberías de conducción de Hidrocarburos ajenas a la Estación de Servicio 
con Fin Específico, que crucen el predio de esta;  
3. Si la Estación de Servicio se encuentra en 
zonas susceptibles de deslaves o 
inundaciones, se deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones 
de éstas; AMEXGAS 3. Si la Estación de Servicio se encuentra 
en zonas susceptibles de deslaves o 
inundaciones, se deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones 
de éstas; 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté 
 No procede, se incluyó la redacción 
de este sub numeral 3 por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el sub numeral 3 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso a, sub numeral 4), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 3. Si la Estación de Servicio con Fin Específico 
se encuentra en zonas susceptibles de deslaves 
o inundaciones, se deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones de 
éstas; 
  
4. Entre la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de 
Servicio y los centros hospitalarios, unidades deportivas, lugares de concentración pública, edificaciones o inmuebles con concurrencia de personas debe de haber 
como mínimo una distancia de 30.00 m, y AMEXGAS 4. Entre la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de 
Servicio y los centros hospitalarios, unidades deportivas, lugares de concentración pública, edificaciones o inmuebles con concurrencia de 100 
personas o mas  debe de haber como 
mínimo una distancia de 30.00 m, y 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, pero se modifica, su 
propuesta no se encuentra 
sustentada técnica o jurídicamente, no se ha establecido un número mínimo de personas para los lugares de concentración pública que vienen listados en el ACUERDO que determina los lugares de concentración pública en el DOF el 23 de febrero de 2017. Establecer un número mínimo de personas decrementa la seguridad en aquellas Estaciones de Servicio con Fin Específico instaladas en zonas pobladas, las regulaciones anteriores no contemplan este requisito, debido al contexto social actual y al crecimiento demográfico, las consecuencias de un accidente se han modificado, por lo tanto, es 4. Entre la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de Servicio con 
Fin Específico y los centros hospitalarios, unidades deportivas, lugares de concentración pública, edificaciones o inmuebles con concurrencia de personas debe haber una 
distancia mínima de 30.00 m, y   
 30     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
necesario realizar una actualización e incluir las mejores prácticas nacionales e internacionales que favorezcan a la seguridad industrial, la seguridad operativa de la instalación y la seguridad del público usuario, también se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio 
con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Entre la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de 
Servicio y los centros hospitalarios, unidades deportivas, lugares de concentración pública, edificaciones o inmuebles con concurrencia de personas debe de haber como mínimo una distancia 
de 30.00 m, y 
Se sugiere definir el concepto de “lugar de 
concentración pública” 
Sugerencia 
“Cualquier espacio abierto o construcción 
dentro de un inmueble, utilizado para la reunión de 100 o más personas simultáneamente con propósitos educacionales, religiosos o deportivos, así como establecimientos con 30 o más personas donde se consuman alimentos o bebidas. Cuando las citadas actividades se realicen dentro de una edificación, el lugar de reunión es la parte de ese inmueble 
donde se realice.  No procede, pero se modifica, su 
propuesta no se encuentra 
sustentada técnica o jurídicamente, no se ha establecido un número mínimo de personas para los lugares de concentración pública que vienen listados en el ACUERDO que determina los lugares de concentración pública en el DOF el 23 de febrero de 2017. Establecer un número mínimo de personas decrementa la seguridad en aquellas Estaciones de Servicio con Fin Específico instaladas en zonas pobladas, las regulaciones anteriores no contemplan este requisito, debido al contexto social actual y al crecimiento demográfico, las consecuencias de un accidente se han modificado, por lo tanto, es necesario realizar una actualización e incluir las mejores prácticas nacionales e internacionales que favorezcan a la seguridad industrial, la seguridad operativa de la instalación y la seguridad del público usuario, también se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio 
con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4. Entre la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de Servicio con 
Fin Específico y los centros hospitalarios, unidades deportivas, lugares de concentración pública, edificaciones o inmuebles con concurrencia de personas debe haber una 
distancia mínima de 30.00 m, y   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     31 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5. En el caso de la distancia entre la 
tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de Servicio a una Unidad Habitacional Multifamiliar, esta distancia debe de ser de 
30.00 m como mínimo. AMEXGAS 5. En el caso de la distancia entre la 
tangente de los Recipientes de 
almacenamiento de una Estación de Servicio a una Unidad Habitacional Multifamiliar, esta distancia debe de ser de 
30.00 m como mínimo 
Ser más explicito para facilitar la correcta 
Verificación del numeral en cuanto al 
Cumplimiento o Incumplimiento de esté No procede, se modifica para 
adecuar a la definición de Estación 
de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Se incluyó la redacción de este sub numeral 5 por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el sub numeral 5 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso a, sub numeral 4), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 5. En el caso de la distancia entre la tangente de 
los Recipientes de almacenamiento de una 
Estación de Servicio con Fin Específico a una Unidad Habitacional Multifamiliar, esta distancia 
debe de ser de 30.00 m como mínimo.  
b. Urbanización    b. Urbanización  
1. El área donde se pretende construir la 
Estación de Servicio, debe contar con las pendientes y drenaje adecuados para 
desalojo de aguas pluviales, y   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 1. El área donde se pretende construir la 
Estación de Servicio con Fin Específico debe contar con las pendientes y drenaje adecuados 
para desalojo de aguas pluviales, y  
2. Las zonas de circulación y 
estacionamiento deben tener como mínimo una terminación superficial consolidada o 
compactada y amplitud suficiente para el 
fácil y seguro movimiento de vehículos y 
personas.    2. Las zonas de circulación y estacionamiento 
deben tener como mínimo una terminación 
superficial consolidada o compactada y amplitud 
suficiente para el fácil y seguro movimiento de 
vehículos y personas.  
c. Delimitación de la Estación de 
Servicio   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. c. Delimitación de la Estación de Servicio 
con Fin Específico  
1. El perímetro de la Estación de Servicio 
que colinde con construcciones debe estar 
delimitada por bardas o muros ciegos de material incombustible con una altura mínima de 3.00 m sobre el Nivel de Piso 
Terminado (NPT), y   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 1. El perímetro de la Estación de Servicio con Fin 
Específico que colinde con construcciones debe 
estar delimitada por bardas o muros ciegos de material incombustible con una altura mínima de 
3.00 m sobre el Nivel de Piso Terminado (NPT), y 
   
 32     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. Cuando la Estación de Servicio colinde 
con alguna instalación de almacenamiento, distribución o expendio de Petrolíferos o Hidrocarburos, debe quedar separada de éstas por medio de malla ciclón o barda de block o ladrillo, con al tura no menor a 3.00 m 
sobre el NPT.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 2. Cuando la Estación de Servicio con Fin Específico colinde con alguna instalación de almacenamiento, distribución o expendio de Petrolíferos o Hidrocarburos, debe quedar separada de éstas por medio de malla ciclón o barda de block o ladrillo, con altura no menor a 3.00 m sobre el NPT. 
  
d. Accesos    d. Accesos  
1. Los accesos a una Estación de Servicio 
pueden ser libres o a través de puertas metálicas que pueden ser de lámina o malla ciclón, con un claro mínimo de 5.00 m;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 1. Los accesos a una Estación de Servicio con Fin Específico pueden ser libres o a través de puertas metálicas que pueden ser de lámina o malla ciclón, con un claro mínimo de 5.00 m; 
  
2. Los accesos para personas pueden ser 
parte integral de la puerta para vehículos o independientes, y    2. Los accesos para personas pueden ser parte 
integral de la puerta para vehículos o independientes, y  
3. Cuando una Estación de Servicio esté 
delimitada en su totalidad por una barda, 
ésta debe contar con al menos dos accesos para vehículos y personas. Uno de ellos 
puede servir como salida de emergencia.   Se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 3. Cuando una Estación de Servicio con Fin 
Específico esté delimitada en su totalidad por una 
barda, ésta debe contar con al menos dos accesos para vehículos y personas. Uno de ellos 
puede servir como salida de emergencia. 
  
e. Edificaciones    e. Edificaciones  
Deben ser de material incombustible en el 
exterior.    Deben ser de material incombustible en el 
exterior.  
f. Estacionamientos    f. Estacionamientos  
1. Es opcional contar con cajones de 
estacionamiento dentro de la Estación de 
Servicio, los cuales no deben obstruir el acceso al interruptor general eléctrico, al 
equipo contra incendio o a las entradas y 
salidas de ésta, y   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 1. Es opcional contar con cajones de 
estacionamiento dentro de la Estación de 
Servicio con Fin Específico, los cuales no deben obstruir el acceso al interruptor general eléctrico, 
al equipo contra incendio o a las entradas y 
salidas de ésta, y   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     33 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. Las áreas de estacionamiento al 
público deben quedar fuera de los límites de 
la Clasificación de áreas.    2. Las áreas de estacionamiento al público 
deben quedar fuera de los límites de la Clasificación de áreas.  
g. Área de almacenamiento    g. Área de almacenamiento  
1. El piso debe tener terminación de 
concreto, adoquín o material similar, y contar con un desnivel mínimo de 1%. No se permite el piso de asfalto;    1. El piso debe tener terminación de concreto, 
adoquín o material similar, y contar con un desnivel mínimo de 1%. No se permite el piso de asfalto;  
2. El Área de almacenamiento debe estar protegida perimetralmente, con malla ciclón o de material incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de personas ajenas a la Operación y Mantenimiento, y MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA El Área de almacenamiento debe estar protegida perimetralmente, con malla ciclón o de material incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de personas ajenas a la Estación de Servicio con Fin Específico, y 
Se sugiere modificar para homologar la 
redacción y mejor entendimiento Procede, se modifica para dar mayor claridad técnica al documento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 2. El Área de almacenamiento debe estar protegida perimetralmente, con malla ciclón o de material incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de personas ajenas a la Estación de Servicio con Fin Específico, y 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN El Área de almacenamiento debe estar protegida perimetralmente, con malla 
ciclón o de material incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de personas ajenas a la Estación de Servicio 
Se sugiere modificar para homologar la 
redacción y mejor entendimiento Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 2. El Área de almacenamiento debe estar 
protegida perimetralmente, con malla ciclón o de 
material incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de personas ajenas a la Estación de Servicio con Fin Específico, y 
  
3. Deben contar con dos puertas de acceso 
al área, las cuales deben ser de malla ciclón o metálica con ventilación.    3. Deben contar con dos puertas de acceso al 
área, las cuales deben ser de malla ciclón o metálica con ventilación.  
h. Bases de sustentación para los Recipientes de almacenamiento    h. Bases de sustentación para los Recipientes de 
almacenamiento  
1. Requisitos generales CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere contemplar las bases de sustentación integrales, esto es, que dichas bases son diseñadas como una sola pieza para el soporte del recipiente de almacenamiento. No procede, su comentario no presenta una justificación técnica ya que el ancho de las bases de sustentación depende del diseño. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas.   
a. Las bases de sustentación deben 
diseñarse de conformidad con un estudio de 
mecánica de suelos o considerar un valor de 5 ton/m² para resistencia de suelo;    a. Las bases de sustentación deben diseñarse de 
conformidad con un estudio de mecánica de suelos o considerar un valor de 5 ton/m² para resistencia de suelo;  
b. Los Recipientes de almacenamiento, 
deben colocarse en las bases de 
sustentación, y deben ser construidas con materiales incombustibles;    b. Los Recipientes de almacenamiento, deben 
colocarse en las bases de sustentación, y deben ser construidas con materiales incombustibles;   
 34     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Las bases de sustentación deben permitir 
los movimientos de dilatación-contracción 
del recipiente;    c. Las bases de sustentación deben permitir los 
movimientos de dilatación-contracción del recipiente;  
d. Cuando se utilice unión atornillada para 
unir la base y el recipiente, ésta debe pasar 
por orificios ovales o circulares holgados;    d. Cuando se utilice unión atornillada para unir la 
base y el recipiente, ésta debe pasar por orificios 
ovales o circulares holgados;  
e. No se permite soldar la pata del recipiente 
a la base de sustentación;    e. No se permite soldar la pata del recipiente a la base de sustentación;  
f. Las bases de sustentación construidas con 
materiales no metálicos, para recipientes 
diseñados para apoyarse en patas, deben 
cumplir con lo siguiente:    f. Las bases de sustentación construidas con materiales no metálicos, para recipientes 
diseñados para apoyarse en patas, deben 
cumplir con lo siguiente:  
1. Ser como mínimo 0.04 m, más anchas 
que las patas, y    1. Ser como mínimo 0.04 m, más anchas que las patas, y  
2. Cualquier parte de la pata debe quedar a 
no menos de 0.01 m, de la orilla de la base.    2. Cualquier parte de la pata debe quedar a no menos de 0.01 m, de la orilla de la base.  
g. Las bases de sustentación metálicas de 
los recipientes diseñados para apoyarse en 
patas pueden ser menos anchas que éstas. 
En todos los casos, dos de las patas deben 
quedar unidas en las bases mediante unión atornillada de cuando menos 12.70 mm, y 
las que las enfrenta libres. Las patas fijas 
deben quedar en el mismo extremo de una de las cabezas, y CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Se sugiere que las bases de sustentación metálicas de los recipientes deben ser más 
anchas que las patas de los recipientes de 
almacenamiento, para garantizar mayor 
seguridad. No procede, su comentario no 
presenta una justificación técnica ya 
que el ancho de las bases de su 
tentación depende del diseño. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. g. Las bases de sustentación metálicas de los recipientes diseñados para apoyarse en patas 
pueden ser menos anchas que éstas. En todos 
los casos, dos de las patas deben quedar unidas 
en las bases mediante unión atornillada de cuando menos 12.70 mm, y las que las enfrenta 
libres. Las patas fijas deben quedar en el mismo 
extremo de una de las cabezas, y  
h. Para el cálculo de las bases de sustentación, como mínimo debe 
considerarse que el recipiente se encuentra 
completamente lleno con un fluido cuya densidad sea de 1.00 kg/l.    h. Para el cálculo de las bases de sustentación, como mínimo debe considerarse que el recipiente 
se encuentra completamente lleno con un fluido 
cuya densidad sea de 1.00 kg/l.  
2. Bases de sustentación para los 
Recipientes de almacenamiento horizontales    2. Bases de sustentación para los Recipientes de almacenamiento horizontales  
a. Los recipientes diseñados para apoyarse en bases de sustentación tipo “cuna” deben 
quedar colocados en ellas sobre sus placas de apoyo; para este tipo de sustentación no 
se permite el uso de recipientes sin placas 
de apoyo, y    a. Los recipientes diseñados para apoyarse en 
bases de sustentación tipo “cuna” deben quedar 
colocados en ellas sobre sus placas de apoyo; para este tipo de sustentación no se permite el 
uso de recipientes sin placas de apoyo, y  
b. Entre la placa de apoyo y la base de 
sustentación tipo “cuna”, debe colocarse 
material impermeabilizante para reducir los 
efectos corrosivos de la humedad.    b. Entre la placa de apoyo y la base de 
sustentación tipo “cuna”, debe colocarse material 
impermeabilizante para reducir los efectos corrosivos de la humedad.  
3. Soportes de los recipientes verticales    3. Soportes de los recipientes verticales  
Los soportes de los recipientes verticales 
sólo se permiten para recipientes con 
capacidad de hasta 10 000 L de agua y 
deben:    Los soportes de los reci pientes verticales sólo se 
permiten para recipientes con capacidad de hasta 10 000 L de agua y deben:  
a. Ser diseñados de fábrica para este tipo de 
colocación mediante Faldón o estructura;    a. Ser diseñados de fábrica para este tipo de 
colocación mediante Faldón o estructura;  
b. Anclarse a una base de concreto armado;    b. Anclarse a una base de concreto armado;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     35 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Usarse los refuerzos, pernos de anclaje, 
placas de sujeción, indicados en las memorias técnico-descriptivas, y    c. Usarse los refuerzos, pernos de anclaje, placas 
de sujeción, indicados en las memorias técnico-descriptivas, y  
d. Estar soldada al recipiente.    d. Estar soldada al recipiente.  
i. Restricción del Área de expendio    i. Restricción del Área de expendio  
Debe tener delimitaciones que impidan el acceso al personal no autorizado o ajeno al Área de expendio.    Debe tener delimitaciones que impidan el acceso 
al personal no autorizado o ajeno al Área de expendio.  
j. Protección contra impacto vehicular AMEXGAS j. Protección contra impacto vehicular 
Ser más específico entre las distancias entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción del título del inciso j por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el título del inciso j no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. j. Protección contra impacto vehicular  
Cuando exista flujo vehicular colindante con 
el Área de almacenamiento, vaciado de 
Recipiente Portátil con fuga, Área de expendio de la Estación de Servicio y de la Toma de recepción, en su caso, se debe contar con medios de protección contra impacto vehicular. AMEXGAS Cuando exista flujo vehicular colindante 
con el Área de almacenamiento, vaciado de Recipiente Portátil con fuga, Área de expendio de la Estación de Servicio y de la Toma de recepción, en su caso, se debe contar con medios de protección contra impacto vehicular. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, pero se modifica, no 
tiene una propuesta de modificación, 
pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación, el cambio que se le realiza a este párrafo se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Cuando exista flujo vehicular colindante con el 
Área de almacenamiento, vaciado de Recipiente 
Portátil con fuga, Área de expendio de la Estación de Servicio con Fin Específico y de la Toma de recepción, en su caso, se debe contar con medios de protección contra impacto vehicular. 
  
k. Medios de protección AMEXGAS k. Medios de protección 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción del título del inciso k por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el título del inciso k no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. k. Medios de protección   
 36     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Se puede utilizar cualquiera de los medios 
de protección siguientes: AMEXGAS Se puede utilizar cualquiera de los medios 
de protección siguientes: 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo 
medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el 
área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
del título del primer párrafo del inciso 
k por haber sido recibido durante el 
proceso de consulta pública, sin 
embargo, el primer párrafo del inciso k no tiene una propuesta de 
modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, primer 
párrafo), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Se puede utilizar cualquiera de los medios de 
protección siguientes:  
1. Postes AMEXGAS 1. Postes No procede, se incluyó la redacción 
del título del sub numeral 1 por haber 
sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el 
título del sub numeral 1 no tiene una 
propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 
5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, 
primer párrafo), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 1. Postes  
Espaciados no más de 1.00 m entre caras 
interiores, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT, con altura no menor de 0.60 m 
sobre el NPT. Deben ser de cualquiera de 
los siguientes materiales: AMEXGAS Espaciados no más de 1.00 m entre caras 
enterrados no menos de 0.90 m bajo el 
NPT, con altura no menor de 0.60 m sobre 
el NPT. Deben ser de cualquiera de los 
siguientes materiales: 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo 
medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir Procede, se modifica el numeral para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Espaciados no más de 1.00 m entre caras 
enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT, con 
altura no menor de 0.60 m sobre el NPT. Deben 
ser de cualquiera de los siguientes materiales:  
a. Postes de concreto armado de 0.20 m x 
0.20 m, como mínimo; o AMEXGAS a. Postes de concreto armado de 0.20 m x 
0.20 m, como mínimo; o 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo 
medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
de inciso a por haber sido recibido durante el proceso de consulta 
pública, sin embargo, el inciso a no tiene una propuesta de modificación, 
pero se incluye por estar ligado al 
(numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, primer párrafo), que sí 
presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. a. Postes de concreto armado de 0.20 m x 0.20 
m, como mínimo; o   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     37 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. Postes metálicos de tubería de acero al 
carbono cédula 40 de 102.00 mm de 
diámetro nominal rellenos con concreto; o AMEXGAS b. Postes metálicos de tubería de acero al 
carbono cédula 40 de 102.00 mm de diámetro nominal rellenos con concreto; o 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el 
área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
de inciso b por haber sido recibido 
durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el inciso b no 
tiene una propuesta de modificación, 
pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub 
numeral 1, primer párrafo), que sí 
presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. b. Postes metálicos de tubería de acero al 
carbono cédula 40 de 102.00 mm de diámetro 
nominal rellenos con concreto; o  
c. Postes metálicos de tubería de acero al 
carbono cédula 80 de 102.00 mm de 
diámetro nominal, o AMEXGAS c. Postes metálicos de tubería de acero al 
carbono cédula 80 de 102.00 mm de diámetro nominal, o 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo 
medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
de inciso c por haber sido recibido 
durante el proceso de consulta 
pública, sin embargo, el inciso c no 
tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al 
(numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub 
numeral 1, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. c. Postes metálicos de tubería de acero al carbono cédula 80 de 102.00 mm de diámetro 
nominal, o  
d. Tramos de viga en “I” de 0.15 m de ancho y espesor mínimo de 6.00 mm. AMEXGAS d. Tramos de viga en “I” de 0.15 m de 
ancho y espesor mínimo de 6.00 mm. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo 
medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, pero se modifica, el inciso d no tiene una propuesta de 
modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 1, primer 
párrafo), que sí presenta una 
propuesta de modificación., pero se adecua a la respuesta que se le dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA, al 
presente párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. d. Tramos de viga con perfil tipo “I” de 0.15 m de ancho y espesor mínimo de 6.00 mm.   
 38     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Tramos de viga con perfil tipo “I” de 0.15 m de ancho y espesor mínimo de 6.00 mm. 
Se sugiere modificar para mejor 
entendimiento y homologar en los demás numerales. Procede, se modifica para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. d. Tramos de viga con perfil tipo “I” de 0.15 m de 
ancho y espesor mínimo de 6.00 mm. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Tramos de viga con perfil tipo “I” de 0.15 m de ancho y espesor mínimo de 6.00 mm. 
Se sugiere modificar para mejor 
entendimiento y homologar en los demás numerales. Procede, se modifica para dar mayor 
claridad técnica, quedando igual que 
la respuesta que se le dio a MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo 
inciso d. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. d. Tramos de viga con perfil tipo “I” de 0.15 m de 
ancho y espesor mínimo de 6.00 mm. 
  
2. Barandales AMEXGAS 2. Barandales 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el 
área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
del título del sub numeral 2 por haber 
sido recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el 
título del sub numeral 2 no tiene una propuesta de modificación, pero se 
incluye por estar ligado al (numeral 
5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 2, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 2. Barandales  
Viga “I” o canal de cuando menos 0.15 m y 
espesor no menor de 6.00 mm, enterrados 
no menos de 0.90 m bajo el NPT, soportados por postes espaciados no menos de 1.85 m entre caras interiores. La parte 
alta del elemento horizontal debe quedar a 
no menos de 0.60 m del NPT. AMEXGAS Viga “I” o canal de cuando menos 0.15 m y 
espesor no menor de 6.00 mm, enterrados 
no menos de 0.90 m bajo el NPT, soportados por postes espaciados no menos de 1.85 m entre caras interiores y 
no más de 1.00 m entre caras de otro 
barandal cuando así aplique La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m del NPT. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el 
área a cubrir Procede, se modifica para dar mayor 
claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Viga “I” o canal de cuando menos 0.15 m y 
espesor no menor de 6.00 mm, enterrados no 
menos de 0.90 m bajo el NPT, soportados por postes espaciados no menos de 1.85 m entre caras interiores y no más de 1.00 m entre caras 
de otro barandal cuando así aplique. La parte alta 
del elemento horizontal debe quedar a no menos 
de 0.60 m del NPT.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     39 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
3. Muretes de concreto armado AMEXGAS 3. Muretes de concreto armado 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo 
medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
del título del sub numeral 3 por haber 
sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el 
título del sub numeral 3 no tiene una 
propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 
5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 3, 
primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 3. Muretes de concreto armado  
Deben tener como mínimo 0.20 m de 
espesor, altura 0.60 m sobre NPT y 1.00 m 
de largo, espaciados no menos de 1.85 m 
entre caras interiores. AMEXGAS Deben tener como mínimo 0.20 m de espesor, altura 0.60 m sobre NPT y 1.00 m 
de largo, espaciados no menos de 1.85 m 
entre caras de otro murete cuando asi 
aplique. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el 
área a cubrir Procede, se modifica para dar mayor 
claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Deben tener como mínimo 0.20 m de espesor, 
altura 0.60 m sobre NPT y 1.00 m de largo, 
espaciados no menos de 1.85 m entre caras de 
otro murete cuando así aplique. 
  
En caso de ser murete corrido, éste debe 
tener en la parte inferior drenajes que eviten 
la acumulación de líquidos. AMEXGAS En caso de ser murete corrido, éste debe 
tener en la parte inferior drenajes que 
eviten la acumulación de líquidos. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre 
otros medios de protección y cuál es el 
área a cubrir No procede, pero se modifica, se 
incluyó la redacción del tercer párrafo 
sub numeral 3 por haber sido recibido durante el proceso de consulta 
pública, sin embargo, el tercer 
párrafo sub numeral 3 no tiene una propuesta de modificación, pero se 
incluye por estar ligado al (numeral 
5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 3, primer párrafo), que sí presenta una 
propuesta de modificación. Se 
modifica el presente párrafo que dando igual a la respuesta que se da 
a AMPEGAS. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. En caso de ser murete corrido, este debe tener en ventilas de 100 cm2 ±10 cm2 de área a no 
más de 2.50 m entre ellas e iniciar en el NPT del piso de la zona de almacenamiento. 
   
 40     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 AMPEGAS En caso de ser murete corrido, este debe 
tener en ventilas de 100 cm2 ±10 cm2 de 
área a no más de 2,50 m entre ellas e 
iniciar en el NPT del piso de la zona de 
almacenamiento (al ras de piso). 
De esta manera queda especificada 
puntualmente la forma en que se prevendrá la acumulación de derrames de gas en la zona de almacenamiento Procede parcialmente, se modifica para dar mayor claridad técnica, especificando de manera más puntual la forma de prevenir la acumulación de derrames de gas en la zona de almacenamiento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. En caso de ser murete corrido, este debe tener en ventilas de 100 cm2 ±10 cm2 de área a no más de 2.50 m entre ellas e iniciar en el NPT del piso de la zona de almacenamiento. 
  
Se pueden colocar de manera provisional, 
cuando sea requerido, elementos del tipo 
conocido como barrera tipo Turpike New Jersey o similar de no menos de 0.75 m de altura y con ancho de la base no menor que su altura. AMEXGAS Barrera tipo Turpike New Jersey o similar 
construidas de concreto armado de no menos de 0.75 m de altura y con ancho de la base no menor que su altura. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
del tercer párrafo del sub numeral 3 
por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el tercer párrafo del sub numeral 3 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 3, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Se pueden colocar de manera provisional, 
cuando sea requerido, elementos del tipo 
conocido como barrera tipo Turpike New Jersey o similar de no menos de 0.75 m de altura y con ancho de la base no menor que su altura.  
4. Protecciones en “U” (Grapas) AMEXGAS 4. Protecciones en “U” (Grapas) 
Ser más específico entre las distancias entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir No procede, se incluyó la redacción 
del título del sub numeral 4 por haber 
sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el 
título del sub numeral 4 no tiene una 
propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 
5.3, 5.3.1, inciso k, sub numeral 4, 
primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4. Protecciones en “U” (Grapas)   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     41 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Tubo de acero al carbono de 102.00 mm de 
diámetro, cédula 40 sin costura, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m sobre NPT y espaciados a no menos de 1.00 m entre caras. AMEXGAS Tubo de acero al carbono de 102.00 mm 
de diámetro, cédula 40 sin costura, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m sobre NPT y espaciados a no menos de 1.00 m entre caras de otra protección “U” cuando así aplique. 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir Procede, se modifica para dar mayor claridad técnica, al ser más específico entra las distancias entre caras de elementos de protección y sus áreas de ubicación 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Tubo de acero al carbono de 102.00 mm de diámetro, cédula 40 sin costura, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m sobre NPT y espaciados a no menos de 1.00 m entre caras de otra protección en “U”, cuando así aplique.  
l. Ubicación de los medios de protección AMEXGAS l. Ubicación de los medios de protección 
Ser más específico entre las distancias entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área que cubrir No procede, se incluyó la redacción 
del título del inciso I por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el título del inciso I no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (numeral 5.3, 5.3.1, inciso I, primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. l. Ubicación de los medios de protección  
Los medios de protección deben colocarse en los costados que colindan con la zona de circulación de vehículos. AMEXGAS Los medios de protección deben colocarse 
en los costados que colindan con la zona de circulación de vehículos, debiendo cubrir el área total a proteger 
Ser más específico entre las distancias 
entre caras de los elementos del mismo medio de protección y las distancias entre otros medios de protección y cuál es el área a cubrir Procede, se modifica para dar mayor claridad técnica al mencionar que se debe de cubrir el área total a proteger. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Los medios de protección deben colocarse en los costados que colindan con la zona de circulación de vehículos, debiendo cubrir el área total a proteger.  
m. Pintura de señalamiento    m. Pintura de señalamiento  
Los medios de protección contra tránsito vehicular se deben pintar con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro de 10.00 cm de ancho, inclinadas a 45 grados, descendiendo hacia la izquierda.    Los medios de protección contra tránsito 
vehicular se deben pintar con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro de 10.00 cm de ancho, inclinadas a 45 grados, descendiendo hacia la izquierda.  
n. Trincheras para tuberías    n. Trincheras para tuberías  
1. Cuando el Diseño de la Estación de Servicio incluya trincheras, las cubiertas deben ser removibles y estar formadas con cualquiera de las siguientes alternativas o una combinación de ellas:  1. Cuando el Diseño de la Estación de 
Servicio con Fin Específico incluya trincheras, las cubiertas deben ser removibles y estar formadas con cualquiera de las siguientes alternativas o una combinación de ellas: 
 Procede, e modifica para adecuar a 
las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 1. Cuando el Diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico incluya trincheras, las cubiertas deben ser removibles y estar formadas con cualquiera de las siguientes alternativas o una combinación de ellas: 
   
 42     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Rejas metálicas, y    a. Rejas metálicas, y  
b. Losas individuales de concreto armado, 
con perforaciones para ventilación y longitud no mayor a 1.00 m.    b. Losas individuales de concreto armado, con 
perforaciones para ventilación y longitud no mayor a 1.00 m.  
2. Las cubiertas de las trincheras deben diseñarse para soportar cargas vivas, estáticas o transitorias de cualquier vehículo que transite en la Estación de Servicio.  2. Las cubiertas de las trincheras deben 
diseñarse para soportar cargas vivas, estáticas o transitorias de cualquier vehículo que transite en la Estación de Servicio, y Se modifica derivado del comentario de MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA en el numeral 5.3.1 letra n, sugiriendo insertar un sub numeral 3, indicado en la línea de aquí abajo. 2. Las cubiertas de las trincheras deben diseñarse para soportar cargas vivas, estáticas o transitorias de cualquier vehículo que transite en la Estación de Servicio con Fin Específico, y  
 MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 5.3.1 letra n 
Se sugiere incluir como punto 3: Las 
trincheras deben contar con medios para el desalojo de aguas pluviales. Procede, se agrega para dar mayor claridad técnica al documento normativo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 3. Las trincheras deben contar con medios para el desalojo de aguas pluviales.  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Se sugiere incluir como punto 3: Las trincheras deben contar con medios para el 
desalojo de aguas pluviales. Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 3. Las trincheras deben contar con medios para 
el desalojo de aguas pluviales.  
o. Distancias mínimas de separación    o. Distancias mínimas de separación  
1. De la cara exterior del medio de 
protección a:    1. De la cara exterior del medio de protección a:  
Tabla 1 Distancias mínimas de 
separación de la cara exterior del medio 
de protección a: 
Elemento m 
Paño del Recipiente de 
almacenamiento  1.50 
Bases de sustentación  1.30 
Bombas o compresores  0.50 
Marco de soporte de toma 
de recepción y toma de 
llenadera  0.50 
Tuberías  0.50 
Instrumento de medición  0.50 
Parte inferior de las 
estructuras metálicas que 
soportan los recipientes  1.50 
    Tabla 1 Distancias mínimas de separación 
de la cara exterior del medio de protección a: 
Elemento m 
Paño del Recipiente de 
almacenamiento  1.50 
Bases de sustentación  1.30 
Bombas o compresores  0.50 
Marco de soporte de toma de recepción y toma de llenadera  0.50 
Tuberías  0.50 
Instrumento de medición  0.50 
Parte inferior de las estructuras 
metálicas que soportan los 
recipientes  1.50 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     43 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. De la tangente de los Recipientes de almacenamiento a elementos internos: AMEXGAS De la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento a elementos internos: No procede, se incluyó la redacción 
de este sub numeral 2 por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el sub numeral 2 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a la (Tabla 1), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 2. De la tangente de los Recipientes de 
almacenamiento a elementos internos:  
Tabla 2  Distancias (m) mínimas de separación de 
la tangente de Recipientes de almacenamiento a 
elementos internos a: 
Elemento Capacidad individual del 
recipiente en litros de 
agua 
De la tangente del 
Recipiente de 
almacenamiento a:  Hasta 
7 600 L Mayor que 
7 600 hasta 
25 000 L 
Otro Recipiente de 
almacenamiento de 
Gas Licuado de 
Petróleo  1.00 1.50 
Límite del predio  3.00 15.00 
Oficinas, bodegas, 
talleres u otros recintos 3.00 15.00 
Planta generadora de energía eléctrica 7.60 15.00 
Área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga 7.60 15.00 
Área de revisión de Recipientes Portátiles  3.00 7.60 
Bocatoma de 
Expendio de 
Recipientes Portátiles 6.00 7.60 
 AMEXGAS Tabla 2.  Distancias (m) mínimas de separación 
de la tangente de Recipientes de 
almacenamiento a elementos internos a: 
Elemento Capacidad individual 
del recipiente en litros 
de agua 
De la tangente del 
Recipiente de 
almacenamiento a:  Hasta 
5 000 L Mayor que
5 000 hasta 
25 000 L 
Otro Recipiente de 
almacenamiento de 
Gas Licuado de 
Petróleo  1.00 1.50 
Límite del predio  3.00 15.00 
Oficinas, bodegas, 
talleres u otros 
recintos 3.00 15.00 
Planta generadora 
de energía eléctrica 7.60 15.00 
Área de vaciado de 
Recipientes 
Portátiles con fuga 7.60 15.00 
Área de revisión de 
Recipientes 
Portátiles  3.00 7.60 
Bocatoma de 
Expendio de 
Recipientes 
Portátiles 6.00 7.60 
 
Homologar las capacidades individuales de 
almacenamiento con las capacidades nominales de almacenamiento de los 
recipientes que se fabrican en México. 
Eliminar este acomodo, pues por la 
geometría de algunos terrenos, existen arreglos de recipientes de almacenamiento 
colocados en serie. No procede, pero se modifica, la 
propuesta no se encuentra sustentada técnica o jurídicamente, las capacidades de almacenamiento individual del recipiente fueron tomadas del código NFA 58 “Liquefied Petroleum Gas Code”2017, pero se modifica para dar mayor claridad técnica y se adecua a la respuesta proporcionada 
a AMPEGAS. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Tabla 2  Distancias (m) mínimas de separación de la 
tangente de Recipientes de almacenamiento a 
elementos internos a: 
Elemento Capacidad individual del 
recipiente en litros de agua 
De la tangente del 
Recipiente de 
almacenamiento a:  Menor o 
igual a 
7 600 L Mayor que 
7 600 L y 
menor o igual a 25 000 L 
Otro Recipiente de 
almacenamiento de Gas 
Licuado de Petróleo  1.00 1.50 
Límite del predio  3.00 15.00 
Oficinas, bodegas, talleres u otros recintos 3.00 15.00 
Planta generadora de 
energía eléctrica 7.60 15.00 
Área de vaciado de 
Recipientes Portátiles 
con fuga 7.60 15.00 
Área de revisión de 
Recipientes Portátiles  3.00 7.60 
Bocatoma de Expendio 
de Recipientes 
Portátiles 3.00 7.60 
   
 44     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 AMPEGAS (De tanque a:) 
Bocatoma de Expendio de 
Recipientes Portátiles 3.00 m 
En NFPA 58 se observa en la tabla 3.2.2.2 
que no aparece distancia de tanque a la toma. Por otro lado, revisando las estaciones de servicio de otros países, se observa que hay distancia junto al despachador de gas L.P. teniendo hasta una distancia menor de 1 metro, por lo que podemos deducir que esta distancia de6 m no tiene sustento técnico y no representa un riesgo. Sin embargo, se propone 3 m, que es la que está en la norma NOM-003- SEDG-2004. Se anexa instalaciones de otros países: Italia, 
Estados Unidos y China.  Procede parcialmente, se realiza 
modificación de acuerdo al sustento 
técnico y se hacen mejoras a la 
redacción para mayor entendimiento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 
Tabla 2  Distancias (m) mínimas de separación de la 
tangente de Recipientes de almacenamiento a 
elementos internos a: 
Elemento Capacidad individual del 
recipiente en litros de agua 
De la tangente del 
Recipiente de 
almacenamiento a:  Menor o 
igual a 
7 600 L Mayor que 7 
600 L y 
menor o 
igual a 25 
000 L 
Otro Recipiente de 
almacenamiento de Gas 
Licuado de Petróleo  1.00 1.50 
Límite del predio  3.00 15.00 
Oficinas, bodegas, talleres u otros recintos 3.00 15.00 
Planta generadora de energía eléctrica 7.60 15.00 
Área de vaciado de 
Recipientes Portátiles 
con fuga 7.60 15.00 
Área de revisión de Recipientes Portátiles  3.00 7.60 
Bocatoma de Expendio 
de Recipientes 
Portátiles 3.00 7.60 
  
En el Diseño solo se permite ubicar 
formando una sola fila de Recipientes de 
almacenamiento en paralelo. AMEXGAS En el Diseño sólo se permite ubicar 
formando una sola fila de Recipientes de 
almacenamiento en paralelo 
Homologar las capacidades individuales de 
almacenamiento con las capacidades nominales de almacenamiento de los 
recipientes que se fabrican en México. 
Eliminar este acomodo, pues por la 
geometría de algunos terrenos, existen arreglos de recipientes de almacenamiento 
colocados en serie. No procede, no aporta mayor 
seguridad a la instalación y el requisito fue trabajado en grupo de trabajo y viene desde la NOM-EM-004-ASEA-2017, su respuesta no se encuentra sustentada técnica o 
jurídicamente. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. En el Diseño solo se permite ubicar formando 
una sola fila de Recipi entes de almacenamiento 
en paralelo.  
3. De Bocatoma de Expendio a:    3. De Bocatoma de Expendio a:  
Tabla 3  Distancias mínimas de separación de la 
Bocatoma de Expendio a: 
Elemento m 
Oficinas, bodegas, talleres u otros 
recintos  7.50 
Límite del predio 3.10 
Almacenamiento de productos combustibles diferentes a Gas Licuado de Petróleo 7.50 
Área de revisión de Recipientes Portátiles 3.00 
Área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga 1.50 
    Tabla 3  Distancias mínimas de separación de la 
Bocatoma de Expendio a: 
Elemento m 
Oficinas, bodegas, talleres u otros recintos  7.50 
Límite del predio 3.10 
Almacenamiento de productos combustibles diferentes a Gas Licuado de Petróleo 7.50 
Área de revisión de Recipientes Portátiles 3.00 
Área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga 1.50 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     45 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4. De Bocatoma de recepción a: AMEXGAS 4. De Bocatoma de recepción a: 
Eliminar el requisito de la distancia mínima de este elemento, si la capacidad total de almacenamiento esta acotada hasta
25 000 litros. No procede, se incluyó la redacción 
del encabezado del sub numeral 4 
que da entrada a la tabla 4 por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el encabezado del sub numeral 4 que da entrada a la tabla 4 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a la (Tabla 4), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4. De Bocatoma de recepción a:  
Tabla 4  Distancias (m) mínimas de separación 
de la Bocatoma de recepción a: 
Elemento Capacidad individual del 
recipiente en litros de agua 
De la de 
Bocatoma de 
recepción a:  Hasta 
7 600 L Mayor que 7 
600 hasta 25 
000 L 
Límite del predio 3.6 7.60 
 AMEXGAS Tabla 4.  Distancias (m) mínimas de separación 
de la Bocatoma de recepción a: 
Elemento Capacidad individual 
del recipiente en litros 
de agua 
De la de Bocatoma 
de recepción a:  Hasta 
7 060 L Mayor 
que 7 
600 
hasta 25 
000 L 
Límite del predio 3.6 7.60
 
Eliminar el requisito de la distancia mínima 
de este elemento, si la capacidad total de almacenamiento esta acotada hasta
25 000 litros. No procede, pero se modifica, la 
propuesta no se encuentra sustentada técnica o jurídicamente, Distancias mínimas de separación de la Bocatoma de recepción fueron tomadas del código NFA 58 “Liquefied Petroleum Gas Code”2017, pero se modifica para 
dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Tabla 4  Distancias (m) mínimas de separación de la 
Bocatoma de recepción a: 
Elemento Capacidad individual del 
recipiente en litros de agua 
De la de 
Bocatoma de 
recepción a:  Menor o 
igual a  
7 600 L Mayor que 
7 600 L y 
menor o igual 
a 25 000 L 
Límite del predio 3.6 7.60 
  
p. Escaleras y pasarelas    p. Escaleras y pasarelas  
Para efectuar la lectura de los instrumentos 
de indicación local en los Recipientes de almacenamiento, debe existir al menos una escalera fija, individual o colectiva, terminada en pasarela para uno o varios Recipientes de almacenamiento.    Para efectuar la lectura de los instrumentos de 
indicación local en los Recipientes de 
almacenamiento, debe existir al menos una escalera fija, individual o colectiva, terminada en pasarela para uno o varios Recipientes de almacenamiento.  
 MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Se sugiere incluir en otro párrafo la consideración sobre la protección en escaleras verticales con la siguiente redacción: cuando la escalera sea vertical, debe contar con protección para evitar la caída de las personas que la utilicen. Procede parcialmente, para dar mayor claridad técnica se anexa nuevo párrafo, el cual se desarrolló tomando como referencia la NORMA Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Cuando la escalera de la instalación sea vertical y excedan 1.8 m, debe contar con protección para evitar la caída de las personas que la utilicen.   
 46     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Se sugiere incluir en otro párrafo la consideración sobre la protección en escaleras verticales con la siguiente 
redacción: cuando la escalera sea vertical, 
debe contar con protección para evitar la caída de las personas que la utilicen. Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Cuando la escalera de la instalación sea vertical y excedan 1.8 m, debe contar con protección para evitar la caída de las personas que la 
utilicen.  
Para el acceso a la parte superior de los 
Recipientes de almacenamiento, se debe contar con al menos una escalera fija y permanente, terminada en pasarela. Sí se 
tienen dos o más Recipientes de 
almacenamiento instalados en batería, la pasarela puede extenderse de forma que 
permita el tránsito entre ellos. Las escaleras 
y pasarelas deben estar construidas de material incombustible.    Para el acceso a la parte superior de los Recipientes de almacenamiento, se debe contar con al menos una escalera fija y permanente, terminada en pasarela. Si se tienen dos o más 
Recipientes de almacenamiento instalados en 
batería, la pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito entre ellos. Las escaleras 
y pasarelas deben estar construidas de material 
incombustible.  
q. Área de expendio CARLOS DAN RUBIO MORÁN Se sugiere definir los “instrumentos de medición” que se ocuparían en este tipo de instalaciones. Asimismo, se anexe como 
elemento para el área de expendio los 
despachadores o dispensarios así como las llenaderas No procede, no se encuentra justificado técnica o jurídicamente, los instrumentos de medición son 
competencia de la secretaría de 
economía 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. q. Área de expendio  
El área de expendio debe estar formada, al menos por los elementos siguientes:    El área de expendio debe estar formada, al menos por los elementos siguientes:  
1. Una plataforma de concreto con espesor mínimo de 10.00 cm;    1. Una plataforma de concreto con espesor mínimo de 10.00 cm;  
2. Instrumentos de medición;    2. Instrumentos de medición;  
3. Una Báscula para la operación, y    3. Una Báscula para la operación, y  
4. Una Báscula de seguridad.    4. Una Báscula de seguridad.  
De contar con techo, éste debe ser de material incombustible que cubra toda el 
Área de expendio, con altura no menor de 
2.70 m sobre el NPT de la plataforma.    De contar con techo, éste debe ser de material incombustible que cubra toda el Área de 
expendio, con altura no menor de 2.70 m sobre el 
NPT de la plataforma.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     47 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El Regulado podrá reducir las distancias 
mínimas de separación a elementos 
internos, desarrollando un Análisis de Capas de Protección, apoyado en el resultado del 
Análisis de Consecuencias y estableciendo 
las medidas de control, contención y mitigación de los riesgos. Los resultados del 
Análisis de Capas de Protección deben ser 
integradas en el Diseño de la Estación de Servicio. AMEXGAS El Regulado podrá reducir las distancias 
mínimas de separación a elementos 
internos, desarrollando un Análisis de Capas de Protección, apoyado en el 
resultado del Análisis de Consecuencias y 
estableciendo las medidas de control, contención y mitigación de los riesgos. Los 
resultados del Análisis de Capas de 
Protección en su caso deben ser integradas en el Diseño de la Estación de 
Servicio. 
Poner en claro cuando se deben integrar el 
análisis de capas de Protección. No procede, pero se modifica para adecuar a la respuesta que se dio al 
emisor MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA, al mismo numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Los Regulados que requieran reducir las 
distancias mínimas de separación a elementos 
internos, deberán desarrollar un Análisis de Capas de Protección (LOPA), mismo que debe 
integrarse dentro del Análisis de Riesgo. 
El Análisis de Capas de Protección debe ser 
desarrollado de acuerdo con las mejores 
prácticas disponibles ta les como: Código IEC-
61511 part. 3: 2003, ANSI/ISA 84.00.01 Parts 1-3 
2004 o un código o estándar equivalente, o 
superior. 
Las recomendaciones derivadas del Análisis de 
Capas de Protección deben ser integradas al Diseño de la Estación de Servicio con Fin 
Específico e implementarse durante la etapa de 
Construcción. El Regulado debe conservar la evidencia del cumplimiento de dichas 
recomendaciones durante las Etapas de 
Desarrollo del Proyecto.  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Los Regulados que requieran reducir las distancias de separación a elementos 
internos, deberán desarrollar un Análisis de Capas de Protección (LOPA), mismo 
que deberá integrarse dentro del Análisis 
de Riesgo. 
El Análisis de Capas de Protección deberá 
ser desarrollado de acuerdo con las 
mejores prácticas disponibles tales como: 
Código IEC-61511 part. 3: 2003, ANSI/ISA 84.00.01 Parts 1-3 2004 o un código o 
estándar equivalente, o superior. 
Las recomendaciones derivadas del 
Análisis de Capas de Protección deberán 
ser integradas al Diseño de la Estación de Servicio e implementarse durante la etapa 
de Construcción. El Regulado deberá 
conservar la evidencia del cumplimiento de dichas recomendaciones durante las 
Etapas de Desarrollo del Proyecto. 
El análisis de consecuencias está inmerso 
dentro del Análisis de Riesgo, aunado a 
que el LOPA debe ser integrado dentro del Análisis de Riesgo, ya que es 
complementario a dicho AR, asimismo, se 
debe indicar una referencia respecto al estándar o código que debe emplearse 
para el desarrollo del LOPA, e incluir las 
recomendaciones de dicho Análisis en el diseño. Procede parcialmente, se modifica da 
fin de dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Los Regulados que requieran reducir las 
distancias mínimas de separación a elementos 
internos, deberán desarrollar un Análisis de Capas de Protección (LOPA), mismo que debe 
integrarse dentro del Análisis de Riesgo. 
El Análisis de Capas de Protección debe ser 
desarrollado de acuerdo con las mejores 
prácticas disponibles ta les como: Código IEC-
61511 part. 3: 2003, ANSI/ISA 84.00.01 Parts 1-3 2004 o un código o estándar equivalente, o superior. 
Las recomendaciones derivadas del Análisis de 
Capas de Protección deben ser integradas al 
Diseño de la Estación de Servicio con Fin 
Específico e implementarse durante la etapa de Construcción. El Regulado debe conservar la 
evidencia del cumplimiento de dichas 
recomendaciones durante las Etapas de Desarrollo del Proyecto.   
 48     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Los Regulados que requieran reducir las distancias de separación a elementos internos, deberán desarrollar un Análisis de Capas de Protección (LOPA), mismo que deberá integrarse dentro del Análisis de Riesgo. 
El Análisis de Capas de Protección deberá 
ser desarrollado de acuerdo con las mejores prácticas disponibles tales como: Código IEC-61511 part. 3: 2003, ANSI/ISA 84.00.01 Parts 1-3 2004 o un código o estándar equivalente, o superior. 
Las recomendaciones derivadas del 
Análisis de Capas de Protección deberán ser integradas al Diseño de la Estación de Servicio e implementarse durante la etapa de Construcción. El Regulado deberá conservar la evidencia del cumplimiento de dichas recomendaciones durante las Etapas de Desarrollo del Proyecto. 
El análisis de consecuencias está inmerso 
dentro del Análisis de Riesgo, aunado a que el LOPA debe ser integrado dentro del Análisis de Riesgo, ya que es complementario a dicho AR, asimismo, se debe indicar una referencia respecto al estándar o código que debe emplearse para el desarrollo del LOPA, e incluir las recomendaciones de dicho Análisis en el diseño. Procede parcialmente, se modifica para adecuar a la respuesta que se dio al emisor MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA, al mismo numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Los Regulados que requieran reducir las distancias mínimas de separación a elementos internos, deberán desarrollar un Análisis de Capas de Protección (LOPA), mismo que debe integrarse dentro del Análisis de Riesgo. 
El Análisis de Capas de Protección debe ser 
desarrollado de acuerdo con las mejores prácticas disponibles ta les como: Código IEC-
61511 part. 3: 2003, ANSI/ISA 84.00.01 Parts 1-3 2004 o un código o estándar equivalente, o superior. 
Las recomendaciones derivadas del Análisis de 
Capas de Protección deben ser integradas al Diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico e implementarse durante la etapa de Construcción. El Regulado debe conservar la evidencia del cumplimiento de dichas recomendaciones durante las Etapas de Desarrollo del Proyecto.  
5.3.2. Memoria Técnico-Descriptiva del 
proyecto civil    5.3.2. Memoria Técnico-Descriptiva del proyecto 
civil  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos 
usados como base para la especialidad civil, cálculos y referenciar las normas, estándares y/o códigos consultados.    La memoria técnico descriptiva debe contener 
una descripción general, datos usados como base para la especialidad civil, cálculos y referenciar las normas, estándares y/o códigos consultados.  
La memoria técnico descriptiva debe 
contener como mínimo la información de:    La memoria técnico descriptiva debe contener 
como mínimo la información de:  
a. Dimensiones y orientación del predio de la Estación de Servicio;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. a. Dimensiones y orientación del predio de 
la Estación de Servicio con Fin Específico;  
b. Características de todas las construcciones indicando los materiales;    b. Características de todas las 
construcciones indicando los materiales;  
c. Descripción y cálculo estructural de las bases de sustentación de los Recipientes 
de almacenamiento;    c. Descripción y cálculo estructural de las 
bases de sustentación de los Recipientes de almacenamiento;  
d. Descripción constructiva de las áreas 
de Expendio al Público:    d. Descripción constructiva de las áreas de 
Expendio al Público:  
1. Recepción y entrega de Recipientes Portátiles;    1. Recepción y entrega de Recipientes 
Portátiles;  
2. Revisión de Recipientes Portátiles, y    2. Revisión de Recipientes Portátiles, y   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     49 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
3. Llenado parcial o total de 
Recipientes Portátiles.    3. Llenado parcial o total de Recipientes 
Portátiles.  
e. Descripción constructiva del área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga;    e. Descripción constructiva del área de 
vaciado de Recipientes Portátiles con fuga;  
f. Descripción de los materiales de las áreas de circulación interior;    f. Descripción de los materiales de las áreas 
de circulación interior;  
g. Distancias entre los diferentes elementos internos de la Estación de Servicio;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. g. Distancias entre los diferentes elementos internos de la Estación de Servicio con Fin Específico;  
h. Descripción de las medidas de 
seguridad proyectadas para evitar los 
efectos de inundaciones y deslaves en caso de que sea necesario contemplarlo, y    h. Descripción de las medidas de seguridad 
proyectadas para evitar los efectos de inundaciones y deslaves en caso de que sea necesario contemplarlo, y  
i. Descripción y ubicación de los 
medios de protección.    i. Descripción y ubicación de los medios de 
protección.  
5.3.3. Planos del proyecto civil    5.3.3. Planos del proyecto civil  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.    Para la elaboración de Planos remitirse al 
APÉNDICE NORMATIVO B.  
Los planos deben indicar como mínimo:    Los planos deben indicar como mínimo:  
a. Dimensiones del predio y el área que ésta ocupa dentro del mismo;    a. Dimensiones del predio y el área que ésta 
ocupa dentro del mismo;  
b. Las construcciones y elementos constructivos del proyecto;    b. Las construcciones y elementos 
constructivos del proyecto;  
c. Las áreas de circulación vehicular;    c. Las áreas de circulación vehicular;  
d. Vista en planta del arreglo general de los elementos de la Estación de Servicio;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. d.  Vista en planta del arreglo general 
de los elementos de la Estación de Servicio con 
Fin Específico;  
e. Detalle del corte transversal y 
longitudinal de las bases de sustentación;    e. Detalle del corte transversal y longitudinal 
de las bases de sustentación;  
f. Detalle de las cimentaciones de las bases de sustentación de los Recipientes de 
almacenamiento;    f. Detalle de las cimentaciones de las bases 
de sustentación de los Recipientes de almacenamiento;  
g. Croquis de localización señalando la 
dirección de los vientos dominantes;    g. Croquis de localización señalando la 
dirección de los vientos dominantes;  
h. Planta, vista longitudinal y transversal de las áreas de almacenamiento, 
Trasvase y Expendio;    h. Planta, vista longitudinal y transversal de 
las áreas de almacenamiento, Trasvase y Expendio;  
i. Planimétrico, indicando las 
construcciones colindantes;    i. Planimétrico, indicando las 
construcciones colindantes;  
j. Norte geográfico y de construcción;    j. Norte geográfico y de construcción;  
k. Lista de equipos y características;    k. Lista de equipos y características;  
l. Nivel de piso terminado;    l. Nivel de piso terminado;  
m. Vías de acceso, y    m. Vías de acceso, y   
 50     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
n. Croquis de localización general.    n. Croquis de localización general.  
      
5.4. Proyecto mecánico    5.4. Proyecto mecánico  
5.4.1. Especificaciones del proyecto 
mecánico    5.4.1. Especificaciones del proyecto mecánico  
a. Protección contra la corrosión    a. Protección contra la corrosión  
1. Los recipientes, tuberías, conexiones, equipos y estructuras usadas para el almacenamiento y Trasvase del Gas Licuado de Petróleo, deben protegerse contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, mediante un recubrimiento anticorrosivo colocado sobre 
un primario compatible. El recubrimiento 
puede ser la pintura de identificación, y MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 1. Los recipientes, tuberías, conexiones, equipos y todos los elementos estructurales susceptibles de corrosión usados para el Almacenamiento y Trasvase del Gas Licuado de Petróleo deberán protegerse contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, 
mediante un Sistema de protección 
anticorrosiva elegido de acuerdo con las condiciones de operación y ambientales, el Sistema deberá ser seleccionado de acuerdo con Normas, códigos, estándares y buenas prácticas nacionales e internacionales. 
Se sugiere mejorar el contenido ya que se 
puede omitir algún elemento susceptible a la corrosión, que pueda afectar la instalación. Procede, se adecua para dar mayor certeza técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 1. Los recipientes, tuberías, conexiones, equipos y todos los elementos estructurales susceptibles de corrosión usados para el Almacenamiento y Trasvase del Gas Licuado de Petróleo deberán protegerse contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, mediante un Sistema de protección anticorrosiva elegido de 
acuerdo con las condiciones de operación y 
ambientales, el Sistema deberá ser seleccionado de acuerdo con Normas, códigos, estándares y buenas prácticas nacionales e internacionales. 
  
2. Recubrimiento    2. Recubrimiento  
Pintura y letreros de los Recipientes de 
almacenamiento.    Pintura y letreros de los Recipientes de 
almacenamiento.  
Los Recipientes de almacenamiento deben ser de color aluminio o blanco y deben rotularse identificando el producto contenido, la capacidad del recipiente en litros de agua, el número económico o identificación asignado por el Regulado, con caracteres color negro no menores a 15.00 cm. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA El acabado será de color aluminio o blanco y deben identificarse de acuerdo con la normatividad nacional aplicable, identificando la capacidad del recipiente en litros de agua, el número económico o identificación asignado por el Regulado, con caracteres color negro no menores a 15.00 cm. 
Se sugiere una mejora a la redacción Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor claridad técnica en el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. El acabado debe ser de color aluminio o blanco y deben identificarse de acuerdo con la normatividad nacional aplicable, identificando la capacidad del recipiente en litros de agua, el número económico o identificación asignado por el Regulado, con caracteres color negro no menores a 15.00 cm.  
b. Recipientes de almacenamiento AMEXGAS b. Recipientes de almacenamiento No procede, se incluyó la redacción 
del encabezado del inciso b por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el encabezado del inciso b no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (su numeral 1, primer y segundo párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. b. Recipientes de almacenamiento   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     51 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
1. Los Recipientes de almacenamiento y los 
Recipientes receptores deben estar 
diseñados y construidos conforme a la 
NOM-009-SESH-2011 o la que la modifique 
o la sustituya. AMEXGAS 1. Los recipientes de almacenamiento 
deben estar construidos conforme a las 
normas oficiales mexicanas NOM-009-
SESH-2011 o las vigentes en la fecha de 
su fabricación. 
Solo se mencionan estas válvulas de 
emergencia, en las estaciones tipo 2. No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad a la instalación y no 
se encuentra sustentada técnica o jurídicamente. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 1. Los Recipientes de almacenamiento y los 
Recipientes receptores deben estar diseñados y 
construidos conforme a la NOM-009-SESH-2011 o la que la modifique o la sustituya.  
Para el caso de Recipientes de 
almacenamiento y Recipientes receptores 
fabricados previo a la entrada en vigor de la NOM-009-SESH-2011, estos deben contar 
con un dictamen vigente de cumplimiento 
con la NOM-013-SEDG-2002 o la que la modifique o la sustituya, emitido por una 
Unidad de Verificación en términos de la 
LFMN; AMEXGAS Se debe llevar a cabo la medición 
ultrasónica de espesores según se indica 
en la NOM-013-SEDG-2002 o aquella que la sustituya, a los 10 años contados a partir 
de su fecha de fabricación, posteriormente 
cada 5 años o cuando la placa de datos 
del recipiente no es legible. 
Solo se mencionan estas válvulas de 
emergencia, en las estaciones tipo 2. Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor certeza técnica, 
dando mayor claridad en la realización de la medición ultrasónica de espesores. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Se debe llevar a cabo la medición ultrasónica de 
espesores según se indica en la NOM-013-
SEDG-2002 o la que la modifique o la sustituya, a los 10 años contados a partir de su fecha de 
fabricación, posteriormente cada 5 años o 
cuando la placa de datos del recipiente no es legible. Para el caso de Recipientes de 
almacenamiento y Recipientes receptores 
fabricados previo a la entrada en vigor de la NOM-009-SESH-2011, éstos deben contar con 
un dictamen vigente de cumplimiento con la 
NOM-013-SEDG-2002 o la que la modifique o la sustituya, emitido por una Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada en términos de la LFMN;  
2. No se permite el uso de recipientes de 
Auto-tanques o Semirremolques como 
Recipientes de almacenamiento para la 
Estación de Servicio, así como los 
instalados sobre rueda inflada o metálica;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 2. No se permite el uso de recipientes de 
Auto-tanques o Semirremolques como 
Recipientes de almacenamiento para la Estación 
de Servicio con Fin Específico, así como los 
instalados sobre rueda inflada o metálica;  
3. Cuando los Recipientes de 
almacenamiento queden conectados de tal 
forma que el Gas Licuado de Petróleo pueda 
pasar de uno a otro, deben cumplirse los 
requisitos siguientes: MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 3. Cuando los Recipientes de 
almacenamiento se encuentren 
interconectados , deben cumplirse los 
requisitos siguientes: 
Se sugiere modificar la redacción, 
homologando los términos y atendiendo la 
definición de “interconexión”. Procede, para dar claridad técnica, 
se modifica el contenido del numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 3. Cuando los Recipientes de almacenamiento se 
encuentren interconectados , deben cumplirse los 
requisitos siguientes: 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Cuando los Recipientes de 
almacenamiento se encuentren 
interconectados, deben cumplirse los requisitos siguientes: 
Se sugiere modificar la redacción, 
homologando los términos y atendiendo la 
definición de “interconexión”. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 3. Cuando los Recipientes de almacenamiento se 
encuentren interconectados , deben cumplirse los 
requisitos siguientes: 
   
 52     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Sus puntos más altos o sus puntos de 
máximo llenado permisible deben quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor de ellos;  a. Sus puntos más altos o sus puntos de 
máximo llenado permisible deben quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor de ellos, y Se modifica para adecuar a la respuesta de MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1, sub numeral 3, incisos b y c que se transforman en puntos 4 y 5. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. a. Sus puntos más altos o sus puntos de máximo llenado permisible deben quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor de ellos, y  
 CARLOS DAN RUBIO MORÁN d. Sus puntos más altos o sus puntos de máximo llenado permisible deben quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor de ellos; 
Se sugiere modificar la redacción, 
homologando los términos y atendiendo la definición de “interconexión”. No procede, no presenta propuesta de modificación y el inciso no coincide. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. a. Sus puntos más altos o sus puntos de máximo llenado permisible deben quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor de ellos, y  
b. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con horizontales; MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Se sugiere considerar los incisos b) y c) como puntos en general y no como incisos del punto 3. Procede, se envían los incisos b y c como puntos en general. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con horizontales; 
5. No se deben interconectar con los Recipientes 
de almacenamiento de otra Estación de Servicio con Fin Específico;  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN e. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con 
horizontales; 
Se sugiere modificar la redacción, 
homologando los términos y atendiendo la definición de “interconexión”. No procede, derivado de otro 
comentario se modifica el inciso a 
numerales para dejarlos como puntos en general. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4. No se deben interconectar Recipientes de 
almacenamiento verticales con horizontales; 
5. No se deben interconectar con los Recipientes 
de almacenamiento de otra Estación de Servicio con Fin Específico;  
 CARLOS DAN RUBIO MORÁN Se sugiere considerar los incisos b) y c) como puntos en general y no como incisos del punto 3. Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con horizontales; 
5. No se deben interconectar con los Recipientes 
de almacenamiento de otra Estación de Servicio con Fin Específico;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     53 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. No se deben interconectar con los 
Recipientes de almacenamiento de otra Estación de Servicio, y MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Se sugiere considerar los incisos b) y c) como puntos en general y no como incisos del punto 3. Procede, los incisos b) y c) paran a ser puntos en general como 4 y 5. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 4. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con horizontales; 
5. No se deben interconectar con los Recipientes 
de almacenamiento de otra Estación de Servicio 
con Fin Específico;  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN f. No se deben interconectar con los Recipientes de almacenamiento de otra Estación de Servicio, y 
Se sugiere modificar la redacción, 
homologando los términos y atendiendo la 
definición de “interconexión”. No procede, derivado de otro comentario se modifica el inciso a numerales para dejarlos como puntos 
en general. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 4. No se deben interconectar Recipientes de almacenamiento verticales con horizontales; 
5. No se deben interconectar con los Recipientes 
de almacenamiento de otra Estación de Servicio 
con Fin Específico;  
d. Incluir sistema de aislamiento en la 
línea de interconexión, que cancele el flujo entre ambos recipientes.  d. Deben Incluir un sistema de aislamiento en la línea de interconexión, que cancele el flujo entre ambos recipientes. Se modifica para adecuar a la respuesta de MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1 letra b punto 3. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. b. Incluir sistema de aislamiento en la línea de 
interconexión, que cancele el flujo entre ambos recipientes.  
 CARLOS DAN RUBIO MORÁN Incluir sistema de aislamiento en la línea de interconexión, que cancele el flujo entre 
ambos recipientes. 
Se sugiere modificar la redacción, 
homologando los términos y atendiendo la definición de “interconexión”. No procede, por revisión de otro comentario se modifica el inciso para 
dar certeza técnica y mejorar la 
redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. b. Incluir sistema de aislamiento en la línea de interconexión, que cancele el flujo entre ambos 
recipientes.  
4. La distancia mínima del fondo de un 
recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad de hasta 5 000 L al NPT de la 
zona donde se encuentre ubicado el 
recipiente debe ser de 0.70 m;  6. La distancia mínima del fondo de un recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad de hasta 5 000 L al NPT de la 
zona donde se encuentre ubicado el 
recipiente debe ser de 0.70 m; Se modifica para adecuar a la respuesta de MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1 
letra b punto 3. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 6. La distancia mínima del fondo de un recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad de hasta 5 000 L al NPT de la zona donde
se encuentre ubicado el recipiente debe ser de 
0.70 m;   
 54     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5. La distancia mínima del fondo de un 
recipiente horizontal a la intemperie, con 
capacidad mayor a 5 000 L de agua, al NPT de la zona donde se encuentre ubicado el 
recipiente debe ser de 1.50 m;  7. La distancia mínima del fondo de un 
recipiente horizontal a la intemperie, con 
capacidad mayor a 5 000 L de agua, al NPT de la zona donde se encuentre 
ubicado el recipiente debe ser de 1.50 m; Se modifica para adecuar a la 
respuesta de MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1 
letra b punto 3. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 7. La distancia mínima del fondo de un recipiente 
horizontal a la intemperie, con capacidad mayor a 
5 000 L de agua, al NPT de la zona donde se encuentre ubicado el recipiente debe ser de 
1.50 m;  
6. Los Recipientes de almacenamiento 
con capacidad de hasta 5 000 L deben contar con al menos las boquillas para los 
Accesorios siguientes:  8. Los Recipientes de almacenamiento con 
capacidad de hasta 5 000 L deben contar 
con al menos las boquillas para los 
Accesorios siguientes: Se modifica para adecuar a la 
respuesta de MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1 
letra b punto 3. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 8. Los Recipientes de almacenamiento con 
capacidad de hasta 5 000 L deben contar con al menos las boquillas para los Accesorios 
siguientes:  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN 6. Los Recipientes de almacenamiento con 
capacidad de hasta 5 000 L deben contar 
con al menos las boquillas para los 
Accesorios siguientes No procede, pero se modifica, no 
presenta propuesta de modificación, 
se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo 
párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 8. Los Recipientes de almacenamiento con 
capacidad de hasta 5 000 L deben contar con al 
menos las boquillas para los Accesorios 
siguientes:  
a. Válvula de alivio de presión; CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN a. Válvula de alivio de presión; 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la 
conjunción copulativa. No procede, se incluyó la redacción 
de este inciso a por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el inciso a no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (inciso c), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. a. Válvula de alivio de presión;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     55 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. Válvula de máximo llenado, 
individual o integrada a la válvula de 
servicio; CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN b. Válvula de máximo llenado, individual o integrada a la válvula de servicio; 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la 
conjunción copulativa. No procede, se incluyó la redacción 
de este inciso b por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el inciso b no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (inciso c), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. b. Válvula de máximo llenado, individual o 
integrada a la válvula de servicio;  
c. Válvula de llenado, y MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA c. Válvula de llenado, e 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la 
conjunción copulativa. Procede, se modifica para mejorar la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. c. Válvula de llenado, e  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN c. Válvula de llenado, e 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la conjunción copulativa. Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. c. Válvula de llenado, e  
d. Indicador de nivel. CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN d. Indicador de nivel. 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la 
conjunción copulativa. No procede, se incluyó la redacción 
de este inciso d por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el 
inciso d no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (inciso c), que sí 
presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. d. Indicador de nivel.   
 56     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
7. Los Recipientes de almacenamiento 
con capacidad mayor de 5 000 L deben 
contar con lo indicado en el numeral 5.4.1.b.6 además de indicador de presión e indicador de temperatura, y con placa de asiento para recipientes horizontales o silleta 
metálica, y  9. Los Recipientes de almacenamiento con 
capacidad mayor de 5 000 L deben contar 
con lo indicado en el numeral 5.4.1.b.6 además de indicador de presión e indicador de temperatura, y con placa de asiento para recipientes horizontales o 
silleta metálica, y Se modifica para adecuar a la 
respuesta de MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1 
letra b punto 3. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 9. Los Recipientes de almacenamiento con 
capacidad mayor de 5 000 L deben contar con lo 
indicado en el numeral 5.4.1., inciso b., sub inciso 6 además de indicador de presión e indicador de temperatura, y con placa de asiento para 
recipientes horizontales o silleta metálica, y  
8. Las salidas en fase líquida de Gas 
L.P de los Recipientes de almacenamiento 
deben estar ubicadas en su parte inferior.  10. Las salidas en fase líquida de Gas L.P 
de los Recipientes de almacenamiento deben estar ubicadas en su parte inferior. Se modifica para adecuar a la 
respuesta de MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA en el numeral 5.4.1 
letra b punto 3. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 10. Las salidas en fase líquida de Gas L.P de los 
Recipientes de almacenamiento deben estar 
ubicadas en su parte inferior  
c. Válvulas    c. Válvulas  
1. Boquillas    1. Boquillas  
a. Con excepción de las destinadas a las válvulas de alivio de presión, válvulas de máximo llenado, indicador de nivel y 
aquellas con diámetro interior mayor a 6.40 mm, las boquillas en los recipientes deben 
equiparse con válvulas automáticas de 
exceso de flujo o de no retroceso. En caso de contar con tubería de recepción y el 
recipiente de fábrica tenga instalada una 
Válvula de llenado, ésta se debe de 
conservar;    a. Con excepción de las destinadas a las 
válvulas de alivio de presión, válvulas de máximo 
llenado, indicador de nivel y aquellas con 
diámetro interior mayor a 6.40 mm, las boquillas en los recipientes deben equiparse con válvulas 
automáticas de exceso de flujo o de no retroceso. 
En caso de contar con tubería de recepción y el recipiente de fábrica tenga instalada una Válvula de llenado, ésta se debe de conservar;  
b. Donde conecte la tubería de 
recepción o el acoplador de llenado directo, 
deben equiparse con válvulas automáticas de no retroceso o válvulas de llenado tipo 
doble no retroceso;    b. Donde conecte la tubería de recepción o 
el acoplador de llenado directo, deben equiparse 
con válvulas automáticas de no retroceso o 
válvulas de llenado tipo doble no retroceso;  
c. Los elementos para excesos de flujo 
pueden ser independientes o estar 
integrados en válvulas internas. El actuador de las válvulas internas puede ser mecánico, hidráulico, neumático o eléctrico, con 
accionamiento local o remoto, y    c. Los elementos para excesos de flujo 
pueden ser independientes o estar integrados en 
válvulas internas. El actuador de las válvulas internas puede ser mecánico, hidráulico, neumático o eléctrico, con accionamiento local o 
remoto, y  
d. Si el recipiente tiene boquilla para 
drenaje, éste debe quedar obturado con 
tapón macho sólido o con Válvula de exceso de flujo seguida por válvula de cierre de 
acción manual y tapón macho sólido.    d. Si el recipiente tiene boquilla para 
drenaje, éste debe quedar obturado con tapón 
macho sólido o con Válvula de exceso de flujo seguida por válvula de cierre de acción manual y 
tapón macho sólido.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     57 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. Válvulas de acción manual CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN 2. Válvulas de acción manual 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento. No procede, se incluyó la redacción de este sub numeral 2 por haber sido recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el sub 
numeral 2 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por 
estar ligado a (primer párrafo de este 
sub numeral 2), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 2. Válvulas de acción manual  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA  No procede, se incluyó la redacción de este sub numeral 2 por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el sub numeral 2 no tiene una propuesta de 
modificación, pero se incluye por 
estar ligado a (primer párrafo de este sub numeral 2), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 2. Válvulas de acción manual  
Las Válvulas de no retroceso y las Válvulas de exceso de flujo ubicada en las boquillas de los Recipientes de almacenamiento deben instalarse seguidas por una válvula 
de cierre de acción manual. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA La redacción de este numeral limita la posibilidad de realizar un aislamiento a distancia seguro y efectivo del inventario almacenado, cuando se realiza un paro de 
emergencia. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta que se dio a AMPEGAS al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Las Válvulas de no retroceso y las Válvulas de 
exceso de flujo que se instalen en las boquillas de los Recipientes de almacenamiento deben instalarse seguidas por una válvula de cierre de 
acción manual y/o automática de acuerdo con el 
diseño del sistema de paro de emergencia. También pueden utilizarse válvulas internas en 
las boquillas de los recipientes cuando tengan 
integrada una válvula de exceso de flujo, una válvula de corte y la activación remota sea 
confiable, el material de construcción debe ser 
resistente al Gas Licuado de Petróleo. Debe cumplirse lo indicado en los capítulos de 
Operación y Mantenimiento.  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Las Válvulas de no retroceso y las Válvulas de exceso de flujo ubicadas en 
las boquillas de los Recipientes de 
almacenamiento deben instalarse seguidas por una válvula de cierre de acción manual 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a AMPEGAS al mismo 
párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Las Válvulas de no retroceso y las Válvulas de exceso de flujo que se instalen en las boquillas 
de los Recipientes de almacenamiento deben 
instalarse seguidas por una válvula de cierre de acción manual y/o automática de acuerdo con el 
diseño del sistema de paro de emergencia. 
También pueden utilizarse válvulas internas en las boquillas de los recipientes cuando tengan 
integrada una válvula de exceso de flujo, una 
válvula de corte y la activación remota sea confiable, el material de construcción debe ser 
resistente al Gas Licuado de Petróleo. Debe 
cumplirse lo indicado en los capítulos de Operación y Mantenimiento.   
 58     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 AMPEGAS Las Válvulas de no retroceso y las 
Válvulas de exceso de flujo ubicada en las 
boquillas de los Recipientes de almacenamiento deben instalarse seguidas 
por una válvula de cierre de acción 
manual. También pueden utilizarse 
válvulas internas en las boquillas de los 
recipientes. 
La colocación de válvulas internas en los 
tanques es una práctica común, de hecho 
le da más seguridad a la instalación. 
La válvula interna tiene integrada una 
válvula de exceso de flujo y una válvula de corte y entre otras ventajas, se puede 
manipular a control remoto. Procede parcialmente, se mejora la redacción para dar mayor claridad 
técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Las Válvulas de no retroceso y las Válvulas de 
exceso de flujo que se instalen en las boquillas 
de los Recipientes de almacenamiento deben instalarse seguidas por una válvula de cierre de 
acción manual y/o automática de acuerdo con el 
diseño del sistema de paro de emergencia. También pueden utilizarse válvulas internas en 
las boquillas de los recipientes cuando tengan 
integrada una válvula de exceso de flujo, una válvula de corte y la activación remota sea 
confiable, el material de construcción debe ser 
resistente al Gas Licuado de Petróleo. Debe cumplirse lo indicado en los capítulos de 
Operación y Mantenimiento.  
3. Válvulas de exceso de flujo    3. Válvulas de exceso de flujo  
Deben ser seleccionadas para la Presión de diseño del Recipiente de almacenamiento o 
de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm², 348.09 lbf/in2), el que resulte mayor.    Deben ser seleccionadas para la Presión de 
diseño del Recipiente de almacenamiento o de 
2.4 MPa (24.47 kgf/cm², 348.09 lbf/in2), el que resulte mayor.  
4. Válvula de máximo llenado CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN 4. Válvulas de máximo llenado 
Se sugiere modificar dicho punto para 
garantizar la operación de las válvulas de 
máximo llenado. No procede, se incluyó la redacción 
de este sub numeral 4 por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el sub 
numeral 4 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por 
estar ligado a (primer párrafo de este 
sub numeral 4), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 4. Válvula de máximo llenado  
Todos los recipientes deben de contar con 
válvulas de máximo llenado. CARLOS DAN RUBIO MORÁN Todos los recipientes deben de contar con válvulas de máximo llenado. Estas no 
deben tener el orificio de salida obstruido y 
se deben poder abrir y cerrar manualmente 
Se sugiere modificar dicho punto para 
garantizar la operación de las válvulas de 
máximo llenado. Procede parcialmente, la sugerencia 
de modificación contiene requisitos 
de mantenimiento y no de diseño, por 
lo que se considera parcialmente. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Todos los recipientes deben de contar con válvulas de máximo llenado. Los cuales se deben 
poder abrir y cerrar manualmente   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     59 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5. Válvulas de alivio de presión CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN 5. Válvulas de alivio de presión 
Se sugiere modificar dicho punto para un 
mejor entendimiento y para homologar el 
criterio con la NOM-001-SESH-2014. No procede, se incluyó la redacción 
de este sub numeral 5 por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el sub 
numeral 5 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por 
estar ligado a (primer párrafo de este 
subnumeral 5), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 5. Válvulas de alivio de presión  
La especificación y dimensionamiento de las 
válvulas de alivio de presión debe incluir, la 
causa de alivio de presión, la masa del fluido 
que alivia o descarga y el área de descarga 
requerida, de acuerdo con la NOM-009-SESH-2011 o la que la modifique o la sustituya. CARLOS DAN RUBIO MORÁN Las válvulas de alivio de presión instaladas 
en cada recipiente de almacenamiento 
deben estar calibradas por el fabricante 
para una presión de apertura de 1.72 MPa 
(17.58 kgf/cm2). 
Se sugiere modificar dicho punto para un 
mejor entendimiento y para homologar el criterio con la NOM-001-SESH-2014. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a AMPEGAS al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. La especificación y dimensionamiento de las 
válvulas de alivio de presión debe incluir, 
materiales de construcción, la causa de alivio de 
presión, la masa del fluido que alivia o descarga, 
el área de descarga requerida y presión de ajuste de acuerdo con la NOM-009-SESH-2011 o la que la modifique o la sustituya.  
 AMPEGAS .4.1.7.1 Capacidad de descarga de la 
válvula de relevo de presión en m³/H. 
Las válvulas de relevo de presión 
instaladas en cada recipiente deben en 
conjunto proporcionar. 
Como mínimo la capacidad de relevo que 
resulte de la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
Q = 10,6582 x S 0.82 Donde: 
Q = Capacidad de desfogue requerida, 
expresada en metros cúbicos estándar de aire por minuto. 
S = Superficie total del recipiente 
expresada en metros cuadrados. 
Los recipientes están fabricados bajo la 
norma NOM-009-SESH-2011, en su punto 
5.2.8.1, contiene esta fórmula para 
determinar su capacidad de desfogue en m³/H. Por otro lado las válvulas vienen 
marcadas, su capacidad en metros cúbicos 
por hora. Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor claridad técnica en el 
párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. La especificación y dimensionamiento de las 
válvulas de alivio de presión debe incluir, 
materiales de construcción, la causa de alivio de presión, la masa del fluido que alivia o descarga, 
el área de descarga requerida y presión de ajuste 
de acuerdo con la NOM-009-SESH-2011 o la que 
la modifique o la sustituya.   
 60     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6. Tubos de desfogue CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN 6. Tubos de desfogue 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento 
sea mayor de 5 000 L. No procede, se incluyó la redacción 
de este sub numeral 6 por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el sub numeral 6 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (segundo párrafo de este subnumeral 6), que sí presenta 
una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 6. Tubos de desfogue  
Si el Recipiente de almacenamiento es de 
una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula de alivio o 
2.20 m del nivel de operación. 
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Si el recipiente de almacenamiento es de 
una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50m a la salida de la válvula de alivio o 2.20m del nivel de operación, la descarga debe realizarse hacia un lugar 
seguro. 
Se tiene que aclarar que la descarga debe 
realizarse hacia un lugar seguro. Procede, para dar claridad técnica, se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Si el Recipiente de Almacenamiento es de una 
capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula, la descarga debe realizarse hacia un 
lugar seguro.  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Si el recipiente de almacenamiento es de una capacidad mayor de 5 000 L, sus 
válvulas de alivio de presión deben contar 
con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura 
mínima de 1.50m a la salida de la válvula 
de alivio o 2.20m del nivel de operación. 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas 
para implementar las consideraciones 
técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar 
un área de oportunidad al entender que 
sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con 
estas condiciones, aun cuando la 
capacidad del tanque de almacenamiento sea mayor de 5 000 L. No procede, pero se modifica, no presenta propuesta de modificación, 
se mejora la redacción y se adecua a 
la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo 
párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Si el Recipiente de Almacenamiento es de una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de 
alivio de presión deben contar con tubos 
metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la 
válvula, la descarga debe realizarse hacia un 
lugar seguro.  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Si el Recipiente de almacenamiento es de 
una capacidad mayor de 5 000 L, sus 
válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula 
de alivio. 
Se sugiere modificar dicho punto para 
homologar con el criterio establecido en el 
Anteproyecto de Norma 021. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Si el Recipiente de Almacenamiento es de una 
capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de 
alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula, la descarga debe realizarse hacia un 
lugar seguro.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     61 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Si el recipiente de almacenamiento es de una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50m a la salida de la válvula de alivio. 
f. Los tubos de desfogue deben ser 
metálicos y de características acordes a las condiciones del fluido de descarga; 
g. Los tubos deben colocarse 
roscados a la válvula o mediante adaptador. 
h. Cuando la rosca en la válvula o en 
el adaptador esté colocada en el diámetro interno, el diámetro exterior del tubo de desfogue debe ser igual al interior de la descarga de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque; 
i. Cuando la rosca en la válvula o en 
el adaptador esté colocada en el diámetro externo, el diámetro interior del tubo de desfogue debe ser igual al externo de la válvula o den adaptador sobre el cual se rosque; 
j. Los tubos de desfogue deben 
contar con capuchones plásticos. 
El tubo de desfogue de la válvula de purga 
de la trampa de líquidos del compresor debe estar a una altura mínima de 2.50 m sobre NPT orientada de manera tal que no afecte el operador, ni estar dirigido hacia un recipiente de almacenamiento. De contarse con cobertizo, la descarga debe ser al exterior. 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento sea mayor de 5 000 L. 
Inciso j) se sugiere modificar a: Los tubos 
de desfogue deben contar con capuchones plásticos. Lo anterior para homologar con el criterio establecido en el Anteproyecto de Norma 021. Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo, los incisos f, g, h, i y j no coinciden con la revisión del Proyecto de Norma. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. Si el Recipiente de Almacenamiento es de una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula, la descarga debe realizarse hacia un lugar seguro.   
 62     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Si el Recipiente de almacenamiento cuenta 
con pasarela debe cumplir lo siguiente: CARLOS DAN RUBIO MORÁN Si el recipiente de almacenamiento cuenta 
con pasarela debe cumplir lo siguiente: 
Se sugiere eliminar la condicionante de qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento 
sea mayor de 5 000 L. Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor claridad técnica, para 
implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas 
condiciones. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Los tubos de desfogue deben cumplir las 
especificaciones siguientes:  
a. Los tubos de desfogue deben ser metálicos y de características acordes a las 
condiciones del fluido de descarga; CARLOS DAN RUBIO MORÁN f. Los tubos de desfogue deben ser 
metálicos y de características acordes a 
las condiciones del fluido de descarga; 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento 
sea mayor de 5 000 L No procede, se incluyó la redacción 
de este inciso a por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el este inciso a no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (segundo párrafo del sub numeral 6, que se encuentra arriba de este inciso a), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. a. Los tubos de desfogue deben ser metálicos y 
de características acordes a las condiciones del 
fluido de descarga;  
b. Los tubos deben colocarse roscados a la 
válvula o mediante adaptador; CARLOS DAN RUBIO MORÁN g. Los tubos deben colocarse roscados a la válvula o mediante adaptador. 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento 
sea mayor de 5 000 L No procede, se incluyó la redacción 
de este inciso b por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el este inciso b no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (segundo párrafo del sub numeral 6, que se encuentra arriba de este inciso b), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. b. Los tubos deben colocarse roscados a la 
válvula o mediante adaptador;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     63 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Cuando la rosca en la válvula o en el 
adaptador esté colocada en el diámetro interno, el diámetro exterior del tubo de desfogue debe ser igual al interior de la descarga de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque; CARLOS DAN RUBIO MORÁN h. Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro interno, el diámetro exterior del tubo de desfogue debe ser igual al interior de la descarga de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque; 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento sea mayor de 5 000 L No procede, se incluyó la redacción de este inciso c por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el este inciso c no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (segundo párrafo del sub numeral 6, que se encuentra arriba de este inciso c), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. c. Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro interno, el diámetro exterior del tubo de desfogue debe ser igual al interior de la descarga de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque;  
d. Cuando la rosca en la válvula o en el 
adaptador esté colocada en el diámetro 
externo, el diámetro interior del tubo de desfogue debe ser igual al externo de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque; CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN i. Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro 
externo, el diámetro interior del tubo de desfogue debe ser igual al externo de la válvula o den adaptador sobre el cual se rosque; 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento sea mayor de 5 000 L No procede, se incluyó la redacción 
de este inciso d por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el este inciso d no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (segundo párrafo del sub numeral 6, que se encuentra arriba de este inciso d), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. d. Cuando la rosca en la válvula o en el 
adaptador esté colocada en el diámetro externo, 
el diámetro interior del tubo de desfogue debe ser igual al externo de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque;  
e. Los tubos de desfogue deben contar con capuchones plásticos o metálicos, y MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Inciso e) se sugiere modificar a: Los tubos de desfogue deben contar con capuchones plásticos. 
Toda ves que pueda salir disparado e 
implique un riesgo al caer sobre alguna persona. Procede parcialmente, se modifica para dar mayor seguridad en la instala Estación de Servicio con Fin Específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. e. Contar con capuchones plásticos, y  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN j. Los tubos de desfogue deben contar con capuchones plásticos 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento sea mayor de 5 000 L Procede parcialmente, se modifica, 
se mejora la redacción y se adecua a 
la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. e. Contar con capuchones plásticos, y   
 64     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
f. El tubo de desfogue de la válvula de 
purga de la trampa de líquidos del compresor, debe estar a una altura mínima de 2.50 m sobre NPT orientada de manera tal que no afecte al operador, ni estar dirigido hacia un Recipiente de almacenamiento. De contarse con cobertizo, la descarga debe ser al exterior. CARLOS DAN RUBIO MORÁN El tubo de desfogue de la válvula de purga de la trampa de líquidos del compresor debe estar a una altura mínima de 2.50 m sobre NPT orientada de manera tal que no afecte el operador, ni estar dirigido hacia un recipiente de almacenamiento. De contarse con cobertizo, la descarga debe ser al exterior. 
Se sugiere eliminar la condicionante de 
qué los recipientes cuenten con pasarelas para implementar las consideraciones técnicas respecto de los tubos de desfogue, toda vez que podría representar un área de oportunidad al entender que sólo los tanques de almacenamiento que cuenten con pasarelas deben cumplir con estas condiciones, aun cuando la capacidad del tanque de almacenamiento sea mayor de 5 000 L No procede, pero se modifica para mejorar la redacción, no presenta propuesta de modificación y el inciso no coincide. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. f. El tubo de desfogue de la válvula de purga de la trampa de líquidos del compresor, debe estar a una altura mínima de 2.50 m sobre NPT orientada de manera tal que no afecte al operador, y no debe estar dirigido hacia un Recipiente de almacenamiento. De contarse con cobertizo, la descarga debe ser al exterior.  
d. Escaleras y pasarelas    d. Escaleras y pasarelas  
1. Donde sea requerido, se debe contar 
con escaleras y pasarela s fijas de material 
incombustible;    1. Donde sea requerido, se debe contar con escaleras y pasarelas fijas de material 
incombustible;  
2. Entre la escalera y/o pasarela y las 
válvulas de alivio de presión o sus tubos de 
desfogue, debe existir un claro perimetral 
mínimo de 0.10 m, medidos en el plano horizontal;    2. Entre la escalera y/o pasarela y las válvulas de alivio de presión o sus tubos de 
desfogue, debe existir un claro perimetral mínimo 
de 0.10 m, medidos en el plano horizontal;  
3. Si se tienen dos o más Recipientes 
de almacenamiento instalados en batería, la 
pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito entre ellos, y    3. Si se tienen dos o más Recipientes de 
almacenamiento instalados en batería, la pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito entre ellos, y  
4. En recipientes verticales se debe 
contar con el número suficiente de escaleras 
que permitan el acceso a todos los 
elementos.    4. En recipientes verticales se debe contar con el número suficiente de escaleras que 
permitan el acceso a todos los elementos.  
e. Bombas y compresores    e. Bombas y compresores  
1. El Trasvase de Gas Licuado de 
Petróleo en operaciones de Expendio debe 
hacerse mediante bombas y/o compresores;    1. El Trasvase de Gas Licuado de Petróleo 
en operaciones de Expendio debe hacerse 
mediante bombas y/o compresores;  
2. El Trasvase de Gas Licuado de 
Petróleo al Recipiente de almacenamiento 
no se debe realizar por gravedad;    2. El Trasvase de Gas Licuado de Petróleo 
al Recipiente de almacenamiento no se debe realizar por gravedad;  
3. Las bombas y/o compresores deben instalarse sobre bases fijas;    3. Las bombas y/o compresores deben 
instalarse sobre bases fijas;  
4. Para la Operación de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo del Auto-tanque al 
Recipiente de almacenamiento se deben utilizar bombas; AMPEGAS Eliminar este punto 
En innecesario mencionar que se deben utilizar bombas, las estaciones de gas generalmente son llenados sus recipientes de almacenamiento para autotanques que utilizan bombas, todos los autotanques tienen bomba. No procede, la respuesta no está 
sustentada técnicamente, su 
recomendación no proporciona mayor seguridad a la operación de trasvase de gas licuado de petróleo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4. Para la Operación de Trasvase de Gas 
Licuado de Petróleo del Auto-tanque al 
Recipiente de almacenamiento se deben utilizar bombas;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     65 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5. Las bombas deben contar en la 
tubería de succión con Conector flexible;    5. Las bombas deben contar en la tubería 
de succión con Conector flexible;  
6. Se debe colocar un filtro en la 
tubería de succión de la bomba, y    6. Se debe colocar un filtro en la tubería de 
succión de la bomba, y  
7. Se debe contar con una válvula 
automática de retorno en la tubería de 
descarga de la bomba; esta tubería debe 
retornar el producto hacia el Recipiente de 
almacenamiento.    7. Se debe contar con una válvula 
automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba; esta tubería debe retornar el 
producto hacia el Recipiente de almacenamiento.  
f. Sistema de medición    f. Sistema de medición  
La Estación de Servicio debe contar con un sistema de medición de Gas Licuado de 
Petróleo, mediante masa.  La Estación de Servicio con Fin Específico 
debe contar con un sistema de medición 
de Gas Licuado de Petróleo, mediante 
masa. Procede, se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. La Estación de Servicio con Fin Específico debe 
contar con un sistema de medición de Gas 
Licuado de Petróleo, mediante masa.   
g. Básculas    g. Básculas  
Se debe contar con una báscula para la Operación, la cual si es electrónica debe ser 
específica para áreas clasificadas.    Se debe contar con una báscula para la 
Operación, la cual si es electrónica debe ser específica para áreas clasificadas.  
Se debe contar con una báscula de 
seguridad para verificar que se cumpla la 
condición operativa del PTR.    Se debe contar con una báscula de seguridad 
para verificar que se cumpla la condición operativa del PTR.  
h. Sistema de vaciado de Gas Licuado 
de Petróleo    h. Sistema de vaciado de Gas Licuado de 
Petróleo  
Debe existir un sistema que permita la 
extracción de Gas Licuado de Petróleo de 
los Recipientes Portátiles en caso de que 
presenten fuga, que cumpla la distancia 
establecida en la Tabla 2.    Debe existir un sistema que permita la extracción 
de Gas Licuado de Petróleo de los Recipientes 
Portátiles en caso de que presenten fuga, que cumpla la distancia establecida en la Tabla 2.  
i. Tuberías y Accesorios    i. Tuberías y Accesorios  
1. De las tuberías    1. De las tuberías  
a. El diseño de las tuberías:    a. El diseño de las tuberías:  
1. Debe estar basado en la NMX-B-
177-1990 o la que la modifique o la 
sustituya;    1. Debe estar basado en la NMX-B-177-
1990 o la que la modifique o la sustituya;  
2. La selección y dimensionamiento de 
tuberías deben estar indicadas en los 
planos;    2. La selección y dimensionamiento de 
tuberías deben estar indicadas en los planos;   
 66     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
3. La Presión de diseño debe ser de 
1.1 veces la Presión de operación máxima o 
incrementar a la Presión de operación máxima la cantidad de 0.1723 MPa (1.7577 kg/cm², 25 lb/in2); se debe seleccionar como 
Presión de diseño la que resulte mayor; MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Se sugiere homologar en todo el 
documento las unidades de presión de kg 
a kgf o lb a lbf. 
Se debe de adecuar las unidades, aunque 
es frecuente encontrar el término "Kg", se debería utilizar Kgf puesto que estamos 
hablando de una fuerza y no de una masa. Procede, se modifica para adecuar a 
unidades de fuerza en donde aplique. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 3. La Presión de diseño debe ser de 1.1 veces la 
Presión de operación máxima o incrementar a la 
Presión de operación máxima la cantidad de 0.1723 MPa (1.7577 kgf/cm², 25 lbf/in2); se debe seleccionar como Presión de diseño la que 
resulte mayor;  
4. Las tuberías deben instalarse sobre NPT o en trinchera, y    4. Las tuberías deben instalarse sobre NPT 
o en trinchera, y  
5. No se permite la instalación de tuberías subterráneas.    5. No se permite la instalación de tuberías 
subterráneas.  
b. Tubería sobre nivel de piso terminado    b. Tubería sobre nivel de piso terminado  
Debe instalarse sobre soportes que eviten 
su flexión por peso propio. Debe existir un 
claro mínimo de 0.10 m en cualquier 
dirección, excepto a otra tubería, donde 
debe ser de 0.05 m entre paños.    Debe instalarse sobre soportes que eviten su 
flexión por peso propio. Debe existir un claro 
mínimo de 0.10 m en cualquier dirección, excepto 
a otra tubería, donde debe ser de 0.05 m entre 
paños.  
c. Tuberías en trincheras    c. Tuberías en trincheras  
Todas las tuberías que vayan dentro de las 
trincheras independientemente del fluido que 
conduzcan (se incluye el flujo de energía eléctrica), deben cumplir con las siguientes separaciones, como mínimo:    Todas las tuberías que vayan dentro de las 
trincheras independientemente del fluido que conduzcan (se incluye el flujo de energía eléctrica), deben cumplir con las siguientes separaciones, como mínimo:  
1. Entre sus paños 0.05 m;    1.  Entre sus paños 0.05 m;  
2. Entre los extremos y la cara interior 
de la trinchera 0.10 m, y    2. Entre los extremos y la cara interior de la 
trinchera 0.10 m, y  
3. Entre su parte inferior y el fondo de la trinchera 0.10 m.    3. Entre su parte inferior y el fondo de la 
trinchera 0.10 m.  
d. Soportes de las tuberías    d. Soportes de las tuberías  
Las tuberías deben instalarse sobre 
soportes espaciados para evitar su flexión por peso propio y sujeto a ellos de modo de prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento entre éstos debe ser como 
máximo de 3.00 m. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 5.4.1 letra i número 1 letra d 
Las tuberías deben instalarse sobre 
soportes espaciados para evitar su flexión por peso propio y sujeto a ellos para prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento entre éstos debe ser como 
máximo de 3.00 m. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica para mejorar la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Las tuberías deben instalarse sobre soportes 
espaciados para evitar su flexión por peso propio y sujeto a ellos para prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento entre éstos debe ser 
como máximo de 3.00 m. 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     67 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO MORAN Las tuberías deben instalarse sobre 
soportes espaciados para evitar su flexión 
por peso propio y sujeto a ellos para prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento entre éstos debe ser como 
máximo de 3.00 m. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Las tuberías deben instalarse sobre soportes 
espaciados para evitar su flexión por peso propio 
y sujeto a ellos para prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento entre éstos debe ser 
como máximo de 3.00 m. 
  
2. Del Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles    2. Del Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles  
La tubería que forma el múltiple debe:    La tubería que forma el múltiple debe:  
a. Estar soportada firmemente al muelle de 
llenado, a una altura mínima de 1.5 m de 
éste, y    a. Estar soportada firmemente al muelle de 
llenado, a una altura mínima de 1.5 m de éste, y  
b. Construirse con tubería de 51 mm de 
diámetro de acero con cédula de acuerdo a 
la Presión de diseño, sin costura y 
conexiones soldables. AMPEGAS Construirse con tubería cedula 80, si es 
roscada o cédula 40 si es soldada. 
La tubería debe ser sin costura y 
conexiones de acuerdo con la presión de 
diseño. 
Los diámetros de las tuberías se 
seleccionan tomando en cuenta la cantidad 
de llenaderas con que cuenta el múltiple, pudiendo ser el caso de una sola llenadera 
y el diámetro adecuado sería de 19 mm. 
Por lo tanto no es lo mejor indicar que los múltiples sean de 51 mm. Esto se tiene 
que estar de acuerdo con el diseño que se 
haga del múltiple de llenado. 
Además las conexiones pueden ser 
soldadas o roscadas, así se establece en 
este Proyecto de Norma en 5.4.1.i.3.h y 
5.4.1.i.3.i. Como antecedente de este caso tenemos que en las llenaderas de las 
instalaciones de las plantas de distribución, 
los diámetros de las tuberías son de 12,7 
mm y son roscados y no soldados. 
No consideramos conveniente querer 
utilizar tubería soldada teniendo que en las 
llenaderas es muy común estar cambiando 
las válvulas y las mangueras. No procede, los códigos, estándares 
y buenas prácticas internacionales 
tales como el ASME B31.3 (capítulos 1 al 6 y apéndice M), restringen las 
uniones roscadas para fluidos tóxicos 
o inflamables, las cedulas seleccionadas son acordes a la 
corrosividad y presión del Gas L.P. y 
no al tipo de unión. 
La unión soldable permite una mayor 
confiabilidad en el sistema de tubería. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 
 b. Construirse con tubería de 51 mm de diámetro 
de acero con cédula de acuerdo a la Presión de 
diseño, sin costura y conexiones soldables.  
El Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles debe contar con manómetro y con 
una válvula de operación manual a la 
entrada. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.4.1 letra i numero 2 
El Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles debe contar con manómetro, válvula de alivio hidrostático y una válvula 
de operación manual a la entrada. 
Se sugiere especificar la colocación de la 
válvula de alivio hidrostático en el múltiple de llenado de acuerdo con el numeral 5.4.1 
letra i numero 8 inciso a Procede, se modifica para dar mayor 
claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. El Múltiple de llenado de Recipientes Portátiles 
debe contar con manómetro, válvula de alivio 
hidrostático y una válvula de operación manual a 
la entrada. 
   
 68     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO MORAN El Múltiple de llenado de Recipientes 
Portátiles debe contar con manómetro, 
válvula de alivio hidrostático y una válvula 
de operación manual a la entrada. 
Se sugiere especificar la colocación de la 
válvula de alivio hidrostático en el múltiple de llenado de acuerdo al numeral 5.4.1 
letra i numero 8 inciso a Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. El Múltiple de llenado de Recipientes Portátiles 
debe contar con manómetro, válvula de alivio 
hidrostático y una válvula de operación manual a 
la entrada. 
  
3. De las llenaderas    3. De las llenaderas  
a. Cada llenadera debe contar con una 
válvula de globo de cierre manual que permita efectuar el cambio de la manguera y estar provista con una válvula de cierre 
rápido;    a. Cada llenadera debe contar con una 
válvula de globo de cierre manual que permita 
efectuar el cambio de la manguera y estar 
provista con una válvula de cierre rápido;  
b. La conexión de llenado al Recipiente 
Portátil tiene que asegurar el cierre hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de llenado de desconexión seca o equivalente, el volumen máximo de emisión contaminante en la desconexión debe ser 
0.5 cm3; AMEXGAS llenado al Recipiente Portátil tiene que 
asegurar el cierre hermético durante el 
llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de 
llenado de desconexión seca No procede, no presentan propuesta 
de modificación sustentada técnica o jurídicamente, el uso de un dispositivo de desconexión seca reduce en más de un 90% las emisiones durante el Expendio a los recipientes portátiles sujetos a presión con Gas Licuado de Petróleo; de esta manera, se previene la creación de atmosferas explosivas durante las operaciones de expendio y se contribuye a la conservación del medio ambiente. Esté requisito incrementa la seguridad en la instalación, la Agencia tiene la 
atribución para regular las 
actividades del sector hidrocarburos al emitir menos a la atmosfera, por lo tanto, se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. b. La conexión de llenado al Recipiente Portátil 
tiene que asegurar el cierre hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de llenado de desconexión seca o equivalente, el volumen máximo de emisión contaminante en la desconexión debe ser 0.5 
cm3;  
 AMPEGAS b. La conexión de llenado al Recipiente 
Portátil tiene que asegurar el cierre 
hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de llenado de desconexión seca o equivalente, el volumen máximo de emisión contaminante No procede, pero se modifica, su propuesta no contribuye con el medio ambiente, la NFPA 58 refiere a una cantidad de emisión cuando no se está haciendo uso de un dispositivo de desconexión seca y se solicita asegurar el cierre hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de b. La conexión de llenado al Recipiente Portátil tiene que asegurar el cierre hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmósfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de llenado de desconexión seca o equivalente, el volumen máximo de emisión contaminante en la desconexión debe ser igual o 
menor que 0.6 ml (0.6 cm
3);   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     69 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
en la desconexión debe ser por lo menos 
de 4 cm³; 
En lugar de 0.5 cm³ se propone colocar 4 
cm³, tal como lo establece la NFPA 58 en el punto 3.11.5.1, inciso a) y los fabricantes de estos productos toman en cuenta esta 
especificación. Petróleo residual al efectuar la 
desconexión, ésta debe realizarse mediante un Dispositivo de llenado de desconexión el cual refiere en su funcionamiento que emite a la desconexión debe ser igual o menor que 0.6 ml máximo (0.6 cm
3), de 
acuerdo NMX-X-020-SCFI-2013 y ya se manejó en la NOM-EM-004-
ASEA-2017. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 
c. Cuando la punta de conexión sea de 
material ferroso, ésta no debe llegar al piso;    c. Cuando la punta de conexión sea de 
material ferroso, ésta no debe llegar al piso;  
d. La llenadera debe contar con un 
dispositivo automático de llenado que 
accione una válvula de cierre al llegar al 
peso predeterminado;    d. La llenadera debe contar con un 
dispositivo automático de llenado que accione 
una válvula de cierre al llegar al peso 
predeterminado;  
e. Las tuberías usadas en el Sistema de Trasvase deben ser de acero al carbono, 
sin costura;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. e. Las tuberías usadas en la conducción de 
Gas Licuado de Petróleo deben ser de acero al 
carbono, sin costura;  
f. No se permite el uso de tubería o 
Accesorios de fierro fundido;    f. No se permite el uso de tubería o 
Accesorios de fierro fundido;  
g. El sellador utilizado en las uniones 
roscadas debe ser a base de materiales 
resistentes a la acción del Gas Licuado de 
Petróleo;    g. El sellador utilizado en las uniones 
roscadas debe ser a base de materiales 
resistentes a la acción del Gas Licuado de 
Petróleo;  
h. Las tuberías soldadas deben ser 
como mínimo cédula 40 de acero al carbono 
sin costura, y cuando en éstas se usen bridas deben ser clase acorde a la Presión 
de diseño, y    h. Las tuberías soldadas deben ser como mínimo cédula 40 de acero al carbono sin 
costura, y cuando en éstas se usen bridas deben ser clase acorde a la Presión de diseño, y  
i. Las tuberías roscadas deben ser de acero al carbono sin costura, cédula 80 y las 
conexiones deben ser clase acorde a la 
Presión de diseño.    i. Las tuberías roscadas deben ser de acero al carbono sin costura, cédula 80 y las 
conexiones deben ser clase acorde a la Presión 
de diseño.  
4. Filtros    4. Filtros  
a. Los filtros deben ser instalados en la 
tubería de succión de la bomba, y    a. Los filtros deben ser instalados en la tubería de succión de la bomba, y  
b. Si sus extremos son bridados deben 
ser clase acorde a la Presión de diseño.    b. Si sus extremos son bridados deben ser 
clase acorde a la Presión de diseño.  
5. Manómetros    5. Manómetros  
a. Deben instalarse precedidos de una válvula de aguja;    a. Deben instalarse precedidos de una 
válvula de aguja;   
 70     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. Pueden ser secos o amortiguados por líquido, y    b. Pueden ser secos o amortiguados por 
líquido, y  
c. Los manómetros utilizados en el 
sistema de tuberías deben soportar 1.3 
veces la máxima Presión de operación y se recomienda que ésta no exceda el 65% del 
rango del manómetro.    c. Los manómetros utilizados en el sistema 
de tuberías deben soportar 1.3 veces la máxima 
Presión de operación y se recomienda que ésta 
no exceda el 65% del rango del manómetro.  
6. Termómetros    6. Termómetros  
La medida nominal de su carátula no debe 
ser menor de 50.80 mm de diámetro y 
registrar temperaturas en un rango entre 
253.15 K (-20 °C) y 333.15 K (60 °C). MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA La medida nominal de su carátula no debe 
ser menor de 50.80 mm de diámetro y 
registrar temperaturas en un rango entre 253.15 K (-20 °C) y 323.15 K (50 °C), 
como mínimo. 
Se sugiere la modificación para homologar 
el rango de temperatura establecido en la 
NOM-001-SESH-2014. Procede, se modifica para dar mayor 
claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. La medida nominal de su carátula no debe ser 
menor de 50.80 mm de diámetro y registrar 
temperaturas en un rango entre 253.15 K (-20 °C) 
y 323.15 K (50 °C), como mínimo. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN La medida nominal de su carátula no debe ser menor de 50.80 mm de diámetro y 
registrar temperaturas en un rango entre 
253.15 K (-20 °C) y 323.15 K (50 °C), 
como mínimo. 
Se sugiere la modificación para homologar 
el rango de temperatura establecido en la NOM-001-SESH-2014. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. La medida nominal de su carátula no debe ser menor de 50.80 mm de diámetro y registrar 
temperaturas en un rango entre 253.15 K (-20 °C) 
y 323.15 K (50 °C), como mínimo. 
  
7. Indicadores de flujo    7. Indicadores de flujo  
De contar con indicador de flujo, éste puede 
ser de dirección de flujo o del tipo de cristal 
que permita la observación del gas a su 
paso, o combinados con no retroceso. CARLOS DAN RUBIO MORAN De contar con indicador de flujo, puede ser indicador simple de dirección de flujo o del 
tipo mirilla de cristal que permita la 
observación del paso del Gas L.P. 
Se sugiere la modificación para homologar 
con lo establecido en la NOM-001-SESH-2014 y un mejor entendimiento. No procede, no aporta mayor seguridad al documento, el texto que 
proponen es el original que fue 
mejorado en grupo de trabajo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. De contar con indicador de flujo, éste puede ser de dirección de flujo o del tipo de cristal que 
permita la observación del gas a su paso, o 
combinados con no retroceso.  
8. Válvulas de alivio hidrostático:    8. Válvulas de alivio hidrostático:  
a. En los tramos de tubería, tubería y 
manguera, en que pueda quedar atrapado 
gas líquido entre dos válvulas de cierre, se debe instalar entre ellas una Válvula de 
alivio hidrostático;    a. En los tramos de tubería, tubería y manguera, en que pueda quedar atrapado gas 
líquido entre dos válvulas de cierre, se debe instalar entre ellas una Válvula de alivio 
hidrostático;  
b. Debe evitarse que la descarga de 
estas válvulas incida sobre el recipiente, y    b. Debe evitarse que la descarga de estas válvulas incida sobre el recipiente, y  
c. La presión nominal de apertura de 
las Válvulas de alivio hidrostático debe ser como máximo la Presión de diseño de la 
tubería.    c. La presión nominal de apertura de las 
Válvulas de alivio hidrostático debe ser como máximo la Presión de diseño de la tubería.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     71 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
9. Válvulas de no retroceso y exceso de flujo    9. Válvulas de no retroceso y exceso de flujo  
Las Válvulas de no retroceso y las de 
exceso de flujo, cuando sean elementos 
independientes, deben instalarse precedidas en el sentido del flujo por una válvula de 
cierre de acción manual.    Las Válvulas de no retroceso y las de exceso de 
flujo, cuando sean elementos independientes, 
deben instalarse precedidas en el sentido del 
flujo por una válvula de cierre de acción manual.  
10. Válvulas de operación manual, de 
corte o seccionamiento    10. Válvulas de operación manual, de corte o 
seccionamiento  
Deben ser de tipo globo o de esfera, deben 
ser especificadas acorde a la Presión de 
diseño o clase de bridas de las tuberías, atendiendo lo establecido en códigos, normas, mejores prácticas o estándares 
aplicables.    Deben ser de tipo globo o de esfera, deben ser 
especificadas acorde a la Presión de diseño o 
clase de bridas de las tuberías, atendiendo lo establecido en códigos, normas, mejores 
prácticas o estándares aplicables.  
11. Conectores flexibles    11. Conectores flexibles  
Deben ser metálicos para una Presión de 
diseño de la tubería, cuando sus extremos 
sean bridados las bridas deben ser clase 300 como mínimo, con una longitud no 
mayor a 1.00 m. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 5.4.1 letra i numero 11 Conectores flexibles 
Deben ser metálicos para la Presión de 
diseño de la tubería, cuando sus extremos 
sean bridados, las bridas deben ser clase 300 como mínimo, con una longitud no 
mayor a 1.00 m 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica para mejora la redacción del documento normativo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Deben ser metálicos para la Presión de diseño de la tubería, cuando sus extremos sean bridados, 
las bridas deben ser clase 300 como mínimo, con una longitud no mayor a 1.00 m. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Deben ser metálicos para la Presión de diseño de la tubería, cuando sus extremos 
sean bridados, las bridas deben ser clase 
300 como mínimo, con una longitud no mayor a 1.00 m Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. Deben ser metálicos para la Presión de diseño de la tubería, cuando sus extremos sean bridados, 
las bridas deben ser clase 300 como mínimo, con 
una longitud no mayor a 1.00 m.  
12. Mangueras y sus conexiones    12. Mangueras y sus conexiones  
Las mangueras deben ser para una Presión 
de diseño de 2.61 MPa (26.61 kgf/cm², 
378.55 lbf/in2) y deben ser resistentes al 
Gas Licuado de Petróleo.    Las mangueras deben ser para una Presión de diseño de 2.61 MPa (26.61 kgf/cm², 378.55 
lbf/in2) y deben ser resistentes al Gas Licuado de 
Petróleo.  
j. Tomas de recepción y de llenado    j. Tomas de recepción y de llenado  
Si la válvula a través de la cual se llena el 
Recipiente de almacenamiento está 
colocada en la parte inferior del mismo o la 
medida nominal de esta válvula es mayor a 32.00 mm, debe contarse con Toma de 
recepción, así como en aquellos recipientes 
en que el domo se encuentre a más de 7.00 m sobre NPT. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 5.4.1 letra j 
Si la válvula a través de la cual se llena el 
Recipiente de almacenamiento está colocada en la parte inferior del mismo o la 
medida nominal de esta válvula es mayor a 
32.00 mm, así como, en aquellos recipientes en que el domo se encuentre a 
más de 7.00 m sobre NPT, se debe contar 
con Toma de recepción. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica para mejora la redacción del documento normativo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Si la válvula a través de la cual se llena el Recipiente de almacenamiento está colocada en 
la parte inferior del mismo o la medida nominal de 
esta válvula es mayor a 32.00 mm, así como, en aquellos recipientes en que el domo se encuentre 
a más de 7.00 m sobre NPT, se debe contar con 
Toma de recepción.   
 72     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Si la válvula a través de la cual se llena el Recipiente de almacenamiento está 
colocada en la parte inferior del mismo o la medida nominal de esta válvula es mayor a 
32.00 mm, así como, en aquellos 
recipientes en que el domo se encuentre a más de 7.00 m sobre NPT, se debe contar 
con Toma de recepción. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Si la válvula a través de la cual se llena el 
Recipiente de almacenamiento está colocada en 
la parte inferior del mismo o la medida nominal de esta válvula es mayor a 32.00 mm, así como, en 
aquellos recipientes en que el domo se encuentre 
a más de 7.00 m sobre NPT, se debe contar con Toma de recepción  
k. Soporte de Toma de recepción    k. Soporte de Toma de recepción  
1. El soporte de la toma debe estar fijo y anclado al piso;  1. El soporte de la toma debe estar fijo y anclado al piso, y Se modifica derivado del comentario de MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA, donde sugiere eliminar el 
sub numeral 5.4.1 letra k número 3. 1. El soporte de la toma debe estar fijo y anclado al piso, y  
2. El soporte debe resistir el esfuerzo 
causado por el movimiento de un vehículo 
conectado a una manguera, y MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.4.1 letra k, 2 
El soporte debe resistir el esfuerzo 
causado por el movimiento de un 
autotanque conectado a una manguera, y 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento. Procede, se modifica la redacción para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 2. El soporte debe resistir el esfuerzo causado por el movimiento de un autotanque conectado a 
una manguera, y 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN El soporte debe resistir el esfuerzo causado por el movimiento de un autotanque conectado a una manguera, y 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 2. El soporte debe resistir el esfuerzo causado por el movimiento de un autotanque conectado a una manguera, y 
  
3. Se debe contar con un Separador 
mecánico MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 5.4.1 letra k numero 3 
Se sugiere eliminar este punto, debido a 
que la definición de toma de recepción en 
el presente proyecto establece que la 
manguera a través de la cual se abastece al recipiente de almacenamiento proviene 
del autotanque, por lo que no es factible 
contar con un separador mecánico. Procede, se elimina para dar mayor 
claridad técnica al documento. Se elimina.  
 CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere eliminar este punto, debido a que la definición de toma de recepción en 
el presente proyecto establece que la manguera a través de la cual se abastece 
al recipiente de almacenamiento proviene 
del autotanque, por lo que no es factible contar con un separador mecánico. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. Se elimina.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     73 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
l. Requisitos particulares para los 
sistemas de Trasvase de las Estaciones Tipo 2:    l. Requisitos particulares para los sistemas 
de Trasvase de las Estaciones Tipo 2:  
1. El Punto de interconexión debe estar situado a una distancia no mayor a 1.00 m del límite del predio de la Estación de Servicio;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 1. El Punto de interconexión debe estar situado a una distancia no mayor a 1.00 m del límite del predio de la Estación de Servicio con Fin Específico;  
2. El Punto de interconexión debe contar con una Válvula de paro de emergencia tanto en las tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase 
vapor, precedida por una válvula de corte, y    2. El Punto de interconexión debe contar 
con una Válvula de paro de emergencia tanto en 
las tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase vapor, precedida por una válvula de 
corte, y  
3. El dispositivo de arranque y paro de la bomba que alimente a la estación de Gas 
Licuado de Petróleo, debe estar colocado en la Estación de Servicio.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 3. El dispositivo de arranque y paro de la 
bomba que alimente a la estación de Gas 
Licuado de Petróleo debe estar colocado en la Estación de Servicio con Fin Específico.  
m. Código de colores de tuberías    m. Código de colores de tuberías  
La codificación de colores de seguridad para 
tuberías en Estaciones de Servicio debe 
estar identificada en su totalidad con los siguientes colores:  La codificación de colores de seguridad 
para tuberías en Estaciones de Servicio con Fin Específico debe estar identificada en su totalidad con los siguientes colores: La codificación de colores de 
seguridad para tuberías en 
Estaciones de Servicio debe estar identificada en su totalidad con los siguientes colores: La codificación de colores de seguridad para 
tuberías en Estaciones de Servicio con Fin 
Específico debe estar identificada en su totalidad con los siguientes colores:  
 Tabla 5  Código de colores de tuberías 
Ubicación Color 
Agua contra incendio  Rojo  
Aire o gas inerte  Azul  
Gas en fase vapor  Amarillo  
Gas en fase líquida  Blanco  
Gas en fase líquida en 
retorno  Blanco 
Tubos de desfogue  Blanco  
Tubería eléctrica  Negra     
 Tabla 5  Código de colores de tuberías 
Ubicación Color 
Agua contra incendio  Rojo  
Aire o gas inerte  Azul  
Gas en fase vapor  Amarillo  
Gas en fase líquida  Blanco  
Gas en fase líquida en retorno  Blanco 
Tubos de desfogue  Blanco  
Tubería eléctrica  Negra   
n. Sistema de paro de emergencia: AMEXGAS n. Sistema de paro de emergencia: 
Solo se mencionan estas válvulas de 
emergencia, en las estaciones tipo 2. No procede, se incluyó la redacción 
del encabezado del inciso n por 
haber sido recibido durante el 
proceso de consulta pública, sin 
embargo, el encabezado del inciso n no tiene una propuesta de 
modificación, pero se incluye por 
estar ligado a (su numeral 1), que sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. n. Sistema de paro de emergencia:   
 74     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
1. Se debe contar con un sistema de paro de 
emergencia que debe estar localizado en la 
Estación de Servicio, el cual al accionarse 
interrumpa la alimentación eléctrica a todos 
los motores de los equipos para el Trasvase de Gas Licuado de Petróleo y cerrar las 
válvulas de paro de emergencia de las 
tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase 
líquida y fase vapor; AMEXGAS 1. Se debe contar con un sistema de paro 
de emergencia que debe estar localizado 
en la Estación de Servicio, el cual al 
accionarse interrumpa la alimentación 
eléctrica a todos los motores de los equipos para el Trasvase de Gas Licuado 
de Petróleo y cerrar las válvulas de paro 
de emergencia de las tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase vapor; en el caso de una estación tipo 2 
Solo se mencionan estas válvulas de 
emergencia, en las estaciones tipo 2. No procede, pero se modifica, el 
comentario no se encuentra 
sustentado técnica o jurídicamente y 
no da mayor seguridad a la 
instalación, se modifica para adecuar a las modificaciones realizadas a la 
definición del ahora numeral 4.14. 
Estación de Servicio con fin 
específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 1. Se debe contar con un sistema de paro de 
emergencia que debe estar localizado en la 
Estación de Servicio con Fin Específico, el cual al 
accionarse interrumpa la alimentación eléctrica a 
todos los motores de los equipos para el Trasvase de Gas Licuado de Petróleo y cerrar las 
válvulas de paro de emergencia de las tuberías 
de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase 
vapor;  
2. Debe instalarse como mínimo 2 botoneras 
para activar el sistema de paro de 
emergencia, una en el Área de expendio y 
otra que permita la activación remota en 
caso de emergencias, y AMEXGAS 2. Debe instalarse como mínimo 2 
botoneras para activar el sistema de paro 
de emergencia, una en el Área de 
expendio y otra que permita la activación 
remota en caso de emergencias, y 
Solo se mencionan estas válvulas de 
emergencia, en las estaciones tipo 2. No procede, se incluyó la redacción 
del sub numeral 2 por haber sido 
recibido durante el proceso de 
consulta pública, sin embargo, el 
encabezado del sub numeral 2 no tiene una propuesta de modificación, 
pero se incluye por estar ligado al 
(5.4.1, n, sub numeral 1), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 2. Debe instalarse como mínimo 2 botoneras 
para activar el sistema de paro de emergencia, 
una en el Área de expendio y otra que permita la activación remota en caso de emergencias, y  
3. Los elementos del sistema de paro 
por emergencia deben ser especificados 
para quedar en posición segura, en caso de 
falla. AMEXGAS 3. Los elementos del sistema de paro por 
emergencia deben ser especificados para 
quedar en posición segura, en caso de 
falla. 
Solo se mencionan estas válvulas de 
emergencia, en las estaciones tipo 2. No procede, se incluyó la redacción 
del sub numeral 3 por haber sido 
recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el 
encabezado del sub numeral 3 no 
tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al 
(5.4.1, n, sub numeral 1), que sí 
presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 3. Los elementos del sistema de paro por 
emergencia deben ser especificados para quedar 
en posición segura, en caso de falla.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     75 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5.4.2. Memorias técnico-descriptivas del proyecto mecánico    5.4.2. Memorias técnico-descriptivas del 
proyecto mecánico  
La memoria técnico descriptiva debe 
contener una descripción general, datos 
usados como base para la especialidad mecánica, cálculos y mencionar las normas, 
estándares y/o códigos empleados. 
    La memoria técnico descriptiva debe contener 
una descripción general, datos usados como 
base para la especialidad mecánica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos 
empleados. 
  
La memoria técnico descriptiva debe 
contener como mínimo la información de:    La memoria técnico descriptiva debe contener 
como mínimo la información de:  
a. Los Recipientes de almacenamiento, 
incluyendo los elementos de medición, 
control y seguridad;    a. Los Recipientes de almacenamiento, 
incluyendo los elementos de medición, control y seguridad;  
b. Especificaciones de las tuberías, 
válvulas, conexiones, instrumentación, bombas, compresores, básculas, básculas de seguridad, equipos de llenado de recipientes, Sistema de vaciado de Recipientes Portátiles con daño físico y/o fuga, medidores de Trasvase y de Expendio, 
y    b. Especificaciones de las tuberías, válvulas, 
conexiones, instrumentación, bombas, 
compresores, básculas, básculas de seguridad, equipos de llenado de recipientes, Sistema de vaciado de Recipientes Portátiles con daño físico y/o fuga, medidores de Trasvase y de Expendio, 
y  
c. Cálculo del Sistema de Trasvase de Gas Licuado de Petróleo.    c. Cálculo del Sistema de Trasvase de Gas 
Licuado de Petróleo.  
5.4.3. Planos del proyecto mecánico    5.4.3. Planos del proyecto mecánico  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.    Para la elaboración de Planos remitirse al 
APÉNDICE NORMATIVO B.  
El plano con detalles o planos que se deben presentar como mínimo son:    El plano con detalles o planos que se deben 
presentar como mínimo son:  
a. Plano general mecánico, debe llevar 
la nomenclatura de los equipos en lugar visible, indicando las características de los 
mismos;    a. Plano general mecánico, debe llevar la 
nomenclatura de los equipos en lugar visible, indicando las características de los mismos;  
b. Uno o varios planos de localización 
general del equipo con su ubicación, donde 
se identifiquen las distancias mínimas entre elementos internos y externos de acuerdo con lo establecido en las tablas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Los planos deben incluir lo 
siguiente: MARIO ALBBERTO CRUZ 
MOLINA Se solicita verificar la numeración de las 
tablas indicadas en la norma, ya que 
presentan incongruencias en la numeración, por lo que no se tiene claridad 
a las referencias de estas. 
Se requiere tener claridad en las 
referencias de las tablas en el documento 
normativo. Procede, se modifica ya que se 
encontró incongruencia en la 
numeración y se corrigen dicha 
numeración. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. b. Uno o varios planos de localización general del 
equipo con su ubicación, donde se identifiquen 
las distancias mínimas entre elementos internos y externos de acuerdo con lo establecido en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5. Los planos deben incluir lo 
siguiente:  
1. Norte geográfico y/o de construcción;    1. Norte geográfico y/o de construcción;  
2. Dirección de los vientos reinantes y dominantes (opcional);    2. Dirección de los vientos reinantes y 
dominantes (opcional);  
3. Lista de equipos y características;    3. Lista de equipos y características;  
4. Nivel de piso terminado;    4. Nivel de piso terminado;  
5. Vías de acceso, y    5. Vías de acceso, y   
 76     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6. Croquis de localización general en el 
lado superior derecho, indicando las distancias mínimas entre elementos externos a la Estación de Servicio y la tangente de sus Recipientes de almacenamiento.  6. Croquis de localización general en el 
lado superior derecho, indicando las distancias mínimas entre elementos externos a la Estación de Servicio con Fin Específico y la tangente de sus Recipientes de almacenamiento. Procede, se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 6. Croquis de localización general en el lado superior derecho, indicando las distancias mínimas entre elementos externos a la Estación de Servicio con Fin Específico y la tangente de sus Recipientes de almacenamiento. 
  
c. Tuberías en planta y elevación;    c. Tuberías en planta y elevación;  
d. Soportes de tuberías, y MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA d. Soportes de tuberías, e  
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la conjunción copulativa. 
 No procede, considerando que se lee 
junto con la letra del inciso no mejora 
la redacción 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. d. Soportes de tuberías, y  
 CARLOS DAN RUBIO MORÁN d. Soportes de tuberías, e 
e. Isométrico a línea sencilla o doble, sin 
escala, de la Estación de Servicio… 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la conjunción copulativa. No procede, considerando que se lee junto con la letra del inciso no mejora la redacción 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. d. Soportes de tuberías, y  
e. Isométrico a línea sencilla o doble, sin escala, de la Estación de Servicio, indicando diámetros, tipos de tuberías, Accesorios y equipos. Los tramos de tubería deben estar acotados. CARLOS DAN RUBIO MORÁN e. Isométrico a línea sencilla o doble, sin escala, de la Estación de Servicio… 
Se sugiere modificar la redacción 
atendiendo la regla ortográfica de la conjunción copulativa. No procede, pero se modifica, la redacción fue aprobada por Grupo de trabajo, se adecua el párrafo a las modificaciones realizadas a la definición del ahora numeral 4.14. Estación de Servicio con fin específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. e. Isométrico a línea sencilla o doble, sin escala, de la Estación de Servicio con Fin específico, indicando diámetros, tipos de tuberías, Accesorios y equipos. Los tramos de tubería deben estar acotados.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     77 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5.5. Proyecto eléctrico    5.5. Proyecto eléctrico  
5.5.1. Especificaciones del proyecto eléctrico    5.5.1. Especificaciones del proyecto eléctrico  
Debe cumplir con lo siguiente:    Debe cumplir con lo siguiente:  
a. En el Diseño del sistema eléctrico y 
electrónico de la Estación de Servicio, el 
Regulado debe considerar la Clasificación de Áreas peligrosas del grupo D, Clase I, 
divisiones 1 o 2, según aplique; CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN En el Diseño del sistema eléctrico y 
electrónico de la Estación de Servicio, el 
Regulado debe considerar la Clasificación de Áreas peligrosas del grupo D, Clase I, divisiones 1 o 2, según aplique conforme a lo establecido en la NOM-001-SEDE-2012 
o la que la sustituya. Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor claridad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. a. En el Diseño del sistema eléctrico y electrónico 
de la Estación de Servicio con Fin Específico, el 
Regulado debe considerar la Clasificación de Áreas peligrosas del grupo D, Clase I, divisiones 1 o 2, según aplique, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), 
o aquella que la modifique o sustituya;  
b. Los equipos y materiales eléctricos deben 
ser adecuados para la Clasificación del área 
en que se van a instalar. Las cajas de 
conexiones para tuberías conduit para 
fuerza y alumbrado en áreas clasificadas como Clase I División 1; CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN Los equipos y materiales eléctricos deben ser adecuados para la Clasificación del 
área en que se van a instalar. Las cajas de 
conexiones para tuberías conduit para 
fuerza y alumbrado en áreas clasificadas como Clase I División 1 deben ser a 
prueba de explosión; Procede parcialmente, se modifica la redacción para mejor entendimiento 
técnico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. b. Los equipos y materiales eléctricos deben ser 
adecuados para la Clasificación del área en que 
se van a instalar. Las cajas de conexiones para 
tuberías conduit para fuerza y alumbrado en 
áreas clasificadas como Clase I, División 1, conforme a la norma referida en el inciso anterior, 
deben ser a prueba de explosión;  
c. Los sellos a prueba de explosión en 
las tuberías conduit deben estar llenos con 
compuesto sellante; CARLOS DAN RUBIO 
MORÁN A los sellos eléctricos en las tuberías conduit se debe aplicar compuesto 
sellador; 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento No procede, la redacción no aporta 
mayor seguridad a la instalación y no 
se encuentra sustentada 
técnicamente. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. c. Los sellos a prueba de explosión en las tuberías conduit deben estar llenos con 
compuesto sellante;  
d. En la Toma de recepción debe 
contarse con conexión a tierra mediante 
cables flexibles y pinzas tipo caimán para conectar el Auto-tanque que descargue Gas Licuado de Petróleo al Recipiente de 
almacenamiento;    d. En la Toma de recepción debe contarse con 
conexión a tierra mediante cables flexibles y 
pinzas tipo caimán para conectar el Auto-tanque que descargue Gas Licuado de Petróleo al 
Recipiente de almacenamiento;  
e. Debe existir alumbrado en los 
accesos, las salidas de emergencia, el 
estacionamiento, el Área de almacenamiento, área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga, Área de expendio, cuando aplique en la Toma de recepción y en el área de las bombas de 
agua contra incendio;    e. Debe existir alumbrado en los accesos, las 
salidas de emergencia, el estacionamiento, el 
Área de almacenamiento, área de vaciado de Recipientes Portátiles con fuga, Área de expendio, cuando aplique en la Toma de recepción y en el área de las bombas de agua 
contra incendio;  
f. El sistema eléctrico debe contar con 
un circuito independiente que alimente los 
motores de las bombas contra incendio, 
alumbrado de emergencia y alarmas;    f. El sistema eléctrico debe contar con un circuito 
independiente que alimente los motores de las 
bombas contra incendio, alumbrado de 
emergencia y alarmas;   
 78     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
g. Si algún elemento considerado como 
División 2 se ubica dentro de un área de División 1, los equipos utilizados deben estar aceptados por esta última, y CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere modificar la redacción debido a que el párrafo en cuestión no es claro y entendible. No procede, no presentan sugerencia de modificación y la redacción fue desarrollada en grupo de trabajo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. g. Si algún elemento considerado como División 2 se ubica dentro de un área de División 1, los equipos utilizados deben estar aceptados por esta última, y  
h. Los Recipientes de almacenamiento, 
bombas, compresores, básculas, básculas 
de seguridad y Múltiple de llenado para Recipientes Portátiles deben estar conectados a tierra.    h. Los Recipientes de almacenamiento, 
bombas, compresores, básculas, básculas de seguridad y Múltiple de llenado para Recipientes Portátiles deben estar conectados a tierra.  
5.5.2. Memoria técnico descriptiva del 
proyecto eléctrico    5.5.2. Memoria técnico descriptiva del proyecto 
eléctrico  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos 
usados como base para la especialidad eléctrica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos empleados.    La memoria técnico descriptiva debe contener 
una descripción general, datos usados como base para la especialidad eléctrica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos empleados.  
5.5.3. Planos del proyecto eléctrico    5.5.3. Planos del proyecto eléctrico  
Para la elaboración de Planos remitirse al 
APÉNDICE NORMATIVO B.    Para la elaboración de Planos remitirse al 
APÉNDICE NORMATIVO B.  
El plano con detalles o planos que se deben 
presentar como mínimo son:    El plano con detalles o planos que se deben 
presentar como mínimo son:  
a. Clasificación de áreas;    a. Clasificación de áreas;  
b. Diagrama unifilar;    b. Diagrama unifilar;  
c. Sistema general de alumbrado;    c. Sistema general de alumbrado;  
d. Cuadro de carga, fuerza y alumbrado de la Estación de Servicio;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. d. Cuadro de carga, fuerza y alumbrado de 
la Estación de Servicio con Fin Específico;  
e. Cuadro de materiales;    e. Cuadro de materiales;  
f. Distribución de ductos y alimentadores, y    f. Distribución de ductos y alimentadores, y  
g. Sistema de tierras de la Estación de Servicio.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. g. Sistema de tierras de la Estación de 
Servicio con Fin Específico.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     79 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5.6. Proyecto contra incendio    5.6. Proyecto contra incendio  
5.6.1. Especificaciones del proyecto contra incendio AMEXGAS 5.6.1. Especificaciones del proyecto contra 
incendio 
Las Estaciones de Servicio de Gas L.P., 
para Carburación con capacidad total de almacenamiento mayor a 15 600 L de volumen de agua, que actualmente están operando y tienen sistema de protección mediante agua de enfriamiento, estan diseñadas y construidas cumpliendo con las especificaciones contenidas en la NOM-003-SEDG-2004 vigente y no se tienen registros ni estadísticas por ninguna dependencia que actualmente las verifica, de que éste sistema no cumpla con las condiciones de seguridad para el que 
fueron diseñadas. 
Las Normas Oficilaes Mexicanas deben de 
ser elaboradas con el apoyo y participación activa de los sectores involucrados, para que su experiencia quede plasmada en 
dichos documentos normativos. 
Sólo en el caso de que no existan Normas 
Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, se deberán hacer referencia a Normas Internacionales, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, ya que es la ley aplicable en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas. 
Cualquier referencia al uso de normas 
extranjeras o prácticas internacionales es 
una clara violación a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y a su 
Reglamento. 
El artículo 3º, fracción X-A de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, establece que las Normas Internacionales 
son: 
“X-A. Norma o lineamiento internacional: la 
norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en 
los términos del derecho internacional” 
El artículo 45, segundo párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normaliación, 
establece lo siguiente: 
“Cuando la norma pudiera tener un amplio 
impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las alternativas consideradas, así como una comparación No procede, ya que no hace 
referencia el numeral 5.6.1 a una 
norma extranjera, tampoco se viola la Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización (LFMN), ya que no se está refiriendo o regulando con normas internacionales. La LFMN en el artículo 44, párrafo cuarto y 30, fracción I del Reglamento de la Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización, establece el uso de normas y lineamientos internacionales para su redacción y estructura en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
A lo anterior, la Ley de Hidrocarburos 
faculta a la Agencia en su artículo transitorio Décimo Sexto, párrafo cuarto, para la adopción y observancia de estándares técnicos internacionales en la regulación que 
emita. 
 A lo que refiere el numeral 5.6.1 es a 
que los regulados deben enlistar en el libro de proyecto los códigos, normas, mejores prácticas o estándares de diseños en su sistema 
contra incendio que utilicen. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 5.6.1. Especificaciones del proyecto contra 
incendio   
 80     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
con las normas internacionales. Si no se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el 
artículo 46, fracción I”. 
Es el caso, de que éste Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, tiene un alto impacto en el sector del Gas L.P., por lo cual se debe de aplicar lo conducente en el 
artñiculo 45 de la LFMN, arriba citado. 
El sector del Gas L.P. tiene más de 40 
años de experiencia en los sistemas de protección mediante agua de enfriamineto en sistemas mecánicos, sin tener un caso de siniestro registrado durante éste largo 
tiempo de servicio a la comunidad. 
Las áreas de riesgo deben estar protegidas 
mediante sistemas de seguridad cuya finalidad es detectar, alarmar, controlar y mitigar las consecuencias de fugas, derrames, incendios o explosiones del Gas 
Licuado de Petróleo. AMEXGAS Las áreas de riesgo deben estar 
protegidas mediante sistemas de 
seguridad cuya finalidad es detectar, alarmar, controlar y mitigar las consecuencias de fugas, derrames o 
incendios del Gas Licuado de Petróleo. 
Las Estaciones de Servicio de Gas L.P., 
para Carburación con capacidad total de almacenamiento mayor a 15 600 L de volumen de agua, que actualmente están operando y tienen sistema de protección mediante agua de enfriamiento, estan diseñadas y construidas cumpliendo con las especificaciones contenidas en la NOM-003-SEDG-2004 vigente y no se tienen registros ni estadísticas por ninguna dependencia que actualmente las verifica, de que éste sistema no cumpla con las condiciones de seguridad para el que 
fueron diseñadas. 
Las Normas Oficilaes Mexicanas deben de 
ser elaboradas con el apoyo y participación activa de los sectores involucrados, para que su experiencia quede plasmada en 
dichos documentos normativos. 
Sólo en el caso de que no existan Normas 
Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, se deberán hacer referencia a Normas Internacionales, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, ya que es la ley aplicable en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas. 
Cualquier referencia al uso de normas 
extranjeras o prácticas internacionales es una clara violación a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a su 
Reglamento. No procede, pero se modifica para 
dar mayor claridad técnica, ya que no hace referencia el numeral 5.6.1 a una norma extranjera, tampoco se viola la Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización (LFMN), ya que no se está refiriendo o regulando con normas internacionales. La LFMN en el artículo 44, párrafo cuarto y 30, fracción I del Reglamento de la Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización, establece el uso de normas y lineamientos 
internacionales para su redacción y 
estructura en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
A lo anterior, la Ley de Hidrocarburos 
faculta a la Agencia en su artículo transitorio Décimo Sexto, párrafo cuarto, para la adopción y observancia de estándares técnicos internacionales en la regulación que 
emita. 
 A lo que refiere el numeral 5.6.1 es a 
que los regulados deben enlistar en el libro de proyecto los códigos, normas, mejores prácticas o estándares de diseños en su sistema 
contra incendio que utilicen. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. Las áreas de riesgo deben estar protegidas 
mediante sistemas de seguridad cuya finalidad es detectar y alarmar fugas o derrames; así como controlar, mitigar y minimizar las consecuencias de incendios o explosiones del Gas Licuado de 
Petróleo.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     81 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El artículo 3º, fracción X-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece que las Normas Internacionales 
son: 
“X-A. Norma o lineamiento internacional: la 
norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en 
los términos del derecho internacional” 
El artículo 45, segundo párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normaliación, 
establece lo siguiente: 
“Cuando la norma pudiera tener un amplio 
impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el 
artículo 46, fracción I”. 
Es el caso, de que éste Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, tiene un alto impacto en el sector del Gas L.P., por lo cual se debe de aplicar lo conducente en el 
artñiculo 45 de la LFMN, arriba citado. 
El sector del Gas L.P. tiene más de 40 
años de experiencia en los sistemas de protección mediante agua de enfriamineto en sistemas mecánicos, sin tener un caso de siniestro registrado durante éste largo 
tiempo de servicio a la comunidad. 
El Sistema contra incendio, de acuerdo a su 
capacidad de almacenamiento, puede estar 
compuesto por elementos tales como: detectores de mezclas explosivas, detectores de fuego, alarmas audibles y visibles, almacenamiento de agua y sus redes de distribución incluyendo bombas automáticas, monitores, aspersores, hidrantes y extintores. El Diseño de los elementos que formen parte del Sistema contra incendio, se debe basar como mínimo en lo aplicable de códigos, normas, mejores prácticas o estándares de diseño, indicando en el libro de proyecto los numerales 
aplicados. AMEXGAS El Sistema contra incendio, de acuerdo a 
su capacidad de almacenamiento, puede 
estar compuesto por elementos tales como: almacenamiento de agua y sus redes de distribución, incluyendo bombas, monitores, aspersores, hidrantes y extintores. El Diseño de los elementos que formen parte del Sistema contra incendio, se debe basar como mínimo en lo aplicable en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, indicando en el libro del proyecto los 
incisos aplicables. 
Las Estaciones de Servicio de Gas L.P., 
para Carburación con capacidad total de almacenamiento mayor a 15 600 L de volumen de agua, que actualmente están No procede, ya que no hace 
referencia el numeral 5.6.1 a una 
norma extranjera, tampoco se viola la Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización (LFMN), ya que no se está refiriendo o regulando con normas internacionales. La LFMN en el artículo 44, párrafo cuarto y 30, fracción I del Reglamento de la Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización, establece el uso de normas y lineamientos internacionales para su redacción y estructura en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
A lo anterior, la Ley de Hidrocarburos 
faculta a la Agencia en su artículo El Sistema contra incendio, de acuerdo a su 
capacidad de almacenamiento, puede estar 
compuesto por elementos tales como: detectores de mezclas explosivas, detectores de fuego, alarmas audibles y visibles, almacenamiento de agua y sus redes de distribución incluyendo bombas automáticas, monitores, aspersores, hidrantes y extintores. El Diseño de los elementos que formen parte del Sistema contra incendio, se debe basar como mínimo en lo aplicable de códigos, normas, mejores prácticas o estándares de diseño, indicando en el libro de 
proyecto los numerales aplicados.   
 82     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
operando y tienen sistema de protección mediante agua de enfriamiento, estan diseñadas y construidas cumpliendo con las especificaciones contenidas en la NOM-003-SEDG-2004 vigente y no se tienen registros ni estadísticas por ninguna dependencia que actualmente las verifica, de que éste sistema no cumpla con las condiciones de seguridad para el que 
fueron diseñadas. 
Las Normas Oficilaes Mexicanas deben de 
ser elaboradas con el apoyo y participación activa de los sectores involucrados, para que su experiencia quede plasmada en 
dichos documentos normativos. 
Sólo en el caso de que no existan Normas 
Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, se deberán hacer referencia a Normas Internacionales, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, ya que es la ley aplicable en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Normas 
Mexicanas. 
Cualquier referencia al uso de normas 
extranjeras o prácticas internacionales es 
una clara violación a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y a su Reglamento. 
El artículo 3º, fracción X-A de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, 
establece que las Normas Internacionales 
son: 
“X-A. Norma o lineamiento internacional: la 
norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de 
normalización u otro organismo 
internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en 
los términos del derecho internacional” 
El artículo 45, segundo párrafo de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normaliación, 
establece lo siguiente: 
“Cuando la norma pudiera tener un amplio 
impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del 
anteproyecto y de las alternativas 
consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el 
artículo 46, fracción I”. transitorio Décimo Sexto, párrafo 
cuarto, para la adopción y observancia de estándares técnicos internacionales en la regulación que 
emita. 
 A lo que refiere el numeral 5.6.1 es a 
que los regulados deben enlistar en el libro de proyecto los códigos, normas, mejores prácticas o estándares de diseños en su sistema 
contra incendio que utilicen. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas.  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     83 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Es el caso, de que éste Proyecto de Norma Oficial Mexicana, tiene un alto impacto en el sector del Gas L.P., por lo cual se debe de aplicar lo conducente en el 
artñiculo 45 de la LFMN, arriba citado. 
El sector del Gas L.P. tiene más de 40 
años de experiencia en los sistemas de protección mediante agua de enfriamineto en sistemas mecánicos, sin tener un caso de siniestro registrado durante éste largo 
tiempo de servicio a la comunidad. 
La protección de la Estación de Servicio, 
debe ser de acuerdo con la capacidad total de almacenamiento en los recipientes: AMEXGAS  No procede, pero se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del 
Reglamento de las Actividades a que 
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. No presenta 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. La protección de la Estación de Servicio con Fin Específico debe ser de acuerdo con la capacidad total de almacenamiento en los recipientes:  
a. Capacidad total de almacenamiento de hasta 15 600 L de volumen de agua AMEXGAS  No procede, no presenta propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. a. Capacidad total de almacenamiento de hasta 15 600 L de volumen de agua  
1. La protección debe ser por medio de extintores portátiles y deben estar especificada y cumplir con la función de sofocar fuego de las Clases ABC; AMEXGAS  No procede, no presenta propuesta de modificación, pero se modifica para adecuar a la respuesta a CARLOS DAN RUBIO MORAL a este 
numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. 1. La protección debe ser por medio de extintores portátiles y, se debe es pecificar y cumplir la 
función de sofocar fuego de las Clases ABC; 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN La protección debe ser por medio de extintores portátiles y, se debe especificar y cumplir la función de sofocar fuego de las Clases ABC; 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica la redacción 
para dar mayor claridad a la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 1. La protección debe ser por medio de extintores portátiles y, se debe es pecificar y cumplir la 
función de sofocar fuego de las Clases ABC; 
   
 84     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. El Regulado puede incluir extintores tipo carretilla; AMEXGAS  No procede, no presenta propuesta 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 2. El Regulado puede incluir extintores tipo 
carretilla;  
3. En el área donde se localiza el tablero eléctrico se debe especificar y cumplir la función de sofocar fuego de las 
Clases BC; AMEXGAS  No procede, no presenta propuesta 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 3. En el área donde se localiza el tablero eléctrico 
se debe especificar y cumplir la función de 
sofocar fuego de las Clases BC;  
4. Los extintores deben cumplir con el 
numeral 5.6.1.b.6, y AMEXGAS  No procede, pero se modifica, no 
presenta propuesta de modificación, pero se adecua la referencia que correcta de lo que deben de cumplir 
los extintores. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4. Los extintores deben cumplir con el numeral 
5.6.1., inciso b., subinciso 4, y  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Se sugiere verificar este punto debido a que no está relacionado con el numeral 5.6.1.b.6, verificar la relación con la Tabla 8 Procede, se revisa y se hace la corrección, al numeral para dar mayor claridad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 4. Los extintores deben cumplir con el numeral 5.6.1., inciso b., subinciso 4, y  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere verificar este punto debido a 
que no está relacionado con el numeral 
5.6.1.b.6, verificar la relación con la Tabla 
8 Procede, se revisa y se hace la 
corrección, al numeral para dar 
mayor claridad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las 
respuestas. 4. Los extintores deben cumplir con el numeral 
5.6.1., inciso b., subinciso 4, y   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     85 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5. El sistema de alarmas, debe contar 
con alarmas visibles y audibles, activado 
manualmente para alertar al personal en 
caso de emergencia. Las alarmas visibles 
deben ser del tipo estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad. 
Las alarmas sonoras pueden ser cornetas, 
sirenas o parlantes. AMEXGAS 5. El sistema de alarma, debe contar con 
alarmas audible, activado manualmente 
para alertar al personal en caso de 
emergencia. Las alarmas sonoras pueden 
ser cornetas, sirenas o parlantes 
Este requisito está contemplado en el 
párrafo 10.5 de la NOM-003-SEDG-2004, 
además dicha NOM no considera 
necesario este requisito. 
Por otra parte, y muy importante de 
resaltar, es que las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-001-SESH-2014 y NOM-
003-SEDG-2004 no las contemplan en sus 
requisitos y especificaciones. 
Es importante señalar que los 
permisionarios de Gas, L.P. sólo realizan 
operaciones de trasbase de dicho 
petrlolífero. 
No se requiere de alarma visible en este 
tipo de instalación de servicio, ya que el tamaño de la instalación no lo justifica. No procede, no proporciona mayor 
seguridad a la instalación, en una 
instalación grande, pequeña o 
compleja que realice el manejo y 
trasvase de gas licuado de petróleo, el riesgo de que ocurra una fuga que 
no sea percibida por el personal o 
visitantes siempre está presente. Esté requisito incrementa la 
seguridad en la instalación, lo cual es 
muy importante, porque la mayoría se ubica en zonas pobladas, que las 
regulaciones anteriores no 
contemplen este requisito no significa que no se puedan realizar las mejores prácticas nacionales e 
internacionales que favorezcan la 
seguridad industrial, operativa de la instalación y del público usuario. El 
contexto de las legislaciones 
anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización 
y mejora, es responsabilidad de la 
Agencia implementar las mejores 
prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. 5. El sistema de alarmas, debe contar con 
alarmas visibles y audibles, activado 
manualmente para alertar al personal en caso de 
emergencia. Las alarmas visibles deben ser del 
tipo estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad. Las alarmas sonoras pueden ser cornetas, sirenas o parlantes.  
b. Capacidad total de almacenamiento mayor a 15 600 L de volumen de agua AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. b. Capacidad total de almacenamiento mayor a 15 600 L de volumen de agua  
La protección debe ser por medio de 
sistemas contra incendio fijos (aspersores, hidrantes o monitores) y cumplir los 
requisitos siguientes: AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. La protección debe ser por medio de sistemas 
contra incendio fijos (aspersores, hidrantes o 
monitores) y cumplir los requisitos siguientes:   
 86     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
1. Cisterna o tanque de agua AMEXGAS 1. Cisterna o tanque de agua.  No procede, se incluyó la redacción 
de este encabezado del sub numeral 1 por haber sido recibido durante el 
proceso de consulta pública, sin 
embargo, el encabezado del sub numeral 1 no tiene una propuesta de 
modificación, pero se incluye por 
estar ligado a (primer párrafo de este encabezado del sub numeral 1), que 
sí presenta una propuesta de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. 1. Cisterna o tanque de agua  
El sistema de agua contra incendio debe: AMEXGAS En el caso de que el agua sea aplicada mediante hidrantes o monitores, el volumen útil de la cisterna o tanque de 
agua será de 21 000 L, como mínimo. 
Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión, el 
volumen mínimo útil de la cisterna o 
tanque de agua será el que resulte del cálculo hidráulico para la operación 
durante 30 min del sistema de enfriamiento 
del recipiente de mayor superficie en la estación 
Se propone esta redacción, ya que como 
antecedente, dicha especificación esta 
contenida en la NOM-001-SESH-2014 de Plantas de Distribución y en inciso 10.1.1. 
de la NOM-003-SEDG-2004, de 
Estaciones de Carburación. 
A la fecha existen antecedentes, de que lo 
indicado en dichas Normas Oficiales 
Mexicanas han funcionado correctamente, 
sin tener ningún incidente de consideración. 
 Las Plantas de Distribución y Estaciones 
de Carburación normalmente están cerca 
del mercado de venta, razón por la cual siempre están dentro de la zona urbana de 
la ciudades, municipios y poblados, donde 
existen los cuerpos de atención a emergencias. No procede, La propuesta no aporta mayor integridad a la instalación. 
En una Estación de Servicio con Fin 
Específico, derivado del 
almacenamiento y manejo de Gas 
Licuado de Petróleo, se corre el riesgo de que ocurra un incendió y/o 
explosión por perdida de contención, 
por lo que se requiere un sistema fijo contra incendio cuando se rebase la 
capacidad de almacenamiento de 
15600. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. El sistema de agua contra incendio debe:   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     87 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Ser alimentado desde una cisterna o 
un tanque de agua y debe ser para uso exclusivo de éste; AMEXGAS En el caso de que el agua sea aplicada 
mediante hidrantes o monitores, el volumen útil de la cisterna o tanque de agua será de 21 000 L, como mínimo. Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión, el volumen mínimo útil de la cisterna o tanque de agua será el que resulte del cálculo hidráulico para la operación durante 30 min del sistema de enfriamiento del recipiente de mayor superficie en la estación 
Se propone esta redacción, ya que como 
antecedente, dicha especificación esta contenida en la NOM-001-SESH-2014 de Plantas de Distribución y en inciso 10.1.1. de la NOM-003-SEDG-2004, de Estaciones de Carburación. 
A la fecha existen antecedentes, de que lo 
indicado en dichas Normas Oficiales Mexicanas han funcionado correctamente, sin tener ningún incidente de consideración. 
 Las Plantas de Distribución y Estaciones 
de Carburación normalmente están cerca del mercado de venta, razón por la cual siempre están dentro de la zona urbana de la ciudades, municipios y poblados, donde existen los cuerpos de atención a emergencias. No procede, La propuesta no aporta mayor integridad a la instalación. 
En una Estación de Servicio con Fin 
Específico, derivado del almacenamiento y manejo de Gas Licuado de Petróleo, se corre el riesgo de que ocurra un incendió y/o explosión por perdida de contención, por lo que se requiere un sistema fijo contra incendio cuando se rebase la capacidad de almacenamiento de 15600. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. a. Ser alimentado desde una cisterna o un tanque de agua y debe ser para uso exclusivo de éste;  
b. Cuando el agua sea aplicada 
mediante sistema fijo y se cuente con auxilio 
de cuerpos de atención a emergencias, la capacidad mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la Operación del sistema de enfriamiento durante 30 min, tomando como base el Recipiente de almacenamiento de mayor superficie en la Estación de Servicio; AMEXGAS En el caso de que el agua sea aplicada 
mediante hidrantes o monitores, el volumen útil de la cisterna o tanque de agua será de 21 000 L, como mínimo. Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión, el volumen mínimo útil de la cisterna o tanque de agua será el que resulte del cálculo hidráulico para la operación durante 30 min del sistema de enfriamiento del recipiente de mayor superficie en la estación 
Se propone esta redacción, ya que como 
antecedente, dicha especificación esta contenida en la NOM-001-SESH-2014 de Plantas de Distribución y en inciso 10.1.1. de la NOM-003-SEDG-2004, de Estaciones de Carburación. 
A la fecha existen antecedentes, de que lo 
indicado en dichas Normas Oficiales Mexicanas han funcionado correctamente, sin tener ningún incidente de consideración. 
 Las Plantas de Distribución y Estaciones 
de Carburación normalmente están cerca del mercado de venta, razón por la cual siempre están dentro de la zona urbana de la ciudades, municipios y poblados, donde existen los cuerpos de atención a emergencias. No procede, pero se modifica para 
adecuar a la definición de Estación 
de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
La propuesta no aporta mayor 
integridad a la instalación. 
En una Estación de Servicio con Fin 
Específico, derivado del almacenamiento y manejo de Gas Licuado de Petróleo, se corre el riesgo de que ocurra un incendió y/o explosión por perdida de contención, por lo que se requiere un sistema fijo contra incendio cuando se rebase la capacidad de almacenamiento de 15600. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” en todas las respuestas. b. Cuando el agua sea aplicada mediante 
sistema fijo y se cuente con auxilio de cuerpos de 
atención a emergencias, la capacidad mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la Operación del sistema de enfriamiento durante 30 min, tomando como base el Recipiente de almacenamiento de mayor superficie en la Estación de Servicio con Fin Específico;   
 88     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Cuando el agua sea aplicada mediante 
sistema de enfriamiento por aspersión y no 
se cuente con auxilio de cuerpos de atención a emergencias la capacidad de 
almacenamiento de agua debe mantener el 
gasto de agua por el tiempo necesario para controlar y mitigar el peor escenario de 
riesgo mayor, y AMEXGAS ELIMINAR PÁRRAFO. 
No se justifica esta cantidad de agua de 
enfriamiento, para la cisterna o tanque de 
agua. No procede, pero se modifica, 
se adecua a la respuesta que se dio 
a CARLOS DAN RUBIO MORAN al 
mismo párrafo, la propuesta no 
aporta mayor integridad a la instalación. 
En una Estación de Servicio con Fin 
Específico, derivado del 
almacenamiento y manejo de Gas 
Licuado de Petróleo, se corre el riesgo de que ocurra un incendió y/o 
explosión por perdida de contención, 
por lo que se requiere un sistema fijo contra incendio cuando se rebase la 
capacidad de almacenamiento de 
15600, con su propuesta se corre el riesgo de no tener el agua suficiente 
para atender la emergencia, la 
redacción del párrafo se modifica para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las respuestas. c. Cuando el agua sea aplicada mediante sistema 
de enfriamiento por aspersión y no se cuente con 
auxilio de cuerpos de atención a emergencias la capacidad de almacenamiento de agua debe 
mantener el gasto de agua por el tiempo 
necesario para controlar y mitigar el peor escenario de riesgo, conforme a la memoria 
técnico-descriptiva del proyecto contra incendio, y  
 CARLOS DAN RUBIO MORAN Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión y no 
se cuente con auxilio de cuerpos de 
atención a emergencias la capacidad de 
almacenamiento de agua debe mantener el gasto de agua por el tiempo necesario 
para controlar y mitigar el peor escenario 
de riesgo mayor, conforme a la memoria técnico-descriptiva del proyecto contra 
incendio, y 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica para dar mayor claridad en la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” en todas las 
respuestas. c. Cuando el agua sea aplicada mediante sistema 
de enfriamiento por aspersión y no se cuente con 
auxilio de cuerpos de atención a emergencias la 
capacidad de almacenamiento de agua debe 
mantener el gasto de agua por el tiempo necesario para controlar y mitigar el peor 
escenario de riesgo, conforme a la memoria 
técnico-descriptiva del proyecto contra incendio, y  
d. Cuando se tenga un suministro alterno a la red de agua contra incendio 
proveniente de la red municipal o de fuentes 
móviles, se debe instalar una válvula de retención o check en la tubería de 
interconexión a la red contra incendio de la 
Estación de Servicio. AMEXGAS  No procede, pero se modifica para 
adecuar a la definición de Estación 
de Servicio con Fin Específico del 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos. No presenta 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” d. Cuando se tenga un suministro alterno a 
la red de agua contra incendio proveniente de la 
red municipal o de fuentes móviles, se debe 
instalar una válvula de retención o check en la tubería de interconexión a la red contra incendio 
de la Estación de Servicio con Fin Específico.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     89 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. Equipos de bombeo AMEXGAS 2 Equipos de bombeo. El equipo de 
bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. Es aceptable el uso de bombas accionadas por sistema dual que consiste en equipo integrado con un motor de combustión interna y con un motor eléctrico, accionado indistintamente por cualquiera de ellos. Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados correspondientes. Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En este caso, el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su 
cálculo hidráulico. 
Esta especificación está contenida en el 
párrafo 10.1.2 de la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación, existen antecedentes, de que lo indicado en dicha Norma Oficial Mexican ha funcionado correctamente, sin tener ningún incidente 
de consideración. No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad e integridad a la 
instalación, lo descrito en su propuesta ya está incluido y mejorado en el Proyecto de norma para dar mayor claridad técnica y mejorar la integridad en las instalaciones, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 2. Equipos de bombeo  
Los equipos de bombeo: AMEXGAS 2 Equipos de bombeo. El equipo de 
bombeo contra incendio debe estar 
compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. Es aceptable el uso de bombas accionadas por sistema dual que consiste en equipo integrado con un motor de combustión interna y con un motor eléctrico, accionado indistintamente por cualquiera de ellos. Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios establecidos en los No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad e integridad a la instalación, lo descrito en su 
propuesta ya está incluido y 
mejorado en el Proyecto de norma para dar mayor claridad técnica y 
mejorar la integridad en las 
instalaciones, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente 
y por lo tanto se está realizando una 
actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Los equipos de bombeo:   
 90     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
apartados correspondientes. Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En este caso, el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su 
cálculo hidráulico. 
Esta especificación está contenida en el 
párrafo 10.1.2 de la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación, existen antecedentes, de que lo indicado en dicha Norma Oficial Mexican ha funcionado correctamente, sin tener ningún incidente 
de consideración. 
a. Debe estar de acuerdo al cálculo 
hidráulico de la red; AMEXGAS 2 Equipos de bombeo. El equipo de 
bombeo contra incendio debe estar 
compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o 
más bombas accionadas por motor de 
combustión interna. Es aceptable el uso de bombas accionadas por sistema dual que 
consiste en equipo integrado con un motor 
de combustión interna y con un motor eléctrico, accionado indistintamente por 
cualquiera de ellos. Es aceptable el uso de 
únicamente equipo de bombeo eléctrico siempre y cuando exista un sistema de 
generación eléctrica para el uso exclusivo 
del sistema contra incendio. El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno 
de los equipos, deben de estar de acuerdo 
a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados 
siguiendo los criterios establecidos en los 
apartados correspondientes. Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para 
abastecer simultáneamente tanto al 
sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En 
este caso, el caudal mínimo debe ser la 
suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la 
presión mínima debe ser la que resulte 
mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, 
ambos parámetros evaluados según su 
cálculo hidráulico. 
Esta especificación está contenida en el 
párrafo 10.1.2 de la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación, existen antecedentes, de que lo indicado en dicha Norma Oficial Mexican ha funcionado correctamente, sin tener ningún incidente 
de consideración. No procede, la propuesta no aporta 
mayor integridad a la instalación, lo 
descrito en su propuesta ya está incluido y mejorado en el Proyecto de norma para dar mayor claridad técnica y mejorar la integridad en las instalaciones, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. a. Debe estar de acuerdo al cálculo hidráulico de 
la red;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     91 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. Deben estar compuesto por una 
bomba principal y, como mínimo por una de respaldo: AMEXGAS 2 Equipos de bombeo. El equipo de 
bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. Es aceptable el uso de bombas accionadas por sistema dual que consiste en equipo integrado con un motor de combustión interna y con un motor eléctrico, accionado indistintamente por cualquiera de ellos. Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados correspondientes. Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En 
este caso, el caudal mínimo debe ser la 
suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico. 
Esta especificación está contenida en el 
párrafo 10.1.2 de la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación, existen antecedentes, de que lo indicado en dicha Norma Oficial Mexican ha funcionado correctamente, sin tener ningún incidente de consideración. No procede, pero se modifica, la propuesta no aporta mayor integridad a la instalación, lo descrito en su propuesta ya está incluido y mejorado en el Proyecto de norma para dar mayor claridad técnica y mejorar la integridad en las instalaciones, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las mejores prácticas, se modifica el numeral para dar mejorar la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. b. Deben estar compuestos por una bomba principal y, como mínimo por una de respaldo:  
Es aceptable cualquiera de las siguientes combinaciones: AMEXGAS 2 Equipos de bombeo. El equipo de 
bombeo contra incendio debe estar compuesto por una o más bombas accionadas por motor eléctrico y una o más bombas accionadas por motor de combustión interna. Es aceptable el uso de bombas accionadas por sistema dual que consiste en equipo integrado con un motor de combustión interna y con un motor eléctrico, accionado indistintamente por cualquiera de ellos. Es aceptable el uso de únicamente equipo de bombeo eléctrico siempre y cuando exista un sistema de generación eléctrica para el uso exclusivo del sistema contra incendio. El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios establecidos en los apartados correspondientes. Es admisible el uso del mismo equipo de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por a
gua. En No procede, pero se modifica, la propuesta no aporta mayor integridad a la instalación, lo descrito en su propuesta ya está incluido y mejorado en el Proyecto de norma para dar mayor claridad técnica y mejorar la integridad en las instalaciones, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las mejores prácticas, se modifica el numeral para dar mejorar la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Es aceptable cualquiera de las siguientes combinaciones:   
 92     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
este caso, el caudal mínimo debe ser la 
suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico. 
Esta especificación está contenida en el 
párrafo 10.1.2 de la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación, existen antecedentes, de que lo indicado en dicha Norma Oficial Mexican ha funcionado correctamente, sin tener ningún incidente de consideración. 
Tabla 6.  Tipo de impulsor aceptado para los 
equipos de bombeo 
Principal Respaldo 
Motor eléctrico Motor de 
combustión interna. 
Motor eléctrico Motor eléctrico (siempre que se cuente con planta 
de generación de 
energía eléctrica). La planta de 
generación puede 
abastecer más de un servicio siempre 
que tenga la 
capacidad de generación para 
alimentar 
simultáneamente los servicios que 
abastece. 
Motor de combustión 
interna Motor de combustión interna. 
 AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Tabla 6.  Tipo de impulsor aceptado para los equipos 
de bombeo 
Principal Respaldo 
Motor eléctrico Motor de combustión interna. 
Motor eléctrico Motor eléctrico (siempre que se cuente con planta 
de generación de 
energía eléctrica). La planta de 
generación puede 
abastecer más de un servicio siempre 
que tenga la 
capacidad de generación para 
alimentar 
simultáneamente los servicios que 
abastece. 
Motor de combustión interna Motor de 
combustión interna. 
  
Se permite el uso de los mismos equipos de 
bombeo para abastecer simultáneamente 
tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En este caso, el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico; AMEXGAS ELIMINAR 
Requerir certificaciones extranjeras del equipo de bombeo y sus accesorios, es contrario a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
Es innecesario, burocrático y costoso éste 
requsiito, que no abona en nada a la seguridad de las instalaciones, ya que en el mercado nacional existen proveedores del equipo contra incendio y accesorios de calidad reconocida para tal fin con experiencia de mas de 40 años en bombas, motores y accesorios. No procede, pero se modifica para 
mejorar la redacción, el comentario 
no aporta mayor seguridad al documento normativo, no existe propuesta de modificación al numeral, el cual no habla de ninguna certificación, cabe mencionar que se solicita que los equipos de bombeo de agua de enfriamiento y sus Accesorios deben ser dedicados y listados por UL (Underwriters Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por organismo certificador equivalente para servicio contra incendio, con esto se asegura la integridad de la Estación de Servicio con Fin Específico, del personal que ahí labora y de la población al contar con un equipo dedicado a la atención de emergencias por fuego y/o explosión. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se permite el uso de los mismos equipos de 
bombeo para abastecer simultáneamente tanto al 
sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En este caso, el caudal mínimo de be ser la suma de los 
requeridos, independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas, independientemente por cada sistema, ambos parámetros serán evaluados según su cálculo hidráulico;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     93 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Los equipos de bombeo de agua de 
enfriamiento y sus Accesorios deben ser 
dedicados y listados por UL (Underwriters Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por 
organismo certificador equivalente. No se 
permite el uso de bombas accionadas por sistema dual; AMEXGAS ELIMINAR 
Los únicos datos que se requieren de la bomba para validar la memoria de cálculo 
son: el caudal, presión de descarga y 
potencia. No procede, pero se modifica, el 
comentario no se encuentra 
sustentado técnica o jurídicamente y no da mayor seguridad a la 
instalación, se modifica para adecuar 
la redacción a la respuesta a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo 
numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. c. Los equipos de bombeo de agua de 
enfriamiento y sus Accesorios deben ser 
dedicados y listados por UL (Underwriters Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por 
organismo certificador equivalente para servicio 
contra incendio. No se permite el uso de bombas accionadas por sistema dual; 
  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.6.1 letra b numero 2 letra c 
Los equipos de bombeo de agua de 
enfriamiento y sus Accesorios deben ser 
dedicados y listados por UL (Underwriters Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por 
organismo certificador equivalente para 
servicio contra incendio. No se permite el uso de bombas accionadas por sistema 
dual; 
Se sugiere modificar la redacción para 
dejar claro que el organismo certificador 
tiene que ser para servicio contra incendio Procede, se modifica el numeral para 
dar mayor claridad técnica referente 
al organismo certificador, el cual 
debe ser contra incendio. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. c. Los equipos de bombeo de agua de 
enfriamiento y sus Accesorios deben ser 
dedicados y listados por UL (Underwriters 
Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por 
organismo certificador equivalente para servicio contra incendio. No se permite el uso de bombas 
accionadas por sistema dual; 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN El motor debe tener una placa de identificación colocada en un lugar visible, 
en donde se señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, 
número de serie, revoluciones por minuto, 
potencia, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente para 
servicio contra incendio Procede parcialmente, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. Los equipos de bombeo de agua de 
enfriamiento y sus Accesorios deben ser 
dedicados y listados por UL (Underwriters Laboratories) o FM (Factory Mutual) o por 
organismo certificador equivalente para servicio 
contra incendio. No se permite el uso de bombas accionadas por sistema dual; 
  
d. La bomba debe tener una placa de 
identificación; AMEXGAS ELIMINAR 
Las bombas que se comercializan em el 
territorio nacional, no tienen placa 
adherida, sólo el motor que propulsa a la 
bomba. 
Por lo anterior, no se justitifca inlcuir éste 
requisito, en virtud de que será imposible de cimplir por los permisionarios. No procede, el comentario no se 
encuentra sustentado técnica o 
jurídicamente, tampoco aporta mayor seguridad a la instalación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. d. La bomba debe tener una placa de 
identificación;   
 94     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
e. El motor debe tener una placa de 
identificación colocada en un lugar visible, 
en donde se señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, 
número de serie, revoluciones por minuto, 
potencia, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente; AMEXGAS e. El motor fabricado en Mexico debe tener 
una placa de identificación colocada en un 
lugar visible, en donde se señalen sus características prin cipales como son: 
fabricante, tipo, número de serie, revoluciones por minuto, potencia y aprobado por ANCE.y los Moteores 
fabricados en el extranjero debe tener una 
placa de identificación colocada en un lugar visible, en donde se señalen sus 
características prin cipales como son: 
fabricante, tipo, número de serie, 
revoluciones por minuto, potencia, listada y 
aprobada por UL o FM o de organismo 
certificador equivalente 
Los motores eléctricos fabricados en 
Mexico tienen placa de identificación y certificado de cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas, por parte de los 
Organismos de Certificación, acreditados y aprobados en términos de lo que establece 
la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
Los motores electrícos de importación, 
también cuentan con certificado de cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas, por parte de los Organismos 
de Certificación, acreditados y aprobados en términos de lo que establece la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. No procede, pero se modifica para adecuar a la respuesta a MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA, al mismo numeral, el comentario no aporta 
mayor seguridad al documento 
normativo, se solicita que los equipos de bombeo de agua de enfriamiento 
y sus Accesorios deben ser 
dedicados y listados por UL (Underwriters Laboratories) o FM 
(Factory Mutual) o por organismo 
certificador equivalente para servicio contra incendio, con esto se asegura 
la integridad de la Estación de 
Servicio con Fin Específico, del personal que ahí labora y de la 
población al contar con un equipo 
dedicado a la atención de emergencias por fuego y/o explosión. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. e. El motor debe tener una placa de identificación 
colocada en un lugar visible, en donde se 
señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, número de serie, revoluciones 
por minuto, potencia, listada y aprobada por UL o 
FM o de organismo certificador equivalente para servicio contra incendio; 
  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.6.1 letra b numero 2 letra e 
El motor debe tener una placa de 
identificación colocada en un lugar visible, en donde se señalen sus características 
principales como son: fabricante, tipo, 
número de serie, revoluciones por minuto, potencia, listada y aprobada por UL o FM o 
de organismo certificador equivalente para 
servicio contra incendio; 
Se sugiere modificar la redacción para 
dejar claro que el organismo certificador tiene que ser para servicio contra incendio Procede, se modifica el numeral para dar mayor claridad técnica referente 
al organismo certificador, el cual 
debe ser contra incendio. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. e. El motor debe tener una placa de identificación 
colocada en un lugar visible, en donde se 
señalen sus características principales como son: 
fabricante, tipo, número de serie, revoluciones por minuto, potencia, listada y aprobada por UL o 
FM o de organismo certificador equivalente para 
servicio contra incendio; 
  
f. No se deben utilizar la bomba principal o 
de respaldo para mantener la presión 
estática en la red contra incendio; AMEXGAS ELIMINAR 
En las actuales NOM-001-SESH-2014 de 
Plantas de Distribución, y en la NOM-003-
SEDG-2004 de Estaciones de Carburación, no se requiere tener 
presurizada la red contra incendio, ya que 
la longitud de la red es muy corta y no se justifica este requisito. 
Se justificaría para las Refinerías o 
Plataformas Petroleras, donde las 
distancias de la tubería de agua son tan 
grandes, que debe de estar presurizada para la reacción automática del sistema 
contra incendio, pero nunca en una 
estalación tan pequeña como la contemplada en éste proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta 
mayor seguridad al documento 
normativo, se solicita tener 
presurizada la red contra incendio 
para atender de manera inmediata cualquier emergencia por fuego y/o 
explosión. El contexto de las 
legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una 
actualización y mejora, es 
responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. f. No se deben utilizar la bomba principal o de 
respaldo para mantener la presión estática en la 
red contra incendio;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     95 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
g. El equipo de bombeo principal y de 
respaldo debe de operar de manera automática por pérdida de presión. Adicionalmente debe tener una botonera local para arranque manual. AMEXGAS ELIMINAR 
En las NOM-001-SESH-2014 de Plantas de Distribución, y en la NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de Carburación no se requiere tener presurizada la red contra incendio, ya que la longitud de la red es muy corta. 
Se justificaría para las Refinerías o 
Plataformas Petroleras, donde las distancias de la tubería de agua son tan grandes, que debe de estar presurizada para la reacción automática del sistema contra incendio, pero nunca en una estalación tan pequeña como la contemplada en éste proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, se solicita tener presurizada la red contra incendio para atender de manera inmediata cualquier emergencia por fuego y/o explosión. El contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. g. El equipo de bombeo principal y de respaldo debe de operar de manera automática por pérdida de presión. Adicionalmente debe tener una botonera local para arranque manual.  
h. El gasto y presión de bombeo 
mínimos de cada uno de los equipos, deben 
de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios siguientes: AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. h. El gasto y presión de bombeo mínimos de 
cada uno de los equipos, deben de estar de 
acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios siguientes:  
1. Presión de agua de enfriamiento AMEXGAS ELIMINAR 
En las NOM-001-SESH-2014 de Plantas de Distribución, y en la NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de Carburación no se requiere tener presurizada la red contra incendio, ya que la longitud de la red es muy corta. 
Se justificaría para las Refinerías o 
Plataformas Petroleras, donde las distancias de la tubería de agua son tan grandes, que debe de estar presurizada para la reacción automática del sistema contra incendio, pero nunca en una estalación tan pequeña como la contemplada en éste proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, se solicita tener presurizada la red contra incendio para atender de manera inmediata cualquier emergencia por fuego y/o explosión. El contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 1. Presión de agua de enfriamiento  
La red contra incendio debe estar presurizada con un sistema o bomba de mantenimiento de presión, accionado por motor eléctrico, para mantener la presión estática del sistema y reponer la pérdida de presión por fugas. AMEXGAS ELIMINAR 
En las NOM-001-SESH-2014 de Plantas de Distribución, y en la NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de Carburación no se requiere tener presurizada la red contra incendio, ya que la longitud de la red es muy corta. 
Se justificaría para las Refinerías o 
Plataformas Petroleras, donde las distancias de la tubería de agua son tan grandes, que debe de estar presurizada para la reacción automática del sistema contra incendio, pero nunca en una estalación tan pequeña como la contemplada en éste proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, se solicita tener presurizada la red contra incendio para atender de manera inmediata cualquier emergencia por fuego y/o explosión. El contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. La red contra incendio debe estar presurizada con un sistema o bomba de mantenimiento de presión, accionado por motor eléctrico, para mantener la presión estática del sistema y reponer la pérdida de presión por fugas.   
 96     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Las bombas de la red contra incendio deben 
mantener la presión y el gasto en todos los 
puntos de descarga, que satisfaga los 
requerimientos de la tabla de “Gastos y 
presiones mínimas de descarga de agua del 
sistema contra incendio”. AMEXGAS Presión de bombeo. La presión mínima de 
bombeo para los sistemas de agua contra incendio debe ser como sigue: 
 a) Sistema de hidrantes y monitores: la 
necesaria para que en la descarga del 
elemento hidráulicamente más desfavorable, se tenga una presión manométrica de: 
 b) Hidrantes: 0,29 MPa (3 kgf/cm2) - 
Monitores: 0,69 MPa (7 kgf/cm2). 
 c) Sistema de enfriamiento por aspersión 
de agua: 
La necesaria para que en la boquilla 
hidráulicamente más desfavorable se 
alcance las condiciones de caudal ahí establecidas. La presión mínima requerida 
en esta boquilla para alcanzar dicho caudal 
debe establecerse de acuerdo con el coeficiente de descarga de la boquilla utilizada. 
La presión de la red para agua contra 
incendio debe ser de 293.92 Mpa. (3 
kgf/cm2, 42.66 lb/pulg2) 
Esta especificación está contenida en la 
NOM-003-SEDG-2004, actualmente 
vigente y no se tiene ningún antecedente, registros ni estadísticas por ninguna 
dependencia de gobierno en la Republica 
Mexicana que actualmente las verifica, de que este sistema no cumpla con las 
condisones de seguridad para el que ha 
sido diseñado y con una experiencia de 
mas de 40 años. No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad a la instalación, la 
presión y el gasto en todos los puntos 
de descarga, que satisfaga los 
requerimientos de la tabla de "Gastos y presiones mínimas de descarga de 
agua del sistema contra incendio", 
fueron tomadas de los códigos NFPA 
14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Las bombas de la red contra incendio deben 
mantener la presión y el gasto en todos los 
puntos de descarga, que satisfaga los 
requerimientos de la tabla de “Gastos y presiones 
mínimas de descarga de agua del sistema contra 
incendio”.  
2. Gasto de agua de enfriamiento AMEXGAS Eliminar la tabla 7. 
Gasto de bombeo. El gasto mínimo 
abastecido por el equipo de bombeo 
impulsado por motor eléctrico o de combustión interna considerado independientemente, debe ser: 
a) Sistema de hidrantes o monitores: 700 L 
por minuto. 
b) Sistema de enfriamiento por aspersión 
de agua: el requerido según el cálculo 
hidráulico para que se cubra con aspersión 
directa, el área indicada en el apartado correspondiente al sistema de aspersión, 
partiendo de que por la boquilla 
hidráulicamente más desfavorable se debe tener el caudal necesario para aplicar 10 L 
de agua por minuto a cada metro cuadrado 
de la superficie del recipiente, cubierta por el cono de agua que hacia él se proyecte desde dicha boquilla. 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, instalados en las Estaciones de Carburación de Gas L.P. 
para que actualmente están operando, 
funcionan en forma eficiente y no existen registro o antecedentes de incidentes de consideración. 
Fueron diseñados con el gasto de agua y 
la presión de la red que establece la NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de Carburación. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para increm entar estos valores, 
ni para mantener presurizada la red contra incendio. No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad a la instalación, la 
presión y el gasto en todos los puntos de descarga, que satisfaga los 
requerimientos de la “Tabla 7. Gastos 
y presiones mínimas de descarga de agua del sistema contra incendio” 
fueron tomadas de los códigos NFPA 
14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 2. Gasto de agua de enfriamiento   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     97 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El gasto de agua de enfriamiento debe ser 
de acuerdo a la tabla siguiente: AMEXGAS Eliminar la tabla 7. 
Gasto de bombeo. El gasto mínimo abastecido por el equipo de bombeo impulsado por motor eléctrico o de 
combustión interna considerado 
independientemente, debe ser: 
a) Sistema de hidrantes o monitores: 700 L 
por minuto. 
b) Sistema de enfriamiento por aspersión 
de agua: el requerido según el cálculo 
hidráulico para que se cubra con aspersión directa, el área indicada en el apartado 
correspondiente al sistema de aspersión, 
partiendo de que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe 
tener el caudal necesario para aplicar 10 L 
de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente, cubierta por 
el cono de agua que hacia él se proyecte 
desde dicha boquilla. 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, instalados en las 
Estaciones de Carburación de Gas L.P. 
para que actualmente están operando, funcionan en forma eficiente y no existen 
registro o antecedentes de incidentes de 
consideración. 
Fueron diseñados con el gasto de agua y 
la presión de la red que establece la 
NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de 
Carburación. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para increm entar estos valores, 
ni para mantener presurizada la red contra 
incendio. No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad a la instalación, la 
presión y el gasto en todos los puntos 
de descarga, que satisfaga los 
requerimientos de la “Tabla 7. Gastos y presiones mínimas de descarga de 
agua del sistema contra incendio” 
fueron tomadas de los códigos NFPA 
14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El gasto de agua de enfriamiento debe ser de 
acuerdo a la tabla siguiente:  
Tabla 7.  Gastos y presiones mínimas de 
descarga de agua del sistema contra incendio 
Elemento Gasto mínimo Presión 
mínima de 
descarga de 
agua 
Hidrante de 
38.00 mm 
(1.5 pulg) 378.50 L/min 
(100 gpm) 4.5 kg/cm2 
(448 kPa) 
Hidrante de 
63.50 mm 
(2.5 pulg) 946.25 L/min (250 gpm) 7.0 kg/cm
2 
(689 kPa) 
Monitor de 
38.00 mm (1.5 pulg) 378.50 L/min (100 gpm) 4.5 kg/cm
2 
(448 kPa) 
Monitor de 63.50 mm (2.5 pulg) 946.25 L/min (250 gpm) 7 kg/cm
2 (689 
kPa) 
Aspersor 10.20 
(L/min)/m2 
(0.25 gpm/ft2) 1.5 kg/cm2 
(147 KPa) AMEXGAS Eliminar la tabla 7. 
Gasto de bombeo. El gasto mínimo 
abastecido por el equipo de bombeo 
impulsado por motor eléctrico o de combustión interna considerado 
independientemente, debe ser: 
a) Sistema de hidrantes o monitores: 700 L 
por minuto. 
b) Sistema de enfriamiento por aspersión 
de agua: el requerido según el cálculo 
hidráulico para que se cubra con aspersión directa, el área indicada en el apartado 
correspondiente al sistema de aspersión, 
partiendo de que por la boquilla hidráulicamente más desfavorable se debe 
tener el caudal necesario para aplicar 10 L 
de agua por minuto a cada metro cuadrado de la superficie del recipiente, cubierta por 
el cono de agua que hacia él se proyecte 
desde dicha boquilla. No procede, pero se modifica con el 
fin adecuar al comentario recibido 
como general por el Regulado 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 
para homologar en todo el documento las unidades de fuerza, 
de kg a kgf o lb a lbf., la propuesta no 
aporta mayor seguridad al documento normativo, la presión y el 
gasto en todos los puntos de 
descarga, que satisfaga los requerimientos de la “Tabla 7. Gastos 
y presiones mínimas de descarga de 
agua del sistema contra incendio” fueron tomadas de los códigos NFPA 
14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Tabla 7.  Gastos y presiones mínimas de descarga de 
agua del sistema contra incendio 
Elemento Gasto mínimo Presión mínima 
de descarga de 
agua 
Hidrante de 
38.00 mm (1.5 
pulg) 378.50 L/min 
(100 gpm) 4.5 kgf/cm2 (448 
kPa) 
Hidrante de 63.50 mm (2.5 pulg) 946.25 L/min (250 gpm) 7.0 kgf/cm
2 (689 
kPa) 
Monitor de 38.00 mm (1.5 pulg) 378.50 L/min (100 gpm) 4.5 kgf/cm
2 (448 
kPa) 
Monitor de 
63.50 mm (2.5 
pulg) 946.25 L/min (250 gpm) 7.0 kgf/cm
2 (689 
kPa) 
Aspersor 10.20 
(L/min)/m2 (0.25 
gpm/ft2) 1.5 kgf/cm2 (147 KPa)   
 98     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, instalados en las 
Estaciones de Carburación de Gas L.P. 
para que actualmente están operando, funcionan en forma eficiente y no existen 
registro o antecedentes de incidentes de 
consideración. 
Fueron diseñados con el gasto de agua y 
la presión de la red que establece la
NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de 
Carburación. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para increm entar estos valores, 
ni para mantener presurizada la red contra 
incendio. 
3. Presión de la red contra incendio CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Presión de la red contra incendio 
 No procede, se incluyó la redacción 
del encabezado del sub numeral 3 
por haber sido recibido durante el 
proceso de consulta pública, sin 
embargo, del encabezado del sub numeral 3 no tiene una propuesta de 
modificación, pero se incluye por 
estar ligado al (primer párrafo de este mismo numeral), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 3. Presión de la red contra incendio  
Se debe instalar un sistema para mantener 
presurizado, en el punto más lejano de la 
red contra incendio, una presión mínima de 
392.2 kPa (4 kg/cm2; 56.89 lbs/pulg2) con 
base en las mejores prácticas y estándares Nacionales o Internacionales, en materia de 
protección contra incendio. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 5.6.1 letra b numero 3 Presión de la red contra incendio 
Se debe instalar un sistema para mantener 
presurizado, en el punto más lejano de la red contra incendio, una presión mínima de 
392.2 kPa (4 kg/cm
2; 56.89 lbs/pulg2) con 
base en las mejores prácticas y estándares 
Nacionales o Internacionales, en materia 
de protección contra incendio. 
Se sugiere llevar a super índice para 
mejorar el entendimiento. Procede parcialmente, se modifica para mejorar la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se debe instalar un sistema para mantener presurizado, en el punto más lejano de la red 
contra incendio, una presión mínima de 392.2 
kPa (4 kgf/cm
2; 56.89 lbsf/pulg2) con base en las 
mejores prácticas y estándares Nacionales o 
Internacionales, en materia de protección contra 
incendio. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se debe instalar un sistema para mantener presurizado, en el punto más lejano de la 
red contra incendio, una presión mínima de 
392.2 kPa (4 kg/cm
2; 56.89 lbs/pulg2) con 
base en las mejores prácticas y estándares 
Nacionales o Internacionales, en materia 
de protección contra incendio. 
 Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se debe instalar un sistema para mantener 
presurizado, en el punto más lejano de la red 
contra incendio, una presión mínima de 392.2 
kPa (4 kgf/cm
2; 56.89 lbsf/pulg2) con base en las 
mejores prácticas y estándares Nacionales o 
Internacionales, en materia de protección contra 
incendio. 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     99 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
4. Hidrantes o monitores AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”   
a. El sistema de hidrantes debe contar 
con mangueras de longitud máxima de 
30.50 m y diámetro nominal de 38.00 mm ó 
63.5 mm, con boquilla que permita surtir 
neblina. Este sistema debe cubrir la totalidad de las áreas de: almacenamiento, vaciado 
de Recipientes Portátiles con fuga, expendio 
y en la Toma de recepción, cuando aplique; AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”.   
b. Los monitores deben ser 
estacionarios, tipo corazón o similar, de una 
o dos cremalleras, de diámetro nominal de 
63.50 mm, con mecanismos que permitan girar la posición de la boquilla mínimo 120º 
en el plano vertical, 360º en el plano 
horizontal, y mantenerse estable en la posición seleccionada sin necesidad de un 
seguro adicional, con boquilla que permita 
surtir neblina, y AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”   
c. Los hidrantes o monitores no deben dejar 
áreas de riesgo sin proteger, en función del 
área de cobertura de los mismos. AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”.   
3. Sistema de aspersión AMEXGAS Especificaciones de cálculo del sistema de 
enfriamiento por aspersión de agua. 
El área correspondiente a la superficie 
mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente 
expresión: 
Donde: 
90 , 02Lt.  x D  x 3,416  m x S 
Sm = Superficie mínima a cubrir con 
aspersión directa (m2). 
D = Diámetro exterior del recipiente (m). 
Lt = Longitud total del recipiente 
incluyendo las tapas (m). 
El caudal y la presión de bombeo mínimo 
requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua, deben establecerse usando como base el recipiente de la 
estación que presente la mayor superficie. No procede, el comentario no aporta 
mayor seguridad a la instalación, el cálculo del sistema de enfriamiento se tiene que realizar en base a las especificaciones establecidas en el Proyecto de norma tomadas de los 
códigos NFPA 14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”.    
 100     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El agua debe rociar directamente cuando 
menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con gas en fase líquida al 50% de su capacidad, en el caso de recipientes verticales, también los soportes. 
Para establecer dicha cobertura, los 
círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben tocarse cuando menos en un punto. 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, así como el cálculo del sistema por aspersión de agua, instalados en las Estaciones de Carburción de Gas L.P. que actualmente están operando, funcionan en forma eficiente. 
Fueron diseñados con el gasto de agua y 
la presión de la red que establece la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación de Gas, L.P., conforme a lo indicado en el inciso 10.1.4. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para colocar éstos valores en el presente Proyecto de NOM. 
a. El Diseño del sistema de aspersión se 
debe realizar con base al Recipiente de 
almacenamiento de mayor capacidad, tomando en consideración la presión y densidad de aplicación requeridas, ver Tabla 8. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, distribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura. El sistema de aspersión debe cubrir a cada Recipiente 
de almacenamiento; AMEXGAS Especificaciones de cálculo del sistema de 
enfriamiento por aspersión de agua. 
El área correspondiente a la superficie 
mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente 
expresión: 
Donde: 
90 , 02Lt.  x D  x 3,416  m x S 
Sm = Superficie mínima a cubrir con 
aspersión directa (m2). 
D = Diámetro exterior del recipiente (m). 
Lt = Longitud total del recipiente 
incluyendo las tapas (m). 
El caudal y la presión de bombeo mínimo 
requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua, deben establecerse usando como base el recipiente de la 
estación que presente la mayor superficie. 
 El agua debe rociar directamente cuando 
menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con gas en fase líquida al 50% de su capacidad, en el caso de recipientes 
verticales, también los soportes. 
Para establecer dicha cobertura, los 
círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben 
tocarse cuando menos en un punto. No procede, pero se modifica para 
dar mayor claridad al mencionar que 
el párrafo refiere a la Tabla 7. El comentario no aporta mayor seguridad a la instalación, el cálculo del sistema de enfriamiento se tiene que realizar en base a las especificaciones establecidas en el Proyecto de norma tomadas de los 
códigos NFPA 14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. a. El Diseño del sistema de aspersión se debe 
realizar con base al Recipiente de 
almacenamiento de mayor capacidad, tomando en consideración la presión y densidad de aplicación requeridas, ver Tabla 7. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, distribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura. El sistema de aspersión debe cubrir a cada Recipiente de 
almacenamiento;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     101 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, así como el cálculo del 
sistema por aspersión de agua, instalados 
en las Estaciones de Carburción de Gas L.P. que actualmente están operando, 
funcionan en forma eficiente. 
Fueron diseñados con el gasto de agua y 
la presión de la red que establece la 
NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación de Gas, L.P., conforme a lo 
indicado en el inciso 10.1.4. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para colocar éstos valores en el 
presente Proyecto de NOM. 
 CARLOS DAN 
RUBIOMORAN La tabla 8 a la que hace referencia este 
punto no contiene los datos para para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, distribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura. Procede, se modifica aclarando el número de tabla a la que refiere el párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. a. El Diseño del sistema de aspersión se debe realizar con base al Recipiente de almacenamiento de mayor capacidad, tomando en consideración la presión y densidad de aplicación requeridas, ver Tabla 7. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, distribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura. El sistema de aspersión debe cubrir a cada Recipiente de almacenamiento;  
b. Las boquillas de aspersión deben ser de 
material de bronce o acero inoxidable, de 
cono lleno, listada y aprobada por UL o FM o 
de organismo certificador equivalente, y AMEXGAS Especificaciones de cálculo del sistema de enfriamiento por aspersión de agua. 
El área correspondiente a la superficie 
mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente 
expresión: 
Donde: 
90 , 02Lt.  x D  x 3,416  m x S 
Sm = Superficie mínima a cubrir con 
aspersión directa (m2). 
D = Diámetro exterior del recipiente (m). Lt = Longitud total del recipiente 
incluyendo las tapas (m). 
El caudal y la presión de bombeo mínimo 
requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua, deben establecerse usando como base el recipiente de la estación que presente la mayor superficie. 
 El agua debe rociar directamente cuando 
menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con gas en fase líquida al 50% de su capacidad, en el caso de recipientes verticales, también los soportes. 
Para establecer dicha cobertura, los 
círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben 
tocarse cuando menos en un punto. 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, así como el cálculo del 
sistema por aspersión de agua, instalados en las Estaciones de Carburción de Gas 
L.P. que actualmente están operando, 
funcionan en forma eficiente. No procede, pero se modifica para 
adecuar a la respuesta 
proporcionada al MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA, al mismo numeral. El 
comentario recibido no aporta mayor seguridad a las instalaciones, el 
cálculo del sistema de enfriamiento 
se tiene que realizar en base a las especificaciones establecidas en el 
Proyecto de norma tomadas de los 
códigos NFPA 14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Las boquillas de aspersión deben ser de material de bronce o acero inoxidable, de cono 
lleno, listada y aprobada por UL o FM o de 
organismo certificador equivalente para servicio 
contra incendio, y 
   
 102     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Fueron diseñados con el gasto de agua y la presión de la red que establece la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación de Gas, L.P., conforme a lo 
indicado en el inciso 10.1.4. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para colocar éstos valores en el 
presente Proyecto de NOM. 
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.6.1 letra b numero 3 letra b. 
Las boquillas de aspersión deben ser de 
material de bronce o acero inoxidable, de cono lleno, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente 
para servicio contra incendio, y 
Se sugiere modificar la redacción para 
dejar claro que el organismo certificador 
tiene que ser para servicio contra incendio Procede, se modifica el numeral para 
dar mayor claridad técnica referente 
al organismo certificador, el cual 
debe ser contra incendio. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Las boquillas de aspersión deben ser de 
material de bronce o acero inoxidable, de cono 
lleno, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente para servicio 
contra incendio, y 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Las boquillas de aspersión deben ser de 
material de bronce o acero inoxidable, de cono lleno, listada y aprobada por UL o FM 
o de 
Se sugiere modificar la redacción para 
homologar con el anteproyecto de la NOM-
021-ASEA-2018 Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” b. Las boquillas de aspersión deben ser de 
material de bronce o acero inoxidable, de cono lleno, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente para servicio 
contra incendio, y 
  
c. El sistema de aspersión debe contar con 
materiales y dispositivos listados para 
servicio contra incendio. AMEXGAS Especificaciones de cálculo del sistema de 
enfriamiento por aspersión de agua. 
El área correspondiente a la superficie 
mínima a cubrir con la aspersión directa debe calcularse usando la siguiente 
expresión: 
Donde: 
90 , 02Lt.  x D  x 3,416  m x S 
Sm = Superficie mínima a cubrir con 
aspersión directa (m2). 
D = Diámetro exterior del recipiente (m). Lt = Longitud total del recipiente 
incluyendo las tapas (m). 
El caudal y la presión de bombeo mínimo 
requeridos para el sistema de enfriamiento por aspersión de agua, deben establecerse usando como base el recipiente de la 
estación que presente la mayor superficie. 
 El agua debe rociar directamente cuando 
menos el 90% de la superficie de la zona de vapor cuando el recipiente se encuentre con gas en fase líquida al 50% de su capacidad, en el caso de recipientes 
verticales, también los soportes. No procede, el comentario no aporta 
mayor seguridad a la instalación, el 
cálculo del sistema de enfriamiento se tiene que realizar en base a las especificaciones establecidas en el Proyecto de norma tomadas de los 
códigos NFPA 14 y NFPA-15. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. El sistema de aspersión debe contar con 
materiales y dispositivos listados para servicio 
contra incendio.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     103 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Para establecer dicha cobertura, los círculos proyectados por el agua de los aspersores sobre el recipiente deben 
tocarse cuando menos en un punto. 
Los sistemas de protección mediante agua 
de enfriamiento, así como el cálculo del sistema por aspersión de agua, instalados en las Estaciones de Carburción de Gas L.P. que actualmente están operando, 
funcionan en forma eficiente. 
Fueron diseñados con el gasto de agua y 
la presión de la red que establece la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación de Gas, L.P., conforme a lo 
indicado en el inciso 10.1.4. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para colocar éstos valores en el 
presente Proyecto de NOM. 
4. Protección por medio de extintores AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” 4. Protección por medio de extintores  
a. Los extintores deben colocarse a una 
altura no mayor de 1.50 m a la parte más alta del extintor y sin que el extintor quede soportado en el NPT, en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido no exceda de 10.00 m desde cualquier lugar ocupado en la instalación; deben estar protegidos de la intemperie y se debe señalar su ubicación; AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” a. Los extintores deben colocarse a una altura no mayor de 1.50 m a la parte más alta del extintor y sin que el extintor quede soportado en el NPT, en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido no exceda de 10.00 m desde cualquier lugar ocupado en la instalación; deben estar protegidos de la intemperie y se debe señalar su ubicación;  
b. Los extintores deben ser como 
mínimo de 9.00 Kg. cada uno y estar 
especificados y cumplir con la función de sofocar fuego de las Clases ABC o Clases BC en función del fuego y área en la que deben ser instalados y contar con la etiqueta con la fecha del ultimo mantenimiento, y AMEXGAS  No procede, pero Se modifica para 
adecuar a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. No presenta sugerencia de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” b. Los extintores deben ser como mínimo de 
9.00 Kg. cada uno y estar especificados y cumplir 
con la función de sofocar fuego de las Clases ABC o Clases BC, señaladas en la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección co ntra incendios en los 
centros de trabajo, en función del fuego y área en la que deben ser instalados y contar con la etiqueta con la fecha del ultimo mantenimiento, y  
c. Los extintores para sofocar incendios Clase C pueden ser de 4.50 kg, como mínimo. AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización” c. Los extintores para sofocar incendios Clase C 
pueden ser de 4.50 kg, como mínimo.   
 104     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
En la tabla siguiente se indica la cantidad 
requerida para las diferentes áreas que 
conforman la Estación de Servicio: MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.6.1 letra b numero 4 letra c 
En la tabla siguiente se indica la cantidad 
de extintores requeridos para las diferentes áreas que conforman la Estación de 
Servicio: 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se modifica 
para dar mayor claridad técnica al 
documento normativo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” En la tabla siguiente se indica la cantidad de 
extintores requeridos para las diferentes áreas 
que conforman la Estación de Servicio con Fin 
Específico:  
 CARLOS DAN RUBIO MORAN En la tabla siguiente se indica la cantidad 
de extintores requeridos para las diferentes áreas que conforman la Estación de 
Servicio: 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” En la tabla siguiente se indica la cantidad de 
extintores requeridos para las diferentes áreas que conforman la Estación de Servicio con Fin 
Específico:  
Tabla 8.  Cantidad requerida de extintores 
Área Cantidad 
mínima 
Toma de recepción  1 
Toma de suministro 2 (uno a cada 
lado) 
Vaciado de Recipientes 
Portátiles con fuga 1 
Revisión de Recipientes Portátiles 1 
Tablero eléctrico 1 
Almacenamiento de Gas L.P. 2 
Oficinas  1 
Cuarto de máquinas 1 
Almacenamiento de residuos 1 
 AMEXGAS  No procede, pero se modifica para 
adecuar a la respuesta 
proporcionada a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA, a la presente tabla, el comentario recibido por AMEXGAS no presenta sugerencia de 
modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” Tabla 8.  Cantidad requerida de extintores 
Área Cantidad 
mínima 
Toma de recepción  1 
De interconexión con el 
dispositivo de llenado de desconexión seca 2 (uno a cada lado) 
Vaciado de Recipientes Portátiles con fuga 1 
Revisión de Recipientes 
Portátiles 1 
Tablero eléctrico 1 
Almacenamiento de Gas L.P. 2 
Oficinas  1 
Cuarto de máquinas 1 
Almacenamiento de residuos 1 
  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Se sugiere modificar el término toma de suministro por bocatoma de expendio Procede parcialmente, se modifica 
para dar claridad técnica de acuerdo 
al contexto de la norma. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Tabla 8.  Cantidad requerida de extintores 
Área Cantidad 
mínima 
Toma de recepción  1 
De interconexión con el 
dispositivo de llenado de desconexión seca 2 (uno a cada lado) 
Vaciado de Recipientes 
Portátiles con fuga 1 
Revisión de Recipientes Portátiles 1 
Tablero eléctrico 1 
Almacenamiento de Gas L.P. 2 
Oficinas  1 
Cuarto de máquinas 1 
Almacenamiento de residuos 1 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     105 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere modificar el término toma de suministro por bocatoma de expendio Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Tabla 8.  Cantidad requerida de extintores 
Área Cantidad 
mínima 
Toma de recepción  1 
De interconexión con el 
dispositivo de llenado de 
desconexión seca 2 (uno a cada 
lado) 
Vaciado de Recipientes Portátiles con fuga 1 
Revisión de Recipientes Portátiles 1 
Tablero eléctrico 1 
Almacenamiento de Gas L.P. 2 
Oficinas  1 
Cuarto de máquinas 1 
Almacenamiento de residuos 1 
  
5. Válvulas AMEXGAS 5. Válvulas del sistema de aspersión. 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-2004, de Estaciones de Carburación de Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 5. Válvulas  
a. El sistema de protección fijo debe contar con válvulas de seccionamiento identificadas y localizadas en los puntos apropiados que permitan seccionar las áreas o aislar el sistema en anillos y tramos de tubería, sin dejar de proteger ninguna de las áreas o equipos que lo requieran, para fines de mantenimiento o ampliación; así como para conducir preferentemente el agua hacia el área o equipos a proteger; considerando su ubicación en lugares de fácil acceso y protegidas contra daños físicos, donde se requiera; AMEXGAS La activación de las válvulas de 
alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) Operación manual local. 
b) Operación manual remota. 
c) Operación automática. En la operación automática de las válvulas 
se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-
2004, de Estaciones de Carburación de 
Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. a. El sistema de protección fijo debe contar con válvulas de seccionamiento identificadas y localizadas en los puntos apropiados que permitan seccionar las áreas o aislar el sistema en anillos y tramos de tubería, sin dejar de proteger ninguna de las áreas o equipos que lo requieran, para fines de mantenimiento o ampliación; así como para conducir preferentemente el agua hacia el área o equipos a proteger; considerando su ubicación en lugares de fácil acceso y protegid as contra daños físicos, 
donde se requiera;   
 106     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. La activación de las válvulas de 
alimentación al sistema de aspersión de agua se puede efectuar por: AMEXGAS La activación de las válvulas de 
alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) Operación manual local. 
b) Operación manual remota. 
c) Operación automática. En la operación automática de las válvulas 
se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-2004, de Estaciones de Carburación de Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. b. La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión de agua se puede efectuar por:  
1. Operación manual local; AMEXGAS La activación de las válvulas de 
alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) Operación manual local. 
b) Operación manual remota. 
c) Operación automática. En la operación automática de las válvulas 
se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-2004, de Estaciones de Carburación de Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 1. Operación manual local;  
2. Operación manual remota, y AMEXGAS La activación de las válvulas de 
alimentación al sistema de aspersión se podrá efectuar por: a) Operación manual local. 
b) Operación manual remota. 
c) Operación automática. 
En la operación automática de las válvulas 
se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-2004, de Estaciones de Carburación de Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, pero se modifica la redacción para dar mayor entendimiento. El comentario no aporta mayor seguridad al documento normativo, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las mejores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 2. Operación manual remota, u   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     107 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
3. Operación automática. AMEXGAS La activación de las válvulas de 
alimentación al sistema de aspersión se 
podrá efectuar por: a) Operación manual local. 
b) Operación manual remota. c) Operación automática. 
En la operación automática de las válvulas 
se debe operar simultáneamente la bomba 
contra incendio. Se debe instalar una válvula de bloqueo en cada una de las 
líneas de alimentación al sistema de 
aspersión para cada recipiente 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-
2004, de Estaciones de Carburación de 
Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta 
mayor seguridad al documento 
normativo, el contexto de las legislaciones anteriores era diferente 
y por lo tanto se está realizando una 
actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 3. Operación automática.  
c. Debe contarse con una válvula de bloqueo en cada línea de abastecimiento de 
agua al sistema de aspersión en cada uno 
de los Recipientes de almacenamiento, y AMEXGAS La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión se 
podrá efectuar por: a) Operación manual 
local. 
b) Operación manual remota. 
c) Operación automática. En la operación automática de las válvulas 
se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio. Se debe instalar una 
válvula de bloqueo en cada una de las 
líneas de alimentación al sistema de aspersión para cada recipiente 
Estos requisitos están contenidos en el 
párrafo 10.1.4.1 de la NOM-003-SEDG-
2004, de Estaciones de Carburación de 
Gas, L.P. 
No hay ninguna razón técnica ni de 
seguridad para que éstas especificaciones se inlcuyan en éste Proyecto de NOM. No procede, el comentario no aporta 
mayor seguridad al documento 
normativo, el contexto de las 
legislaciones anteriores era diferente 
y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es 
responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. Debe contarse con una válvula de bloqueo en cada línea de abastecimiento de agua 
al sistema de aspersión en cada uno de los 
Recipientes de almacenamiento, y  
d. Yodas las válvulas instaladas, deben estar listadas y aprobadas por UL o FM o 
por organismo certificador equivalente, para 
servicio contra incendio. Componentes que 
no afecten el desempeño del sistema tales como drenaje y señalización no requieren 
estar listados o aprobados por UL o FM o 
por organismo certificado equivalente. AMEXGAS d. Todas las válvulas fabricadas en Mexico 
aprobadas por la Norma Mexicana e 
instaladas, deben estar certificadas por 
ANCE. Componentes que no afecten el 
desempeño del sistema tales como drenaje y señalización no requieren estar 
certificado por ANCE. 
Todas las válvulas fabricadas en el 
extranjero e instaladas, deben estar 
listadas y aprobadas por UL o FM o por organismo certificador equivalente, para 
servicio contra incendio. Componentes que 
no afecten el desempeño del sistema tales como drenaje y señalización no requieren 
estar listados o aprobados por UL o FM o 
por organismo certificado equivalente. No procede, pero se modifica la 
redacción para dar mayor 
entendimiento. El comentario no 
aporta mayor seguridad a la 
instalación, se solicita que todas las válvulas instaladas, deben estar 
listadas y aprobadas por UL o FM o 
por organismo certificador equivalente, para servicio contra 
incendio, con esto se asegura la 
integridad de la Estación de Servicio con Fin Específico, del personal que 
ahí labora y de la población al contar 
con un equipo dedicado a la atención de emergencias por fuego y/o 
explosión. d. Todas las válvulas instaladas, deben estar listadas y aprobadas por UL o FM o por 
organismo certificador equivalente, para servicio 
contra incendio. Los componentes que no afecten 
el desempeño del sistema tales como drenaje y señalización, no requieren estar listados o 
aprobados por UL o FM, o por organismo 
certificado equivalente.   
 108     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Las válvulas fabricados en Mexico tienen 
certificado de cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas, por parte de los 
Organismos de Certificación, acreditados y aprobados en términos de lo que establece 
la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
Las válvulas de importación, también 
cuentan con certificado de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, por parte 
de los Organismos de Certificación, 
acreditados y aprobados en términos de lo que establece la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 
6. Sistema de detección AMEXGAS ELIMINAR 
Las Normas Oficiales Mexicanas NOM-
001-SESH-2014 de Plantas de Distribución y la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones 
de Carburación de Gas, L.P. no las 
contemplan en sus requisitos y 
especificaciones. 
Considerando que los procesos que se 
realizarán en este Proyecto de NOM, solo son de trasbase de Gas L.P. y que el tamaño de las instalaciones serán tan pequeñas, que en la verificación diaria antes de iniciar la operación, se detectarán perfectamente cualquier indicio de fuga, la cual será corrigida en el momento, por el personal capacitado de acuerdo a su 
Manual de Operaciónes. No procede, el comentario no 
proporciona mayor seguridad al 
documento normativo, en una instalación grande, pequeña o compleja que realice el manejo y trasvase de gas licuado de petróleo, el riesgo de que ocurra una fuga que no sea percibida por el personal o visitantes siempre está presente. El contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las mejores 
prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 6. Sistema de detección  
El área de almacenamiento debe contar con 
un sistema de detección mediante la 
instalación de detectores de mezclas 
explosivas. AMEXGAS ELIMINAR 
Las Normas Oficiales Mexicanas NOM-
001-SESH-2014 de Plantas de Distribución y la NOM-003-SEDG-2004 de Estaciones de Carburación de Gas, L.P. no las contemplan en sus requisitos y 
especificaciones. 
Considerando que los procesos que se 
realizarán en este Proyecto de NOM, solo son de trasbase de Gas L.P. y que el tamaño de las instalaciones serán tan pequeñas, que en la verificación diaria antes de iniciar la operación, se detectarán perfectamente cualquier indicio de fuga, la cual será corrigida en el momento, por el personal capacitado de acuerdo a su 
Manual de Operaciónes. No procede, el comentario no 
proporciona mayor seguridad a la 
instalación, en una instalación grande, pequeña o compleja que realice el manejo y trasvase de gas licuado de petróleo, el riesgo de que ocurra una fuga que no sea percibida por el personal o visitantes siempre está presente. El contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la Agencia 
implementar las me jores prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El área de almacenamiento debe contar con un 
sistema de detección mediante la instalación de 
detectores de mezclas explosivas.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     109 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
7. Sistema de alarma AMEXGAS 7. Sistema de alarma. 
Este requisito está contemplado en el 
párrafo 10.5 de la NOM-003-SEDG-2004 de estaciones de Carburación de Gas, L.P. 
No se requiere de alarma visible en este 
tipo de instalación de ya que el tamaño 
que tendrán, no lo justifica. 
Tampoco la Norma Oficiale Mexicana 
NOM-001-SESH-2014 de Plantas de 
Distribución la contempla en sus requisitos 
y especificaciones, considerando que los procesos que se realizan solo son de 
trasbase de Gas L.P. No procede, el comentario no aporta 
mayor seguridad al documento normativo, en una instalación grande, 
pequeña o compleja que realice el 
manejo y trasvase de gas licuado de petróleo, el riesgo de que ocurra una 
fuga que no sea percibida por el 
personal o visitantes siempre está presente. Esté requisito incrementa la 
seguridad en la instalación, lo cual es 
muy importante, porque la mayoría se ubica en zonas pobladas, que las 
regulaciones anteriores no 
contemplen este requisito no significa que no se puedan realizar las 
mejores prácticas nacionales e 
internacionales que favorezcan la seguridad industrial, operativa de la 
instalación y del público usuario. El 
contexto de las legislaciones anteriores era diferente y por lo tanto 
se está realizando una actualización 
y mejora, es responsabilidad de la Agencia implementar las mejores 
prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 7. Sistema de alarma  
El sistema de alarmas, debe contar con 
alarmas visibles y audibles, activado 
manualmente para alertar al personal en 
caso de emergencia. Las alarmas visibles deben ser del tipo estroboscópico, con 
rápidos destellos de luz, de alta intensidad. 
Las alarmas sonoras pueden ser cornetas, sirenas o parlantes. AMEXGAS La estación debe contar como mínimo con un sistema de alarma eléctrica sonora y 
continua, activado manualmente para 
alertar al personal en caso de emergencia. 
Este requisito está contemplado en el 
párrafo 10.5 de la NOM-003-SEDG-2004 
de estaciones de Carburación de Gas, L.P. 
No se requiere de alarma visible en este 
tipo de instalación de ya que el tamaño que tendrán, no lo justifica. 
Tampoco la Norma Oficiale Mexicana 
NOM-001-SESH-2014 de Plantas de 
Distribución la contempla en sus requisitos y especificaciones, considerando que los 
procesos que se realizan solo son de 
trasbase de Gas L.P. No procede, el comentario no aporta mayor seguridad a la instalación, en 
una instalación grande, pequeña o 
compleja que realice el manejo y trasvase de gas licuado de petróleo, 
el riesgo de que ocurra una fuga que 
no sea percibida por el personal o visitantes siempre está presente. 
Esté requisito incrementa la 
seguridad en la instalación, lo cual es muy importante, porque la mayoría 
se ubica en zonas pobladas, que las 
regulaciones anteriores no contemplen este requisito no significa 
que no se puedan realizar las 
mejores prácticas nacionales e internacionales que favorezcan la 
seguridad industrial, operativa de la 
instalación y del público usuario. El contexto de las legislaciones 
anteriores era diferente y por lo tanto 
se está realizando una actualización y mejora, es responsabilidad de la 
Agencia implementar las mejores 
prácticas. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El sistema de alarmas debe contar con alarmas visibles y audibles, activado manualmente para 
alertar al personal en caso de emergencia. Las 
alarmas visibles deben ser del tipo estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de 
alta intensidad. Las alarmas sonoras pueden ser 
cornetas, sirenas o parlantes.   
 110     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8. Toma siamesa AMEXGAS  No procede, no presenta sugerencia 
de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 8. Toma siamesa  
 MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA  No procede, se incluyó la redacción 
del encabezado del sub numeral 8 por haber sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, del encabezado del sub numeral 8 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado al (primer párrafo de este mismo numeral), que sí presenta una 
propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 8. Toma siamesa  
Cuando se cuente con sistema fijo debe 
instalarse, en el exterior de la Estación de 
Servicio y en un lugar de fácil acceso y libre de obstáculos, una toma siamesa para suministrar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los 
bomberos. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 8. Toma siamesa 
Cuando se cuente con un sistema fijo debe 
instalarse en el exterior de la estación de servicio una toma siamesa para suministrar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos, en un lugar de fácil acceso y 
libre de obstáculos. 
 Procede parcialmente, derivado de la 
revisión técnica y jurídica del 
instrumento regulatorio, se identificó 
la necesidad de modificar. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Cuando se cuente con un sistema fijo debe 
instalarse en el exterior de la Estación de Servicio 
con Fin Específico una toma siamesa para suministrar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos, en un 
lugar de fácil acceso y libre de obstáculos. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Cuando se cuente con un sistema fijo debe 
instalarse en el exterior de la estación de 
servicio una toma siamesa para suministrar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos, en un lugar de fácil acceso y 
libre de obstáculos. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 
 Cuando se cuente con un sistema fijo debe 
instalarse en el exterior de la Estación de Servicio 
con Fin Específico una toma siamesa para suministrar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos, en un 
lugar de fácil acceso y libre de obstáculos. 
  
5.6.2. Memorias técnico-descriptivas del 
proyecto contra incendio    5.6.2. Memorias técnico-descriptivas del 
proyecto contra incendio  
La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la especialidad de contra incendio, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos empleados.    La memoria técnico descriptiva debe contener 
una descripción general, datos usados como base para la especialidad de contra incendio, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o códigos empleados.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     111 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
La memoria técnico descriptiva debe 
contener como mínimo la información de:    La memoria técnico descriptiva debe contener 
como mínimo la información de:  
a. Cálculo de Riesgo Mayor, en donde se 
determine el escenario que demande la 
mayor cantidad de agua en caso de fuga, 
incendio y/o explosión; MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA a. Cálculo del peor escenario de Riesgo, 
en donde se determine el escenario que 
demande la mayor cantidad de agua en 
caso de fuga, incendio y/o explosión; 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación 
emitida por la Agencia y para homologar la forma en que se hace referencia al 
escenario que pudiese ocasionar mayores 
efectos hacia las instalaciones, población y medio ambiente, se propone sustituir “riesgo mayor” por “peor escenario de 
riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede, para dar claridad, técnica 
se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. a. Cálculo del peor escenario de Riesgo, en 
donde se determine el escenario que demande la 
mayor cantidad de agua en caso de fuga, 
incendio y/o explosión; 
  
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO a. Cálculo del peor escenario de Riesgo, 
en donde se determine el escenario que 
demande la mayor cantidad de agua en 
caso de fuga, incendio y/o explosión; 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación 
emitida por la Agencia y para homologar la forma en que se hace referencia al 
escenario que pudiese ocasionar mayores 
efectos hacia las instalaciones, población y medio ambiente, se propone sustituir 
“riesgo mayor” por “peor escenario de 
riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización” a. Cálculo del peor escenario de Riesgo, en 
donde se determine el escenario que demande la 
mayor cantidad de agua en caso de fuga, 
incendio y/o explosión; 
  
b. Cálculo del gasto de agua para el 
escenario del Riesgo Mayor, donde se 
incluya el gasto de agua requerido para el 
enfriamiento de los Recipientes de 
almacenamiento y el requerido para los apoyos adicionales mediante hidrantes o monitores; MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA b. Cálculo del gasto de agua para el peor 
escenario de Riesgo, donde se incluya el 
gasto de agua requerido para el 
enfriamiento de los Recipientes de 
almacenamiento y el requerido para los apoyos adicionales mediante hidrantes o monitores; 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación emitida por la Agencia y para homologar la 
forma en que se hace referencia al 
escenario que pudiese ocasionar mayores efectos hacia las instalaciones, población y 
medio ambiente, se propone sustituir 
“riesgo mayor” por “peor escenario de riesgo”, considerando que peor escenario ya se encuentra definido. Procede, para dar claridad, técnica se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Cálculo del gasto de agua para el peor 
escenario de Riesgo, donde se incluya el gasto 
de agua requerido para el enfriamiento de los 
Recipientes de almacenamiento y el requerido 
para los apoyos adicionales mediante hidrantes o 
monitores; 
  
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO b. Cálculo del gasto de agua para el peor 
escenario de Riesgo, donde se incluya el gasto de agua requerido para el 
enfriamiento de los Recipientes de almacenamiento y el requerido para los 
apoyos adicionales mediante hidrantes o 
monitores; 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación 
emitida por la Agencia y para homologar la 
forma en que se hace referencia al escenario que pudiese ocasionar mayores 
efectos hacia las instalaciones, población y 
medio ambiente, se propone sustituir “riesgo mayor” por “peor escenario de 
riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Cálculo del gasto de agua para el peor 
escenario de Riesgo, donde se incluya el gasto de agua requerido para el enfriamiento de los 
Recipientes de almacenamiento y el requerido para los apoyos adicionales mediante hidrantes o monitores; 
   
 112     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Cálculo del Tanque o Cisterna de agua 
contra incendio, donde se determine la 
capacidad de almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir 
ininterrumpidamente el incendio del riesgo 
mayor de la Estación de Servicio; MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA c. Cálculo del Tanque o Cisterna de agua contra incendio, donde se determine la 
capacidad de almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir 
ininterrumpidamente el incendio de peor 
escenario de Riesgo de la Estación de Servicio; 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación 
emitida por la Agencia y para homologar la 
forma en que se hace referencia al escenario que pudiese ocasionar mayores 
efectos hacia las instalaciones, población y 
medio ambiente, se propone sustituir “riesgo mayor” por “peor escenario de 
riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede parcialmente, para dar 
claridad, técnica se modifica el 
numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. Cálculo del Tanque o Cisterna de agua contra incendio, donde se determine la capacidad 
de almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir ininterrumpidamente el 
incendio de peor escenario de Riesgo de la 
Estación de Servicio con Fin Específico;  
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO c. Cálculo del Tanque o Cisterna de agua contra incendio, donde se determine la 
capacidad de almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir 
ininterrumpidamente el incendio de peor 
escenario de Riesgo de la Estación de Servicio; 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación 
emitida por la Agencia y para homologar la 
forma en que se hace referencia al escenario que pudiese ocasionar mayores 
efectos hacia las instalaciones, población y 
medio ambiente, se propone sustituir “riesgo mayor” por “peor escenario de 
riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. Cálculo del Tanque o Cisterna de agua 
contra incendio, donde se determine la capacidad 
de almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir ininterrumpidamente el 
incendio de peor escenario de Riesgo de la 
Estación de Servicio con Fin Específico;  
d. Cálculo de las bombas de agua contra 
incendio, donde se determine la capacidad y 
presión requerida para proporcionar el gasto y presión de agua que demanda la 
protección al riesgo mayor de la Estación de 
Servicio, y MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA d. Cálculo de las bombas de agua contra incendio, donde se determine la capacidad 
y presión requerida para proporcionar el gasto y presión de agua que demanda la 
protección al peor escenario de Riesgo de 
la Estación de Servicio, y 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación emitida por la Agencia y para homologar la 
forma en que se hace referencia al 
escenario que pudiese ocasionar mayores efectos hacia las instalaciones, población y 
medio ambiente, se propone sustituir 
“riesgo mayor” por “peor escenario de riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede parcialmente, para dar claridad, técnica se modifica el 
numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. d. Cálculo de las bombas de agua contra incendio, donde se determine la capacidad y 
presión requerida para proporcionar el gasto y presión de agua que demanda la protección al 
peor escenario de Riesgo de la Estación de 
Servicio con Fin Específico, y  
 NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO d. Cálculo de las bombas de agua contra incendio, donde se determine la 
capacidad y presión requerida para 
proporcionar el gasto y presión de agua que demanda la protección al peor 
escenario de Riesgo de la Estación de 
Servicio, y 
Considerando que no existe una definición 
para “riesgo mayor” en la regulación emitida por la Agencia y para homologar la 
forma en que se hace referencia al 
escenario que pudiese ocasionar mayores efectos hacia las instalaciones, población y 
medio ambiente, se propone sustituir 
“riesgo mayor” por “peor escenario de riesgo”, considerando que peor escenario 
ya se encuentra definido. Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. d. Cálculo de las bombas de agua contra 
incendio, donde se determine la capacidad y 
presión requerida para proporcionar el gasto y 
presión de agua que demanda la protección al peor escenario de Riesgo de la Estación de 
Servicio, y 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     113 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
e. Cálculo del Sistema de Aspersión de 
Agua.    e. Cálculo del Sistema de Aspersión de 
Agua.  
5.6.3. Planos del proyecto contra incendio    5.6.3. Planos del proyecto contra incendio  
Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE NORMATIVO B.    Para la elaboración de Planos remitirse al 
APÉNDICE NORMATIVO B.  
Los planos deben indicar como mínimo:    Los planos deben indicar como mínimo:  
a. Sistema contra incendio, que incluya 
bombas de agua, red contra incendio, 
tuberías, instrumentación, hidrantes, monitores, toma siamesa, cisterna o tanque de almacenamiento de agua y sistema de 
aspersión, en su caso;    a. Sistema contra incendio, que incluya 
bombas de agua, red contra incendio, tuberías, 
instrumentación, hidrantes, monitores, toma siamesa, cisterna o tanque de almacenamiento 
de agua y sistema de aspersión, en su caso;  
b. Localización de detectores donde se 
indique su radio de cobertura, y alarmas 
audibles y visibles; MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 5.6.3 letra b 
Localización de detectores donde se 
indique su radio de cobertura, alarmas 
audibles y visibles; 
Se sugiere modificar la redacción para un 
mejor entendimiento Procede, a fin de mejorar la redacción, se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Localización de detectores donde se indique 
su radio de cobertura, alarmas audibles y 
visibles; 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Localización de detectores donde se 
indique su radio de cobertura, alarmas 
audibles y visibles; 
Se sugiere modificar la redacción para un 
mejor entendimiento Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Localización de detectores donde se indique 
su radio de cobertura, alarmas audibles y 
visibles; 
  
c. Localización de extintores y de hidrantes y 
monitores con sus radios de cobertura; CARLOS DAN RUBIO MORAN Localización de extintores, hidrantes y monitores con sus radios de cobertura; 
Se sugiere modificar la redacción para un 
mejor entendimiento Procede, se modifica para mejorar la 
redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. Localización de extintores, hidrantes y 
monitores con sus radios de cobertura; 
  
d.  Rutas de evacuación y señalización 
de seguridad;    d.  Rutas de evacuación y señalización de 
seguridad;  
e. Isométrico a línea sencilla o doble de 
la instalación contra incendio, sin escala, con acotaciones y diámetro de las tuberías, 
indicando todos sus componentes, y    e. Isométrico a línea sencilla o doble de la 
instalación contra incendio, sin escala, con 
acotaciones y diámetro de las tuberías, indicando 
todos sus componentes, y  
f. Vista en planta de la localización del 
interruptor de activación del paro de 
emergencia.    f. Vista en planta de la localización del 
interruptor de activación del paro de emergencia.  
       
 114     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
5.7. Análisis de Riesgos    5.7. Análisis de Riesgos  
a. Los Regulados deben realizar un 
Análisis de Riesgos de conformidad con lo 
establecido en la regulación que emita la Agencia en materia de Análisis de Riesgos donde contemple la identificación de Peligros, Evaluación y Análisis de Riesgos que permita verificar que en el Diseño se han implementado o se implementarán las medidas de prevención, control, mitigación y reducción de los Riesgos asociados a las actividades de Expendio y las 
modificaciones; NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO a. Los Regulados deberán realizar su 
Análisis de Riesgo conforme a lo 
establecido en las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Sistemas de Administración emitidas por la Agencia o aquella que la cancele, modifique o sustituya, y demás normatividad aplicable en la materia; así mismo deberá considerar como mínimo lo 
siguiente: 
i. Descripción detallada del proceso; 
ii. Histórico de accidentes e 
incidentes en instalaciones similares; 
iii. Justificación técnica de la 
metodología de riesgos empleada; 
iv. Desarrollo y resultados de la o las 
metodologías de riesgos; 
v. Evaluación y jerarquización de 
riesgos; 
vi. Identificación de escenarios más 
probables y peor caso; 
vii. Análisis detallado de 
consecuencias; 
viii. Determinación de radios 
potenciales de afectación; 
ix. Interacciones de riesgos al interior 
y al exterior de la instalación; 
x. Sistemas de Seguridad y Medidas 
para Administrar los Escenarios de Riesgo, 
y 
xi. Recomendaciones del Análisis de 
Riesgo, así como el programa de atención 
de las mismas. 
Se propone el sustituir el inciso a) para 
homologar la información que se solicite para el AR (considerando la estructura de la Guía de riesgo), aunado a que el mismo debe estar a lo establecido en SASISOPA 
y a lo que emita la agencia. 
Asimismo, se sugiere el modificar la 
ubicación de los apartados indicados en el numeral 5.7, ya que deberían integrarse previo a solicitar un LOPA, derivado de que el mismo depende de los resultados 
del AR Procede parcialmente, para dar 
claridad, técnica se modifica el 
numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. a. Los Regulados deberán realizar su Análisis de 
Riesgo conforme a lo establecido en las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Sistemas de Administración emitidas por la Agencia o aquella que la cancele, modifique o sustituya, y demás normatividad aplicable en la materia; así mismo 
deberá considerar como mínimo lo siguiente: 
1. Descripción detallada del proceso; 
2. Histórico de accidentes e incidentes en 
instalaciones similares; 
3. Justificación técnica de la metodología de 
riesgos empleada; 
4. Desarrollo y resultados de la o las 
metodologías de riesgos; 
5. Evaluación y jerarquización de riesgos; 6. Identificación de escenarios más probables 
y peor caso; 
7. Análisis detallado de consecuencias; 8. Determinación de radios potenciales de 
afectación; 
9. Interacciones de riesgos al interior y al 
exterior de la instalación; 
10. Sistemas de Seguridad y Medidas para 
Administrar los Escenarios de Riesgo, y 
11. Recomendaciones del Análisis de Riesgo, 
así como el programa de atención de estas. 
  
b. Las recomendaciones derivadas del 
Análisis de Riesgos deben ser aplicadas en 
el Diseño de la Instalación previo a la 
obtención del Dictamen de Diseño, y NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO b. Las recomendaciones derivadas del 
Análisis de Riesgo deben ser aplicadas en 
el Diseño de la Instalación previo a la 
obtención del Dictamen de Diseño, y 
Homologar “Análisis de Riesgo” en todo el 
documento Procede, a fin de mejorar la 
redacción, se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. b. Las recomendaciones derivadas del Análisis 
de Riesgo deben ser aplicadas en el Diseño de la 
Instalación previo a la obtención del Dictamen de 
Diseño, y 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     115 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Los Regulados deben incluir en el 
Análisis de Riesgos los escenarios de 
Riesgo por Fuga, Derrame, incendio y/o explosión de conformidad con lo establecido en la regulación que emita la Agencia en materia de Análisis de Riesgos y deberán analizar como mínimo los efectos sinérgicos 
siguientes: NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO c. Los Regulados deben incluir en el 
Análisis de Riesgo, los escenarios por 
Fuga, Derrame, incendio y/o explosión y deberán analizar como mínimo los efectos 
sinérgicos siguientes: 
… 
En la propuesta del inciso a, ya se 
menciona que debe realizar el AR conforme a SASISOPA y la demás normatividad que emita la Agencia, por lo que no se considera necesario volver a 
indicarlo Procede, a fin de mejorar la 
redacción, se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. c. Los Regulados deben incluir en el Análisis de 
Riesgo, los escenario s por Fuga, Derrame, 
incendio y/o explosión y deberán analizar como 
mínimo los efectos sinérgicos siguientes: 
  
      
1. Entre los Recipientes de 
almacenamiento;    1. Entre los Recipientes de almacenamiento;  
2. Entre las islas de Expendio;    2. Entre las islas de Expendio;  
3. Entre las islas de Expendio y los Recipientes de almacenamiento;    3. Entre las islas de Expendio y los 
Recipientes de almacenamiento;  
4. Entre las operaciones de suministro 
de combustibles a los Recipientes de 
almacenamiento; CARLOS DAN RUBIO MORAN Entre las operaciones de trasvase de Gas L.P. a los Recipientes de almacenamiento 
Se sugiere modificar la redacción para 
homologar con la definición de trasvase en 
el presente proyecto. No procede, la definición de trasvase 
se elimina del documento para no contradecir el contenido técnico de 
las disposiciones administrativas de Trasvase y cualquier otro documento 
que emita la Agencia para esta 
actividad, se entiende en la redacción que fue escrita en Grupo de Trabajo que hace referencia al trasvase. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 4. Entre las operaciones de suministro de 
combustibles a los Recipientes de 
almacenamiento;  
5. Entre las operaciones de recepción y 
el arribo de los vehículos que suministren el Gas Licuado de Petróleo; así como los 
relacionados con los radios de giro y los 
espacios de estacionamiento; CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Entre las operaciones de recepción y el 
arribo de los Auto-tanques que suministren el Gas Licuado de Petróleo; así como los 
relacionados con los radios de giro y los 
espacios de estacionamiento; 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica la redacción para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 5. Entre las operaciones de recepción y el arribo 
de los Auto-tanques que suministren el Gas Licuado de Petróleo; así como los relacionados 
con los radios de giro y los espacios de 
estacionamiento;  
6. Entre las actividades de Expendio y 
otras áreas de la Instalación;    6. Entre las actividades de Expendio y otras 
áreas de la Instalación;  
7. Entre las actividades de Expendio y 
agentes externos;    7. Entre las actividades de Expendio y 
agentes externos;  
8. Entre las actividades de Expendio y 
proveedores, clientes, visitas, personal circulando dentro de las delimitaciones, de las Instalaciones para Expendio al Público 
de Gas Licuado de Petróleo;    8. Entre las actividades de Expendio y 
proveedores, clientes, visitas, personal circulando 
dentro de las delimitaciones, de las Instalaciones para Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo;   
 116     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
9. Entre las actividades de Expendio y 
las instalaciones aledañas incluyendo 
aquellas que realicen actividades del Sector Hidrocarburos, que pudieran ser afectadas 
en caso de un Evento no deseado, y    9. Entre las actividades de Expendio y las 
instalaciones aledañas incluyendo aquellas que 
realicen actividades del Sector Hidrocarburos, que pudieran ser afectadas en caso de un Evento 
no deseado, y  
10. Actividades de Expendio a 
Recipientes Portátiles.    10. Actividades de Expendio a Recipientes 
Portátiles.  
5.8. Dictamen de Diseño    5.8. Dictamen de Diseño  
El Regulado debe obtener un dictamen de 
Diseño de una Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada en términos de la LFMN, en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso, cumplen con lo establecido en el presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA El Regulado debe obtener un dictamen de 
Diseño de una Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada en términos de la LFMN y de la regulación emitida por la Agencia, en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso, cumplen con lo establecido en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana. 
Se sugiere el ajuste para considerar 
también a las disposiciones administrativas 
de carácter general de Terceros. Procede, para dar claridad, técnica 
se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe obtener un dictamen de Diseño 
de una Unidad de Verificación acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN y de la regulación emitida por la Agencia, en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso, cumplen con lo establecido en la presente Norma Oficial 
Mexicana. 
  
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO El Regulado debe obtener un dictamen de Diseño de una Unidad de Verificación 
acreditada y aprobada en términos de la 
LFMN y de la regulación emitida por la 
Agencia, en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, 
ampliadas o con modificaciones al 
proceso, cumplen con lo establecido en el presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana. 
Se sugiere el ajuste para considerar 
también a las DACG de Terceros. Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. El Regulado debe obtener un dictamen de Diseño 
de una Unidad de Verificación acreditada y 
aprobada en términos de la LFMN y de la 
regulación emitida por la Agencia, en el que 
conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con 
modificaciones al proceso, cumplen con lo 
establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. 
  
El dictamen de Diseño debe ser conservado 
por el Regulado durante el ciclo de vida de 
la Estación de Servicio, y podrá ser 
presentado, en su oportunidad, a las autoridades correspondientes, para acreditar 
que el Diseño de las instalaciones o equipos 
son acordes con la normativa aplicable.   Se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. El dictamen de Diseño debe ser conservado por 
el Regulado durante el ciclo de vida de la 
Estación de Servicio con Fin Específico, y podrá 
ser presentado, en su oportunidad, a las autoridades correspondientes, para acreditar que 
el Diseño de las instalaciones o equipos son 
acordes con la normativa aplicable.  
6. CONSTRUCCIÓN    6. CONSTRUCCIÓN  
6.1. Generalidades    6.1. Generalidades  
Todos los materiales utilizados para la 
Construcción de la Estación de Servicio que 
estén en contacto con el Gas Licuado de 
Petróleo deben ser resistentes al mismo.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Todos los materiales utilizados para la 
Construcción de la Estación de Servicio con Fin 
Específico que estén en contacto con el Gas Licuado de Petróleo deben ser resistentes al 
mismo. 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     117 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
La construcción e instalación de equipos, 
sistemas, dispositivos y accesorios debe ser 
acorde con las especificaciones indicadas en el libro de proyecto/ingeniería aprobada 
para la etapa de Diseño.   Se modifica para dar mayor claridad técnica. La construcción e instalación de equipos, sistemas, dispositivos y accesorios debe ser 
acorde con las especificaciones indicadas en la ingeniería aprobada para la etapa de Diseño.  
Se debe contar y aplicar un mecanismo para asegurar que en la construcción e 
instalación de los equipos, sistemas, 
dispositivos y accesorios se consideren buenas prácticas de ingeniería y de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e internacional.    Se debe contar y aplicar un mecanismo para asegurar que en la construcción e instalación de 
los equipos, sistemas, dispositivos y accesorios 
se consideren buenas prácticas de ingeniería y de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel 
nacional e internacional.  
Previo a las actividades de Construcción, el 
Regulado debe contar con el dictamen de 
Diseño.    Previo a las actividades de Construcción, el 
Regulado debe contar con el dictamen de 
Diseño.  
Con excepción del Recipiente de 
almacenamiento y Recipiente receptor para 
vaciado de Recipientes portátiles con fuga, 
no se permite la instalación de equipos, 
dispositivos, Accesorios, materiales y cualquier otro elemento especificado en el 
Diseño de la Estación de Servicio, que haya 
sido utilizado en otras instalaciones.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Con excepción del Recipiente de 
almacenamiento y Recipiente receptor para 
vaciado de Recipientes portátiles con fuga, no se 
permite la instalación de equipos, dispositivos, 
Accesorios, materiales y cualquier otro elemento especificado en el Diseño de la Estación de 
Servicio con Fin Específico, que haya sido 
utilizado en otras instalaciones.  
6.2. Proyecto civil    6.2. Proyecto civil  
6.2.1. Edificaciones    6.2.1. Edificaciones  
Las construcciones en el exterior de la 
Estación de Servicio deben ser de material incombustible.  Las construcciones en el exterior de la 
Estación con Fin Específico de Servicio deben ser de material incombustible. Procede, se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Las construcciones en el exterior de la Estación con Fin Específico de Servicio deben ser de material incombustible. 
  
Los pisos deben ser de concreto hidráulico 
sin pulir o de cualquier material 
antiderrapante de material incombustible, para el área de almacenamiento y expendio. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 6.2.1 
Los pisos deben ser de concreto hidráulico 
sin pulir o de cualquier material antiderrapante e incombustible, para las áreas de almacenamiento y expendio. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, a fin de mejorar la 
redacción, se modifica el numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Los pisos deben ser de concreto hidráulico sin 
pulir o de cualquier material antiderrapante e 
incombustible, para las áreas de almacenamiento y expendio. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Los pisos deben ser de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante e incombustible, para las áreas de almacenamiento y expendio. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Los pisos deben ser de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante e incombustible, para las áreas de almacenamiento y expendio. 
   
 118     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.2.2. Delimitaciones de la Estación de 
Servicio   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 6.2.2. Delimitaciones de la Estación de Servicio 
con Fin Específico  
El área de almacenamiento debe estar 
delimitada con malla ciclón, con una altura 
mínima de 1.80 m sobre el NPT.    El área de almacenamiento debe estar delimitada 
con malla ciclón, con una altura mínima de 1.80 m sobre el NPT.  
Cuando alguno de los lados del predio de la 
Estación de Servicio colinde con 
construcciones, deben erigirse bardas 
ciegas de mampostería con una altura 
mínima de 3.00 m sobre el NPT. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 6.2.2 
Cuando alguno de los lados del predio de 
la Estación de Servicio colinde con construcciones, debe estar delimitada por bardas ciegas de mampostería con una altura mínima de 3.00 m sobre el NPT. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se modifica 
para mejorar la redacción y adecuar 
a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Cuando alguno de los lados del predio de la 
Estación de Servicio con Fin Específico colinde 
con construcciones, debe estar delimitada por 
bardas ciegas de mampostería con una altura 
mínima de 3.00 m sobre el NPT.  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Cuando alguno de los lados del predio de 
la Estación de Servicio colinde con 
construcciones, debe estar delimitada por 
bardas ciegas de mampostería con una 
altura mínima de 3.00 m sobre el NPT. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo Cuando alguno de los lados del predio de la 
Estación de Servicio con Fin Específico colinde 
con construcciones, debe estar delimitada por 
bardas ciegas de mampostería con una altura 
mínima de 3.00 m sobre el NPT.  
6.2.3. Accesos    6.2.3. Accesos  
Los accesos deben estar consolidados o 
compactados, que permitan el tránsito 
seguro de personas y vehículos.    Los accesos deben estar consolidados o 
compactados, que permitan el tránsito seguro de personas y vehículos.  
6.2.4. Área de almacenamiento    6.2.4. Área de almacenamiento  
El piso debe construirse de concreto 
nivelado, con una pendiente mínima entre 
1% y 2%, y de resistencia suficiente para soportar la carga impuesta por el Recipiente 
de almacenamiento y maniobras que ahí se 
realicen. Debe contar con 2 accesos independientes, ubicados de manera 
estratégica, de malla ciclón u otro material 
incombustible que permita la ventilación.    El piso debe construirse de concreto nivelado, 
con una pendiente mínima entre 1% y 2%, y de 
resistencia suficiente para soportar la carga impuesta por el Recipiente de almacenamiento y 
maniobras que ahí se realicen. Debe contar con 2 
accesos independientes, ubicados de manera estratégica, de malla ciclón u otro material incombustible que permita la ventilación.  
6.2.5. Señales y avisos    6.2.5. Señales y avisos  
Se deben señalar accesos, salidas, 
estacionamientos, áreas de carga y 
descarga de combustibles y zonas 
peatonales de acuerdo a la regulación 
aplicable y vigente, en lo no previsto se debe observar lo indicado en el APÉNDICE NORMATIVO A.    Se deben señalar accesos, salidas, 
estacionamientos, áreas de carga y descarga de combustibles y zonas peatonales de acuerdo a la 
regulación aplicable y vigente, en lo no previsto 
se debe observar lo indicado en el APÉNDICE 
NORMATIVO A.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     119 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.3. Proyecto mecánico    6.3. Proyecto mecánico  
6.3.1. Recipientes de almacenamiento    6.3.1. Recipientes de almacenamiento  
El Recipiente de almacenamiento debe tener 
placa de identificación. CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere considerar que para los recipientes que no cuenten con placa de 
identificación o si esta no es legible el 
recipiente debe identificarse mediante un numero de marcado según lo establece la 
NOM-013-SEDG-2002 o aquella que la 
sustituya, lo anterior debido a que en el presente proyecto contempla la 
reutilización de recipientes de 
almacenamiento Procede parcialmente, se adecua la redacción para dar mayor claridad 
técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. El Recipiente de almacenamiento debe tener placa de identificación, para los recipientes que 
no cuenten con placa de identificación o si ésta 
no es legible el recipiente debe identificarse mediante un número de marcado según lo 
establece la NOM-013-SEDG-2002 o aquella que 
la modifique o sustituya.  
6.3.2. Prueba integral de hermeticidad    6.3.2. Prueba integral de hermeticidad  
Previo al inicio de operación de la Estación de Servicio, se debe efectuar una prueba 
integral de hermeticidad por personal técnico 
competente del Regulado o un Laboratorio de pruebas acreditado en términos de la 
LFMN, que señale en un informe los 
resultados de la misma. CARLOS DAN RUBIO MORAN Previo al inicio de operación de la Estación de Servicio, se debe efectuar una prueba 
integral de hermeticidad por personal 
técnico certificado del Regulado o un Laboratorio de pruebas acreditado en 
términos de la LFMN, que señale en un 
informe los resultados de la misma. No procede, pero Se modifica para adecuar a la definición de Estación 
de Servicio con Fin Específico del 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos. Ya que se tiene 
que especificar quien lo certificaría, al mencionar un técnico compete, se da 
la oportunidad de que CONOCER 
pueda dar la competencia para la actividad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Previo al inicio de operación de la Estación de Servicio con Fin Específico, se debe efectuar una 
prueba integral de hermeticidad por personal 
técnico competente del Regulado o un Laboratorio de pruebas acreditado en términos 
de la LFMN, que señale en un informe los 
resultados de la misma.  
El informe de resultados de la prueba 
integral de hermeticidad, debe indicar como 
mínimo el fluido de prueba (gas inerte o dióxido de carbono), la presión inicial y final, 
la escala de la gráfica cuando se utilice, hora 
y fecha en que se realizó la prueba, equipo, accesorios, identificación mediante plano o 
esquema de la tubería.    El informe de resultados de la prueba integral de hermeticidad, debe indicar como mínimo el fluido 
de prueba (gas inerte o dióxido de carbono), la presión inicial y final, la escala de la gráfica 
cuando se utilice, hora y fecha en que se realizó 
la prueba, equipo, accesorios, identificación mediante plano o esquema de la tubería.  
La prueba integral de hermeticidad debe ser constada y avalada por la Unidad de 
Verificación. 
   Se modifica para dar mayor 
entendimiento técnico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe evidenciar, ante la Unidad de Verificación, mediante copia simple o electrónica 
del informe de resultados que la Instalación 
cuenta con una prueba integral de hermeticidad satisfactoria.   
 120     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
La prueba integral de hermeticidad debe ser realizada también, en los casos siguientes:    La prueba integral de hermeticidad debe ser 
realizada también, en los casos siguientes:  
1. Posterior a un mantenimiento que 
implique el retiro de válvulas o accesorios de 
control y seguridad del Recipiente de 
almacenamiento, y    1. Posterior a un mantenimiento que 
implique el retiro de válvulas o accesorios de 
control y seguridad del Recipiente de 
almacenamiento, y  
2. Posterior a un mantenimiento que implique el retiro de válvulas, equipos o 
accesorios de control y seguridad de las tuberías de Trasvase.    2. Posterior a un mantenimiento que 
implique el retiro de válvulas, equipos o accesorios de control y seguridad de las tuberías de Trasvase.  
La prueba integral de hermeticidad debe 
realizarse por un periodo mínimo de 30 min, a una presión de 1294.48kPa (13.2 kg/cm2; 
187.75 lbs/pulg2). La detección de fugas debe realizarse mediante manómetro y con 
aplicación de solución jabonosa o detector 
de fugas.  MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA La prueba integral de hermeticidad debe 
realizarse por un periodo mínimo de 30 min, a una presión de 1294.48kPa (13.2 
kgf/cm2; 187.75 lbsf/pulg2). La detección de fugas debe realizarse mediante 
manómetro y con aplicación de solución 
jabonosa o detector de fugas. Se modifica con el fin adecuar al 
comentario recibido como general por el Regulado MARIO ALBERTO 
CRUZ MOLINA para homologar en todo el documento las unidades de fuerza, de kg a kgf o lb a lbf. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. La prueba integral de hermeticidad debe 
realizarse por un periodo mínimo de 30 min, a una presión de 1294.48kPa (13.2 kgf/cm2; 
187.75 lbsf/pulg2). La detección de fugas debe realizarse mediante manómetro y con aplicación de solución jabonosa o detector de fugas.  
Los instrumentos utilizados para determinar 
la variación de la Presión deben tener un 
certificado de calibración vigente    Los instrumentos utilizados para determinar la 
variación de la Presión deben tener un certificado de calibración vigente  
El Regulado debe conservar y tener 
disponible en sus instalaciones, en formato físico el informe de resultados derivados de 
la prueba integral de hermeticidad, durante la vigencia del permiso otorgado por la 
Comisión Reguladora de Energía, para 
cuando dicha información sea requerida por 
la Agencia.   Se modifica para dar mayor 
entendimiento técnico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe conservar y tener disponible en 
sus instalaciones, en form ato físico el informe de 
resultados derivados de la prueba integral de 
hermeticidad, durante las Etapas de Desarrollo 
del Proyecto.  
6.3.3. Bombas    6.3.3. Bombas  
Se debe colocar filtro en la tubería succión 
de la bomba.    Se debe colocar filtro en la tubería succión de la 
bomba.  
Las bombas deben contar con Conector flexible en la succión.    Las bombas deben contar con Conector flexible 
en la succión.  
Se debe contar con una válvula automática 
de retorno en la tubería de descarga de la 
bomba; esta tubería debe retornar el producto hacia el Recipiente de almacenamiento.    Se debe contar con una válvula automática de 
retorno en la tubería de descarga de la bomba; esta tubería debe retornar el producto hacia el 
Recipiente de almacenamiento.  
6.3.4. Instalación de las tuberías    6.3.4. Instalación de las tuberías  
Las tuberías deben instalarse como mínimo 
a 20 cm sobre el NPT o en trinchera.    Las tuberías deben instalarse como mínimo a 20 
cm sobre el NPT o en trinchera.  
No se permite la instalación de tuberías subterráneas.    No se permite la instalación de tuberías 
subterráneas.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     121 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.4. Proyecto eléctrico    6.4. Proyecto eléctrico  
Debe ser construido e instalado de acuerdo 
a lo indicado en el numeral 5.5 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.    Debe ser construido e instalado de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 5.5 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
6.5. Proyecto contra Incendio    6.5. Proyecto contra Incendio  
Debe ser construido e instalado de acuerdo 
a lo indicado en el numeral 5.6 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana.    Debe ser construido e instalado de acuerdo a lo 
indicado en el numeral 5.6 de la presente Norma Oficial Mexicana.  
6.6. Pre-arranque NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO ADECUAR TODA LA SECCIÓN DE PRE-
ARRANQUE DE CONFORMIDAD CON EL 
CONTENIDO TÉCNICO DE REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE Procede, se adecua el numeral de 
Pre-arranque al contenido técnico de 
la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 6.6. Pre-arranque 
6.6.1 Los Regulados deben contar con un 
mecanismo para realizar la Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA), para los equipos o Instalaciones sujetos a un inicio o reinicio de operaciones, donde se involucran equipos que almacenen y conduzcan combustibles; así como, los sistemas de seguridad, cuando se presente alguno de los 
siguientes escenarios: 
a. Instalaciones y/o equipos nuevos; 
b. Reparaciones y/o modificaciones de 
Instalaciones y/o equipos, debido a paros según 
resulte aplicable, atendiendo los riesgos asociados a la actividad objeto de la presente 
Norma; 
c. Instalaciones que hayan estado fuera de 
operación debido a paros por accidentes, por 
logística de operación, fines comerciales, entre otras, y podrá ser efectuada según resulte 
aplicable, atendiendo los riesgos asociados a la 
actividad objeto de la presente Norma, y 
d. Entre otros, que difieran de los aludidos 
en las fracciones anteriores, atendiendo los riesgos asociados a la actividad objeto de la 
presente Norma. 
6.6.2 Los Regulados deben efectuar la RSPA, de 
forma total o por etapas de acuerdo con la 
complejidad de la instalación, los sistemas y los procesos: 
a. Total, cuando la logística del arranque de sus 
instalaciones y procesos lo permita, y 
b. Por etapas o secuenciada, cuando la logística 
del arranque de sus instalaciones y procesos así 
lo requieran. 
6.6.3 Los Regulados deben conformar un grupo 
de RSPA, el cual estará formalizado e integrado 
por un coordinador y personal con experiencia y conocimientos en diseño, construcción, 
reparación, modificación o rehabilitación de los 
equipos y/o instalaciones, así como aquellos que operarán, darán mantenimiento y ejecutarán las 
funciones de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente, una vez que se lleve a cabo el inicio o reinicio de la 
Operación.   
 122     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.4 En caso de ser necesario, en el desarrollo 
de la RSPA y atendiendo a la complejidad de los 
procesos, instalaciones o equipos, deben 
integrarse especialistas en materias tales como: civil, eléctrico, mecánico, ya sea estático o 
dinámico, instrumentos, áreas internas y 
externas, fabricantes, licenciadores, o cualquier otro personal propio, contratista, subcontratista, 
proveedor o prestador de servicio que, por su 
relación con el equipo o instalación, intervenga. 
6.6.5 Los integrantes del grupo responsables de 
llevar a cabo la RSPA deben, entre otras: 
a. Elaborar las listas de verificación necesarias 
acorde a las instalaciones; 
b. Llevar a cabo la revisión documental; c. Levar a cabo la revisión física; d. Evaluar y clasificar el riesgo de los hallazgos; 
e. Elaborar y ejecutar los programas de atención 
de recomendaciones de los Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones, según corresponda; 
f. Elaborar y ejecutar los programas de atención 
de recomendaciones de los Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de operaciones, según corresponda; 
g. Validar el cumplimiento de los programas 
establecidos en el numeral 6.6.5, incisos e y f; 
h. Verificar que se cumplan las recomendaciones 
derivadas de los Hallazgos de la RSPA; 
i. Generar los registros de su participación y 
aportación de acuerdo con su especialidad, 
entregándolos al coordinador de la RSPA, y 
j. Emitir el resultado de la RSPA. 
6.6.6 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe realizar la revisión documental 
conforme a planos aprobados para construcción 
(APC), planos As-built (como quedó construido), Diagramas de flujo de proceso, manuales, 
procedimientos, filosofía de operación, de control, 
recomendaciones de fabricantes, resultados de pruebas, u otra información que consideren 
necesaria atendiendo la naturaleza de la 
actividad que se desarrolle en el Sector Hidrocarburos; con la finalidad de verificar que 
los requisitos y especificaciones técnicas de 
Diseño, Construcción, así como aquellos requisitos en materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente necesarios para un arranque seguro, 
han sido cumplidos. 
6.6.7 La revisión documental de las instalaciones 
y/o equipos sujetos a un inicio o reinicio de 
operaciones, debe llevarse a cabo utilizando listas de verificación que permitan la 
identificación, verificación, control y seguimiento 
de los Hallazgos de la RSPA, considerando como  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     123 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
mínimo los siguientes elementos del Sistema de 
Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente de los Regulados: 
a. Identificación de peligros y Análisis de Riesgo; 
b. Requisitos legales; 
c. Competencia, capacitación y entrenamiento; 
d. Mejores prácticas y estándares; e. Control de actividades y procesos; f. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la 
Calidad; 
g. Preparación y respuesta a emergencias; h. Monitoreo, verificación y evaluación; 
i. Auditorías, e 
j. Investigación de incidentes y accidentes. 
6.6.8 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe revisar las instalaciones y/o equipos sujetos a un inicio o reinicio de operaciones verificando en campo que se cumplen los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. La revisión física podrá incluir elementos tales como: minutas de trabajo, fotografías, entrevistas, pruebas, reportes de campo, registros u otros medios de verificación, que permitan demostrar como mínimo lo 
siguiente: 
a. Congruencia entre lo indicado en la revisión 
documental y lo existente en campo; 
b. Cumplimiento de lo dispuesto en las 
especificaciones de diseño y planos aprobados 
para construcción (APC) y planos AS BUILT 
(Como quedó construido), Diagramas de flujo de proceso, filosofía de control, filosofía de 
operación, manuales, procedimientos; 
c. Que se realizaron todas las inspecciones y 
pruebas establecidas en el diseño, atendiendo la 
naturaleza de la actividad del Sector Hidrocarburos que se desarrolla; 
d. Cumplimiento de requisitos físicos, de 
integridad mecánica y operatividad; 
e. Cumplimiento de los requisitos legales y 
documentales de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y de Protección al Medio Ambiente, 
aplicables a las instalaciones y/o equipos sujetos a la RSPA; 
f. Cumplimiento de los requisitos orientados a la 
competencia, capacitación y entrenamiento del personal involucrado que operará y mantendrá la instalación; así como de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios aplicables a las instalaciones y/o 
equipos sujetos a la RSPA, y 
g. Cumplimiento de las recomendaciones 
derivadas del Análisis de Riesgo.  
 124     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.9 La información que se genera de la revisión 
documental y de campo debe registrarse en listas 
de verificación que permitan la identificación, 
verificación, control y seguimiento de los Hallazgos de Pre-arranque, conteniendo al menos la siguiente información: 
a. Nombre del elemento a revisar; b. Puntos que verificar; c. Comentario o información presentada; d. Hallazgo; 
e. Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de 
operaciones; 
f. Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de 
operaciones; 
g. Acciones para atención de Hallazgos; h. responsable; i. Fecha de atención, y j. Estado de cumplimiento. 
6.6.10 Cada integrante de acuerdo con su 
especialidad debe identificar los Hallazgos 
considerando lo indicado en los numerales 6.6.7 
y 6.6.8. 
6.6.11 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe analizar, evaluar y clasificar los 
Hallazgos. 
6.6.12 Los Hallazgos se deben registrar y 
plantear en escenarios de riesgo, de tal forma que se identifiquen los Hallazgos que impiden el 
inicio o reinicio de operaciones por los riesgos 
que representan; así como también aquellos que 
no lo impiden. 
6.6.13 Para evaluar los escenarios de riesgo, el 
grupo responsable de llevar a cabo la RSPA 
debe desarrollar una matriz de riesgo de frecuencia y consecuencia, tomando como base 
información de datos propios o de bibliografía 
especializada, para definir los valores que se asignarán a la frecuencia y consecuencia de los 
Hallazgos, justificando la información presentada 
y/o indicando las fuentes o referencias 
bibliográficas. 
6.6.14 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe clasificar los Hallazgos, de 
conformidad con lo establecido en la matriz de riesgo definida en el numeral 6.6.13, identificando 
aquellos que impidan o no el inicio o reinicio de 
operaciones. 
6.6.15 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe elaborar los programas de atención 
de las recomendaciones a los Hallazgos que 
impiden el inicio o reinicio de operaciones, según corresponda, los cuales serán atendidos previo al inicio o reinicio de operaciones.  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     125 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.16 El g rupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe elaborar los programas de atención 
de las recomendaciones a los Hallazgos que no 
impiden el inicio o reinicio de operaciones, en los cuales se estipularán los plazos y los 
responsables para su cumplimiento. 
6.6.17 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe validar el cumplimiento de las recomendaciones de los Hallazgos que impiden 
el inicio o reinicio de operaciones, de acuerdo 
con el mecanismo que los Regulados establezcan, pudiendo ser evidencias 
documentales o físicas para el cierre de 
recomendaciones, y éstas serán conservadas en las instalaciones. 
6.6.18 El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe validar que las instalaciones y/o equipos sujetos a un inicio o reinicio de operaciones, se encuentran en condiciones de iniciar operaciones, documentando como mínimo la información siguiente: 
a. Lugar y fecha de inicio y terminación de la 
RSPA; 
b. Nombre, domicilio y descripción de la 
instalación y los equipos revisados; 
c. Cumplimiento de las recomendaciones 
derivadas de la totalidad de Hallazgos que impiden el inicio o reinicio de operaciones; 
d. Programa de atención al cumplimiento de 
recomendaciones de los Hallazgos que no 
impiden el inicio o reinicio de operaciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 
6.6.16; 
e. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde 
se mencione que los equipos e instalaciones han sido revisados y las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para un arranque seguro han sido cumplidas, y; 
f. Nombre, cargo y firma de los integrantes del 
grupo responsable de llevar a cabo la RSPA. 
6.6.20. Cuando la RSPA se efectúe en varias 
etapas, los Regulados deben obtener la 
validación correspondiente para cada etapa, de 
acuerdo con el numeral 6.6.18. 
6.6.21. Una vez que se ha concluido la RSPA, los 
Regulados deben obtener un Dictamen de Pre-arranque emitido por la Unidad de Verificación, en el que conste que la Construcción y los equipos son acordes a la ingeniería de detalle, a las modificaciones incorporadas en dicha ingeniería durante la Construcción, y que las recomendaciones de los Hallazgos dePre-arranque que impiden el inicio o reinicio de operaciones fueron atendidas satisfactoriamente. 
6.6.22 Una vez obtenido el Dictamen de
Pre-arranque favorable, establecido en el numeral 6.6.21, los Regulados podrán autorizar la puesta en operación de equipos o instalaciones nuevas, reparadas, modificadas o reactivadas.  
 126     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.23 Cuando los Regulados realicen la RSPA 
por etapas o secuenciada de las instalaciones y/o 
equipos, los Regulados deben obtener un solo 
Dictamen de Pre-arranque que valide la totalidad de las revisiones que fueron necesarias para el 
inicio o reinicio de las operaciones de la 
instalación y/o equipo sujeto a la RSPA. 
6.6.24 Los Regulados deben presentar en copia 
simple el Dictamen de Pre-arranque a la Agencia 
en un plazo máximo a 10 días hábiles posterior al 
inicio de operación. 
6.6.25 Cuando la totalidad de las 
recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA que impiden o no, el inicio o reinicio de 
operaciones se hayan cumplido, los Regulados 
deben hacerlo constar en un acta de cierre, misma que conservarán en sus instalaciones, de 
conformidad con lo plazos establecidos en la 
normatividad emitida por la Agencia, documentando la información siguiente: 
a. Lugar y fecha de inicio y terminación de la 
RSPA; 
b. Nombre y domicilio de la instalación; c. Localización y descripción de la instalación y/o 
de los equipos revisados; 
d. Nombre, cargo, especialidad y firma de los 
participantes en la RSPA; 
e. Fecha del inicio o reinicio de operaciones; 
f. Cumplimiento de las recomendaciones de los 
Hallazgos que no impiden el inicio o reinicio de 
operaciones, y; 
g. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde 
se menciona que los equipos e instalaciones 
fueron revisados y las condiciones de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el arranque seguro fueron 
cumplidas, como se indica en el numeral 6.18, 
inciso e. 
El Regulado previo a la puesta en operación 
de equipos e instalaciones nuevas, 
modificadas o rehabilitadas, es decir, antes de la carga de Productos en las tuberías y 
equipos, debe aplicar la Revisión de 
Seguridad de Pre-Arranque (RSPA), como se describe a continuación.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     127 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.1. Revisión de Seguridad de Pre-
arranque (RSPA)   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
El Regulado debe contar con un mecanismo para realizar la Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA), para los equipos o Instalaciones sujetos a un inicio o reinicio de operaciones; cuando se presente alguno de los siguientes escenarios: equipos o Instalaciones nuevas, reparadas, modificadas, que han estado fuera de servicio durante un periodo mayor o igual a 6 meses, o cuando la Agencia lo solicite por motivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
El Regulado debe efectuar la RSPA, de acuerdo con los siguientes criterios:   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
I. De forma total, cuando la logística 
del arranque de sus Instalaciones y 
procesos lo permita.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 128     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
II. Por etapas o secuenciada, cuando la 
logística del arranque de sus Instalaciones y 
procesos así lo requieran.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
Cuando el Regulado realice la RSPA por 
etapas o secuenciada de los equipos y/o 
Instalaciones, debe obtener un sólo 
Dictamen que valide la totalidad de las 
revisiones que fueron necesarias para el inicio o reinicio de las operaciones del 
equipo y/o instalación sujeta a la RSPA. CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere especificar que dicho dictamen es el requerido por el numeral 6.7, 
“Dictámen de Prearranque”. No procede, se elimina este párrafo 
derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6.; y se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
El Regulado para realizar la RSPA debe 
llevar a cabo como mínimo lo siguiente:   Se elimina, derivado de la respuesta proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
a. Conformar el grupo responsable de 
llevar a cabo la RSPA, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 6.6.1.1;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     129 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. Designar un coordinador;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
c. Proporcionar los recursos técnicos, 
humanos y los que sean necesarios para 
llevar a cabo la RSPA, y   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
d. Obtener el Dictamen RSPA, de 
conformidad con lo establecido en el 
presente Capítulo. CARLOS DAN 
RUBIOMORAN Se sugiere especificar que dicho dictamen es el requerido por el numeral 6.7, 
“Dictámen de Prearranque”. No procede, se elimina este párrafo 
derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6.; y se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
6.6.1.1 Grupo responsable   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 130     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe conformarse por el personal que participará en la construcción, reparación, modificación o rehabilitación de los equipos o Instalaciones, así como aquellos que operarán, darán mantenimiento y ejecutarán las funciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente, una vez que se lleve a cabo el inicio o reinicio de la Operación.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
En caso de considerarse necesario en el desarrollo de la RSPA y atendiendo a la complejidad de los procesos, Instalaciones o equipos, deben integrarse especialistas en materias tales como: civil, eléctrico, mecánico, ya sea este estático o dinámico, instrumentos, áreas internas y externas, fabricantes, licenciadores, o cualquier otro personal propio, contratista, subcontratista, proveedor o prestador de servicio que, por su relación con el equipo o instalación, intervenga.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
Los integrantes del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA deben, entre otras:   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
a. Participar con el grupo responsable 
de llevar a cabo la RSPA proporcionando la 
información necesaria;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     131 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
b. Participar en el análisis y 
jerarquización de los Hallazgos que resulten de la RSPA;   Se elimina, derivado de la respuesta proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
c. Dar cumplimiento a los requisitos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente en el área de su competencia;   Se elimina, derivado de la respuesta proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
d. Elaborar y ejecutar los programas de 
atención a los Hallazgos tipo “A” CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere conjuntar los incisos d y e en uno solo, ya que hace referencia a la 
misma actividad. No procede, se elimina este párrafo 
derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6.; y se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
e. Elaborar y ejecutar los programas de 
atención a los Hallazgos tipo “B” y “C”, CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere conjuntar los incisos d y e en uno solo, ya que hace referencia a la 
misma actividad. No procede, se elimina este párrafo 
derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6.; y se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 132     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
f. Validar los programas establecidos 
en los incisos d y e;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
g. Verificar que se cumplan las recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA, y   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
h. Generar los registros de su participación y aportación de acuerdo con su especialidad, entregándolos al coordinador de la RSPA al inicio o reinicio de operaciones.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe realizarla en forma documental 
y de campo, con la finalidad de verificar que los requisitos y especificaciones técnicas de Diseño, Construcción, así como aquellas condiciones en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente necesarios para un arranque seguro, han sido cumplidos de acuerdo con la presente Norma Oficial Mexicana.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     133 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.1.2 Revisión documental.      
La revisión documental de los equipos o 
Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de operaciones, debe llevarse a cabo utilizando las listas de verificación que permitan la Identificación, verificación, control y seguimiento de Hallazgos de Pre-arranque, considerando como mínimo los siguientes elementos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente de los Regulados: NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Sin propuesta. 
Es necesario revisar y replantear. 
No es claro el texto. Inicia hablando de una 
revisión documental que debe realizarse utilizando listas de verificación (¿Cuáles?) para la gestión de hallazgos, y luego indica algunos elementos mínimos a considerar del Sistema de Administración. No procede, se elimina este párrafo derivado de la respuesta proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6.; y se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
a. Identificación de peligros y Análisis 
de Riesgo;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
b. Requisitos legales;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
c. Competencia, capacitación y 
entrenamiento;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 134     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
d. Mejores prácticas y estándares;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
e. Control de actividades y procesos;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
f. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
g. Preparación y respuesta a 
emergencias;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     135 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
h. Monitoreo, verificación y evaluación;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
i. Auditorías, e   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
j. Investigación de incidentes y 
accidentes.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 136     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
6.6.1.3 Revisión de campo   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA debe revisar los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de operaciones verificando en campo que se cumplen las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente. La revisión en campo debe incluir elementos tales como: revisión física, entrevistas, pruebas, reportes de campo, registros u otros medios de verificación, que permitan demostrar como mínimo lo siguiente:   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
I. Congruencia entre lo indicado en la revisión documental y lo existente en campo;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
II. Cumplimiento de lo dispuesto en las 
especificaciones de diseño, planos 
aprobados para construcción (APC) y planos As-built;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     137 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
III. Cumplimiento de requisitos físicos de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al medio ambiente su integridad, operatividad, repetitividad;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
IV. Cumplimiento de los requisitos legales y documentales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al medio ambiente, aplicables a los equipos o Instalaciones sujetas a la RSPA, y   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
V. Cumplimiento de los requisitos orientados al personal, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios aplicables a los equipos o Instalaciones sujetas a la RSPA.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
La información que se genera de la revisión 
documental y de campo debe registrarse en 
listas de verificación que permitan la identificación, verificación, control y seguimiento de los Hallazgos de Pre-arranque; conteniendo al menos la siguiente información:   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 138     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Nombre del elemento a revisar;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
b. Puntos que verificar;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
c. Comentario o información presentada;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
d. Hallazgo;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     139 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
e. Jerarquización del Hallazgo en 
A/B/C;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
f. Acciones;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
g. Responsable;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 140     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
h. Fecha de atención, y   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
i. Estado de cumplimiento   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe identificar, analizar y jerarquizar 
los Hallazgos, los cuales deben ser 
clasificados en 3 (tres) categorías: tipo “A”, “B” y “C”.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     141 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Los Hallazgos detectados por el grupo 
responsable de llevar a cabo la RSPA deben 
ser registrados y planteados en un escenario de riesgo. Para jerarquizarlos el grupo 
responsable de llevar a cabo la RSPA debe 
desarrollar una matriz de riesgo de frecuencia y consecuencia, tomando como 
base información de datos propios o de 
bibliografía especializada, para definir los valores que se asignarán a la frecuencia y 
consecuencia de los Hallazgos identificados, 
justificando la información presentada y/o indicando las fuentes o referencias 
bibliográficas; como ejemplo se muestran las 
Tablas 9, 10 y 11 siguientes:   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
Tabla 9 Criterios de Frecuencia 
Valor Descripción 
4 El evento ha ocurrido alguna vez en los 
equipos e instalaciones del mismo tipo 
o similar, durante los últimos 2 años, y 
por lo tanto es altamente probable que 
se presente; 
3 El evento ha ocurrido alguna vez en los 
equipos e instalaciones del mismo tipo 
o similar, durante los últimos 5 años, y por lo tanto es medianamente probable 
que se presente; 
2 El evento ha ocurrido alguna vez en los 
equipos e instalaciones del mismo tipo 
o similar; durante los últimos 10 años, 
y por lo tanto es probable que se presente; 
1 El evento no ha ocurrido en los últimos 
10 años en los equipos e instalaciones 
del mismo tipo o similar en la industria, 
y, por lo tanto, no es probable que se 
presente;  
   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 142     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Tabla 10  Criterios de Consecuencias  
Calificación 
(Cuando el 
grupo 
multidisciplinario 
defina que 
pudiera 
presentarse al 
menos una de 
las 
consecuencias 
de la fila 
correspondiente)  Persona
s Activos 
(Instalacio
nes y 
producción Medio 
Ambiente Imagen 
4 Una o 
más 
fatalidades Daño a las 
instalacion
es y producción 
que se 
restablecería en más 
de una 
semana.  Impacto al 
medio 
ambiente externo.  Daño a la 
imagen de 
la empresa en medios y 
redes 
locales, estatales y 
nacionales 
e internaciona
les. 
3 Lesiones 
no reversibl
es Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecerí
a entre 1 y 
5 días.  Impacto al 
medio ambiente al 
interior de la instalación, 
que afecta a 
más de un área interna. Daño a la 
imagen de la empresa 
en medios y redes 
locales, 
estatales y 
nacionales. 
2 Lesiones 
reversibles con 
incapacidades y 
tratamien
to 
médico.  Daño a las 
instalaciones y 
producción que se 
restablecerí
a en un día 
o menos.  Impacto al 
medio ambiente al 
interior de la instalación 
que tiene 
impacto sólo en el 
área donde 
se genera. Daño a la 
imagen de la empresa 
en medios y redes 
locales y 
estatales. 
1 Sin 
lesión  La continuidad 
operativa 
no se 
pierde.  Las 
consecuenc
ias serían 
menores a 
cualquiera de las 
anteriores. Las consecuenc
ias serían 
menores a 
cualquiera de las 
anteriores. 
   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     143 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Tabla 11. Calificación  
Consecuencia  Frecuencia  
Persona
s  Activos  Medio Ambiente  1. El 
evento 
no ha ocurrido en los 
últimos 
10 años 2. El 
evento 
ha ocurrido alguna 
vez en 
un periodo ≥ 5 y ≤  
10 años 3. El 
evento 
ha 
ocurrido 
alguna 
vez en 
un 
periodo ≥ 
3 y ≤  5 
años 4. El 
evento 
ha ocurrido alguna 
vez, 
durante los últimos 2 
años 
4. Una o 
más 
fatalidade
s 4. Daño a 
las 
instalaciones y producción; se 
restablece 
en más de una 
semana 4. Impacto 
al medio 
ambiente 
externo 
A 
4 A 
8 A 
12 A 
16 
3. 
Lesiones 
no reversible
s 3. Daño a 
las 
instalaciones y producción; se restablece 
entre 1 y 5 
días 3. Impacto 
al medio 
ambiente interno, afecta a más de un área interna 
B 
3 B 
6 A 
9 A 
12 
2. 
Lesiones 
reversibles con incapacidades y tratamient
o médico 2. Daño a 
las 
instalaciones y producción; se restablece en un día o menos 2. Impacto 
al medio 
ambiente interno, sólo impacta el área donde se genera 
C 
2 B 
4 B 
6 A 
8 
1. Sin lesión 1. La 
continuida
d operativa no se 
pierde 1. Las 
consecuen
cias serían menores a cualquiera de las 
anteriores 
C 
1 C 
2 B 
3 A 
4 
   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
      
El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA debe elaborar y ejecutar los 
programas de atención a los Hallazgos  tipo “A”, los cuales se atenderán antes del inicio o reinicio de operaciones, así mismo, deben elaborar los programas de atención a los Hallazgos tipo “B ” y “C”, los cuales 
estipularán los plazos para su cumplimiento.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
6.6.1.4 Documentación que valida los 
equipos o Instalaciones para un inicio o 
reinicio de operaciones   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 144     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El grupo responsable de llevar a cabo la 
RSPA validará que los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de operaciones, se encuentran en condiciones de iniciar operaciones, documentando la siguiente información:   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
a. Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
b. Nombre y descripción de la instalación y los equipos revisados;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
c. Cumplimiento de las acciones 
derivadas de la totalidad de Hallazgos 
tipo “A”;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     145 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
d. Programa de atención al cumplimiento de Hallazgos tipo “B” y “C”;   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
e. Cumplimiento de las acciones 
derivadas de Hallazgos “B” y “C” 
programadas previo al inicio o reinicio de 
operaciones.   Se elimina, derivado de la respuesta proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
f. Escrito bajo protesta de decir verdad 
en donde se mencione que los equipos e 
Instalaciones han sido revisados y las 
condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio 
ambiente, para un arranque seguro están 
cumplidas, y   Se elimina, derivado de la respuesta proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
g. Nombre, cargo y firma de los 
integrantes del grupo responsable de llevar 
a cabo la RSPA.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina   
 146     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Cuando se efectúe en varias etapas la 
RSPA en los equipos o Instalaciones, el 
Regulado debe obtener la validación correspondiente para cada etapa.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
6.7. Dictamen de Pre-arranque   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
Para el inicio o reinicio de operaciones, el 
Regulado debe obtener el Dictamen de Pre-
arranque emitido por la Unidad de 
Verificación, en el que conste que la Construcción y los equipos son acordes a la 
ingeniería de detalle, a las modificaciones 
incorporadas en dicha ingeniería durante la Construcción, y que las recomendaciones 
tipo “A” fueron atendidas.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA 
CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico 
de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
Una vez obtenido el Dictamen de Pre-
arranque favorable, establecido en el párrafo 
anterior, el Regulado deben autorizar la puesta en operación de equipos o 
Instalaciones nuevas, reparadas, 
modificadas, que han estado fuera de servicio, o cuando la Agencia lo solicite; una 
vez cumplidas las recomendaciones 
derivadas de los Hallazgos tipo “A”. CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Una vez obtenido el Dictamen de Pre-arranque favorable, establecido en el 
párrafo anterior, el Regulado debe autorizar la puesta en operación de 
equipos o Instalaciones nuevas, 
reparadas, modificadas, que han estado fuera de servicio, una vez cumplidas las 
recomendaciones derivadas de los 
Hallazgos tipo “A”. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento No procede, se elimina este párrafo 
derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el 
numeral 6.6.; y se adecua el numeral 
de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE 
SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE 
(RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     147 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El Dictamen, debe ser presentado a la 
Agencia, en copia simple, por los medios que establezca, en un plazo máximo de 10 días hábiles, posterior al inicio de operaciones.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
Cuando la totalidad de acciones derivadas 
de los Hallazgos “B” y “C” de la RSPA se 
hayan cumplido, el Regulado debe hacerlo constar mediante un acta de cierre.   Se elimina, derivado de la respuesta 
proporcionada a NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO en el numeral 6.6., se adecua el numeral de Pre-arranque al contenido técnico de la GUÍA PARA LA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE (RSPA), publicada por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina  
7. OPERACIÓN    7. OPERACIÓN  
7.1. Generalidades    7.1. Generalidades  
Una vez obtenido el Dictamen de Pre-
arranque para operar la Instalación el 
Regulado debe cumplir, previo al inicio de 
operaciones, como mínimo con los elementos siguientes:    Una vez obtenido el Dictamen de Pre-arranque para operar la Instalación el Regulado debe 
cumplir, previo al inicio de operaciones, como 
mínimo con los elementos siguientes:  
7.1.1. Competencia del personal    7.1.1. Competencia del personal  
El Regulado debe evidenciar la capacitación 
y entrenamiento del personal que opere la 
Estación de Servicio, para que sea 
competente en los procedimientos indicados 
en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. El Regulado debe evidenciar la capacitación y 
entrenamiento del personal que opere la Estación 
de Servicio con Fin Específico, para que sea 
competente en los procedimientos indicados en 
la presente Norma Oficial Mexicana.  
7.1.2. Procedimientos de Operación    7.1.2. Procedimientos de Operación  
El Regulado debe evidenciar el desarrollo y 
documentación de los procedimientos de 
Operación, y debe incluir al menos los 
siguientes:    El Regulado debe evidenciar el desarrollo y documentación de los procedimientos de 
Operación, y debe incluir al menos los siguientes:   
 148     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Procedimiento para la descarga de 
Gas Licuado de Petróleo del Auto-tanque al 
Recipiente de almacenamiento; CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Procedimiento para el trasvase de Gas 
Licuado de Petróleo del Auto-tanque al 
Recipiente de almacenamiento; 
Se sugiere modificar la redacción para 
homologar con la definición de trasvase en 
el presente proyecto. No Procede, la definición de trasvase 
se elimina para no llegar a 
contradecir la Disposición Administrativa de Carácter General que emitió la agencia para esta actividad, se entiende en la redacción realizada con el Grupo de trabajo que 
hace alusión al trasvase. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. a. Procedimiento para la descarga de Gas 
Licuado de Petróleo del Auto-tanque al 
Recipiente de almacenamiento;  
b. Procedimiento de revisión de Recipientes Portátiles;    b. Procedimiento de revisión de Recipientes 
Portátiles;  
c. Procedimiento de llenado parcial o 
total de Gas Licuado de Petróleo a 
Recipientes Portátiles;    c. Procedimiento de llenado parcial o total 
de Gas Licuado de Petróleo a Recipientes Portátiles;  
d. Procedimiento de control de acceso 
de vehículos, y    d. Procedimiento de control de acceso de vehículos, y  
e. Procedimiento de vaciado de recipientes portátiles que presenten fuga.    e. Procedimiento de vaciado de recipientes portátiles que presenten fuga.  
7.1.3. Condiciones de seguridad    7.1.3. Condiciones de seguridad  
Se deben cumplir las condiciones de seguridad siguientes:    Se deben cumplir las condiciones de seguridad siguientes:  
a. El llenado del Recipiente de 
almacenamiento no debe exceder el 85% de 
la capacidad, verificando esta condición 
mediante el sistema de control de inventario; MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA 7.1.3 letra a 
El llenado del Recipiente de 
almacenamiento no debe exceder el 85% de la capacidad, verificando esta condición 
mediante el control de inventario; 
Se sugiere eliminar el término “sistema”, 
debido a que en el presente proyecto no se 
encuentra definido “sistema de control de inventario” Procede, se modifica para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. a El llenado del Recipiente de almacenamiento no debe exceder el 85% de la capacidad, 
verificando esta condición mediante el control de 
inventario; 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN El llenado del Recipiente de almacenamiento no debe exceder el 85% 
de la capacidad, verificando esta condición 
mediante el control de inventario; Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. a El llenado del Recipiente de almacenamiento 
no debe exceder el 85% de la capacidad, 
verificando esta condición mediante el control de 
inventario; 
  
b. Evitar los golpes de ariete por 
manipulación de las válvulas de cierre 
manual durante las operaciones de trasvase;    b. Evitar los golpes de ariete por 
manipulación de las válvulas de cierre manual 
durante las operaciones de trasvase;  
c. Solo se permite el llenado parcial o 
total de Gas Licuado de Petróleo de 
Recipientes Portátiles cuyo PTR sea de 
hasta 25 kg, esta condición se debe 
asegurar mediante báscula    c. Sólo se permite el llenado parcial o total 
de Gas Licuado de Petróleo de Recipientes 
Portátiles cuyo PTR sea de hasta 25 kg, esta 
condición se debe asegurar mediante báscula   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     149 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
d. La conexión entre el dispositivo de 
conexión seca y el Recipiente Portátil debe 
ser hermética, durante el trasvase;    d. La conexión entre el dispositivo de 
conexión seca y el Recipiente Portátil debe ser 
hermética, durante el trasvase;  
e. Se debe evitar que la conexión de 
llenado se golpee con estructuras o con el 
piso;    e. Se debe evitar que la conexión de llenado 
se golpee con estructuras o con el piso;  
f. El separador mecánico en la toma de recepción debe estar firmemente anclado; MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Se sugiere eliminar este punto, debido a que la definición de toma de recepción en 
el presente proyecto establece que la manguera a través de la cual se abastece 
al recipiente de almacenamiento proviene 
del autotanque, por lo que no es factible contar con un separador mecánico Procede, se elimina debido a que la 
manguera a través de la cual se 
abastece al recipiente de almacenamiento proviene del 
autotanque, por lo que no cuenta con 
un separador mecánico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere eliminar este punto, debido a que la definición de toma de recepción en 
el presente proyecto establece que la 
manguera a través de la cual se abastece al recipiente de almacenamiento proviene 
del autotanque, por lo que no es factible 
contar con un separador mecánico. Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina  
g. No se permite el acceso de vehículos automotores no autorizados, tales como de reparto, de los clientes y de los trabajadores, a las áreas de almacenamiento, vaciado de 
recipientes que presenten fuga y expendio, y MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA No se permite el acceso de vehículos automotores no autorizados, tales como de reparto, de los clientes y de los trabajadores, a las áreas de 
almacenamiento, expendio y vaciado de 
recipientes que presenten fuga y, 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica la redacción para dar mayor entendimiento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. f. No se permite el acceso de vehículos 
automotores no autorizados, tales como de reparto, de los clientes y de los trabajadores, a las áreas de almacenamiento, expendio y 
vaciado de recipientes que presenten fuga y, 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN No se permite el acceso de vehículos automotores no autorizados, tales como de 
reparto, de los clientes y de los 
trabajadores, a las áreas de almacenamiento, expendio y vaciado de 
recipientes que presenten fuga y, 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. f. No se permite el acceso de vehículos automotores no autorizados, tales como de 
reparto, de los clientes y de los trabajadores, a 
las áreas de almacenamiento, expendio y vaciado de recipientes que presenten fuga; 
  
h. Los vehículos automotores autorizados 
para acceder a las áreas de almacenamiento, vaciado de recipientes que presenten fuga y expendio, deben contar 
con elementos para eviten posibles puntos 
de ignición, tales como matachispa, cinta estática, entre otros. CARLOS DAN RUBIO MORAN Los vehículos automotores autorizados para acceder a las áreas de almacenamiento, expendio y vaciado de recipientes que presenten fuga, deben 
contar con elementos para evitar posibles 
puntos de ignición, tales como matachispa, cinta estática, entre otros. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se modifica la redacción 
para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. g. Los vehículos automotores autorizados para 
acceder a las áreas de almacenamiento, expendio y vaciado de recipientes que presenten fuga, deben contar con elementos para evitar 
posibles puntos de ignición, tales como 
matachispa, cinta estática, entre otros, y   
 150     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
  i. Los recipientes con válvulas internas que 
no cumplan con el programa de 
mantenimiento no deben operar. Procede, se incluye este nuevo inciso 
derivado de la sugerencia de 
AMPEGAS en el numeral 5.4.1., inciso c, sub numeral 2, todo esto para asegurar la seguridad de la 
instalación 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. h. Los recipientes con válvulas internas que no 
cumplan con el programa de mantenimiento no 
deben operar.  
7.1.4. Bitácoras CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere definir los alcances cuando la 
bitácora se lleve mediante el uso de aplicaciones software de bases de datos electrónicas y cuando la bitácora se lleve 
en forma física. No procede, en el presente numeral 
solo se especifica lo mínimo requerido que debe de contener la bitácora física o electrónica, más no los alcances cuando la bitácora sea electrónica, ni el tipo de software a 
utilizar. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 7.1.4. Bitácoras  
a. Para efectos de control y verificación de 
las actividades de Operación, la Estación de 
Servicio debe contar con uno o varios libros de Bitácoras foliadas, se permite el uso de aplicaciones (software) de bases de datos 
electrónicas, para el registro de:  a. Para efectos de control y verificación de 
las actividades de Operación, la Estación 
de Servicio con Fin Específico debe contar con uno o varios libros de Bitácoras foliadas, se permite el uso de aplicaciones (software) de bases de datos electrónicas, 
para el registro de: Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. a. Para efectos de control y verificación de las 
actividades de Operación, la Estación de Servicio 
con Fin Específico debe contar con uno o varios libros de Bitácoras foliadas, se permite el uso de aplicaciones (software) de bases de datos 
electrónicas, para el registro de: 
  
1. Operaciones de descarga del Auto-tanque 
hacia el recipiente de almacenamiento. CARLOS DAN RUBIO MORAN Operaciones de trasvase del Auto-tanque hacia el recipiente de almacenamiento. 
Se sugiere modificar la redacción para 
homologar con la definición de trasvase en 
el presente proyecto. No procede, se entiende a que se refiere a la actividad de trasvases, la 
definición que mencionan se elimina 
para no llegar a contradecir las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General para esta actividad 
emitidas por la Agencia. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 1. Operaciones de descarga del Auto-tanque hacia el recipiente de almacenamiento.  
Datos del Auto-tanque: denominación o razón social, número de serie del recipiente, placas de circulación; así como, inicio y término de cada operación;    Datos del Auto-tanque: denominación o razón social, número de serie del recipiente, placas de circulación; así como, inicio y término de cada operación;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     151 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
2. Mantenimientos programados o no programados;    2. Mantenimientos programados o no 
programados;  
3. Incidentes y/o accidentes, y    3. Incidentes y/o accidentes, y  
4. Cualquier otro registro que el Regulado considere pertinente.    4. Cualquier otro registro que el Regulado 
considere pertinente.  
b. Las Bitácoras deben cumplir con lo dispuesto a continuación:    b. Las Bitácoras deben cumplir con lo dispuesto a 
continuación:  
1. No deben ser alteradas y en caso de 
requerirse alguna corrección, ésta debe ser 
a través de un nuevo registro;    1. No deben ser alteradas y en caso de 
requerirse alguna corrección, ésta debe ser a través de un nuevo registro;  
2. Deben estar disponibles en la 
Estación de Servicio y en un lugar de fácil 
acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores 
autorizados, y  2. Deben estar disponibles en la Estación 
de Servicio con Fin Específico y en un 
lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para 
los trabajadores autorizados, y 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 2. Deben estar disponibles en la Estación de 
Servicio con Fin Específico y en un lugar de fácil 
acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados, 
y 
  
3. Deben contener como mínimo, lo 
siguiente: nombre, denominación o razón social (en su caso) de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo (cuando aplique) y firmas de los trabajadores autorizados, así como la fecha 
y hora del registro.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 3. Deben contener como mínimo, lo 
siguiente: nombre, denominación o razón social (en su caso) de la Estación de Servicio con Fin Específico, domicilio, nombre del equipo (cuando aplique) y firmas de los trabajadores autorizados, 
así como la fecha y hora del registro.  
Se permite el uso de aplicaciones (software) 
de bases de datos electrónicas para dar el seguimiento a las labores que deben ser 
registradas en las Bitácoras, estas deben 
permitir la rastreabilidad de las actividades y los registros requeridos de Operación y/o 
Mantenimiento.    Se permite el uso de aplicaciones (software) de 
bases de datos electrónicas para dar el 
seguimiento a las labores que deben ser 
registradas en las Bitácoras, éstas deben permitir 
la rastreabilidad de las actividades y los registros 
requeridos de Operación y/o Mantenimiento.  
7.2. Disposiciones de Seguridad    7.2. Disposiciones de Seguridad  
7.2.1. Análisis de Riesgos    7.2.1. Análisis de Riesgos  
En caso de existir una modificación al 
Diseño original de la Estación de Servicio, 
que implique cambio en la Tecnología de proceso o se incremente la capacidad de Almacenamiento se debe de actualizar el Análisis de Riesgos. Toda modificación que se realice debe ser documentada, actualizada e incluida en el libro de proyecto, así como la actualización de los términos y condicionantes establecidos en su autorización, en materia de impacto 
ambiental. NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO En caso de existir una modificación al 
Diseño original de la Estación de Servicio, 
que implique cambio en la Tecnología de proceso o se incremente la capacidad de Almacenamiento se debe de actualizar el Análisis de Riesgo. Toda modificación que se realice debe ser documentada, actualizada e incluida en el libro de proyecto, así como la actualización de los términos y condicionantes establecidos en su autorización, en materia de impacto 
ambiental. 
Homologar “Análisis de Riesgo” en todo el 
documento Procede parcialmente, se adecua 
para mejorar la redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. En caso de existir una modificación al Diseño 
original de la Estación de Servicio con Fin 
Específico, que implique cambio en la Tecnología de proceso o se incremente la capacidad de Almacenamiento se debe de actualizar el Análisis de Riesgo. Toda modificación que se realice debe ser documentada, actualizada e incluida en el libro de proyecto, así como la actualización de los términos y condicionantes establecidos en su 
autorización, en materia de impacto ambiental.   
 152     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
7.2.2. Procedimientos    7.2.2. Procedimientos  
El Regulado debe evidenciar que cuenta, 
difunde y aplica los procedimientos de 
seguridad, mismos que deben de encontrarse disponibles en la Estación de 
Servicio incluyendo al menos los siguientes:  El Regulado debe evidenciar que cuenta, 
difunde y aplica los procedimientos de 
seguridad, mismos que deben de encontrarse disponibles en la Estación de Servicio con Fin Específico incluyendo al 
menos los siguientes Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe evidenciar que cuenta, difunde 
y aplica los procedimientos de seguridad, mismos 
que deben de encontrarse disponibles en la Estación de Servicio con Fin Específico 
incluyendo al menos los siguientes: 
  
a. Preparación y respuesta para las 
emergencias por fuga, incendio y/o explosión (considerando sus efectos 
sinérgicos);    a. Preparación y respuesta para las 
emergencias por fuga, incendio y/o explosión (considerando sus efectos sinérgicos);  
b. Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas;    b. Etiquetado, bloqueo y candadeo para 
interrupción de líneas eléctricas;  
c. Etiquetado, bloqueo y candadeo para 
interrupción de líneas con Gas licuado del 
Petróleo;    c. Etiquetado, bloqueo y candadeo para 
interrupción de líneas con Gas licuado del Petróleo;  
d. Trabajos peligrosos (actividades que 
generan fuentes de ignición, tales como soldaduras y/o cortes que emiten chispas 
y/o flama abierta);    d. Trabajos peligrosos (actividades que 
generan fuentes de ignición, tales como 
soldaduras y/o cortes que emiten chispas y/o 
flama abierta);  
e. Trabajos en alturas con escaleras o 
plataformas superiores a 1.80 m;    e. Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.80 m;  
f. Trabajos en áreas confinadas, donde aplique, y    f. Trabajos en áreas confinadas, donde aplique, y  
g. Vaciado de Recipiente Portátil con fuga.    g. Vaciado de Recipiente Portátil con fuga.  
8. MANTENIMIENTO    8. MANTENIMIENTO  
8.1. Generalidades    8.1. Generalidades  
Para llevar a cabo el mantenimiento de la Estación de Servicio, el Regulado como mínimo debe:   Se modifica para adecuar a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Para llevar a cabo el mantenimiento de la Estación de Servicio con Fin Específico, el Regulado como mínimo debe:  
a. Contar y aplicar un programa de Mantenimiento, que establezca la periodicidad de las actividades que se deben 
de llevar a cabo en un año calendario, para 
conservar la seguridad y Operación de todos los elementos constructivos, equipos y 
sistemas; indicando el cr iterio de aceptación 
o rechazo. Los procedimientos de 
Mantenimiento deben desarrollarse de 
conformidad con lo establecido en el 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana;    a. Contar y aplicar un programa de Mantenimiento, que establezca la periodicidad de las actividades que se deben de llevar a cabo en 
un año calendario, para conservar la seguridad y 
Operación de todos los elementos constructivos, equipos y sistemas; indicando el criterio de 
aceptación o rechazo. Los procedimientos de 
Mantenimiento deben desarrollarse de conformidad con lo establecido en la presente 
Norma Oficial Mexicana;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     153 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El programa de Mantenimiento debe contar con los procedimientos enfocados a:    El programa de Mantenimiento debe contar con 
los procedimientos enfocados a:  
1. Asegurar la integridad de los 
materiales, equipos y/o refacciones para que 
cumplan con las especificaciones de diseño;    1. Asegurar la integridad de los materiales, 
equipos y/o refacciones para que cumplan con las especificaciones de diseño;  
2. Asegurar que se dé cumplimiento al 
programa de mantenimiento, y    2. Asegurar que se dé cumplimiento al 
programa de mantenimiento, y  
3. Revisar el cumplimiento de las acciones resultantes del mantenimiento.    3. Revisar el cumplimiento de las acciones 
resultantes del mantenimiento.  
b. Realizar inspecciones y 
mantenimientos de carácter preventivo y 
correctivo (cuando aplique), a efecto de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos en las 
instalaciones;    b. Realizar inspecciones y mantenimientos 
de carácter preventivo y correctivo (cuando 
aplique), a efecto de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos en las 
instalaciones;  
c. Identificar los riesgos previos a la 
realización de los trabajos de 
mantenimiento;    c. Identificar los riesgos previos a la 
realización de los trabajos de mantenimiento;  
d. Documentar todo trabajo de 
Mantenimiento en Bitácoras las cuales 
deben contener lo dispuesto en el numeral 
7.1.4.b.    d. Documentar todo trabajo de 
Mantenimiento en Bitácoras las cuales deben contener lo dispuesto en el numeral 7.1.4.b.  
e. Desarrollar y ejecutar un programa 
de capacitación y entrenamiento al personal 
que inspeccione y realice el mantenimiento de la Estación de Servicio, para que sea competente en los procedimientos y 
actividades de seguridad y mantenimiento; AMPEGAS Desarrollar y ejecutar un programa de 
capacitación y entrenamiento al personal 
que inspeccione y realice el mantenimiento de la Estación de Servicio, para que sea competente en los procedimientos y actividades de seguridad y mantenimiento. El personal encargado de impartir la 
capacitación debe tener constancias de 
conocimiento en el manejo y uso del gas 
LP; 
Se trata de establecer que el personal 
cuente con conocimientos del gas L.P., 
porque en algunos casos se dan capacitaciones que no incluyen el gas LP y 
solo cubren temas diferentes. Procede parcialmente, se modifica la 
redacción para dar mayor claridad 
técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. e. Desarrollar y ejecutar un programa de 
capacitación y entrenamiento al personal que 
inspeccione y realice el mantenimiento de la Estación de Servicio con Fin Específico, para que sea competente en los procedimientos y actividades de seguridad y mantenimiento. El personal encargado de impartir la capacitación debe tener constancias de conocimiento en el 
manejo y uso del Gas Licuado de Petróleo;  
f. Asegurar documentalmente que el 
personal externo que realice actividades del 
programa de inspección y Mantenimiento, tales como contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, cuentan con la competencia para realizar 
dichas actividades en la Instalación;      
g. Seguir las medidas establecidas en los 
procedimientos de seguridad y de 
mantenimiento, las resultantes del Análisis de Riesgos, Análisis de Consecuencias 
previo y durante las actividades de 
mantenimiento; MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA g. Seguir las medidas establecidas en los procedimientos de seguridad y de 
mantenimiento, las resultantes del Análisis de Riesgo, previo y durante las actividades 
de mantenimiento; 
Solo hacer mención del Análisis de Riesgo, 
ya que el análisis de consecuencias debe 
incluirse en el AR. Procede, se adecua para mejorar la 
redacción. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. g. Seguir las medidas establecidas en los 
procedimientos de seguridad y de mantenimiento, 
las resultantes del Análisis de Riesgo, previo y durante las actividades de mantenimiento; 
   
 154     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO g. Seguir las medidas establecidas en los procedimientos de seguridad y de mantenimiento, las resultantes del Análisis de Riesgo, previo y durante las actividades de mantenimiento; 
Solo hacer mención del Análisis de Riesgo, 
ya que el análisis de consecuencias debe incluirse en el AR. Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. g. Seguir las medidas establecidas en los procedimientos de seguridad y de mantenimiento, las resultantes del Análisis de Riesgo, previo y durante las actividades de mantenimiento; 
  
h. Desarrollar un expediente de integridad, 
donde se registren los resultados de las 
inspecciones y mantenimiento, durante la operación de los recipientes de almacenamiento, como se indica en el APÉNDICE NORMATIVO D.  Se modifica Se modifica, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental, donde se elimina, aquí se modifica el título 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. h. Desarrollar un expediente de integridad, donde 
se registren los resultados de las inspecciones y 
mantenimiento, durante la operación de los recipientes de almacenamiento, como se indica en el APÉNDICE NORMATIVO C, e  
  i. Incluir en el programa de mantenimiento a las válvulas internas con una periodicidad entre 6 meses y máximo un año, de acuerdo a los resultados y conclusiones de las revisiones efectuadas y los criterios de aceptación establecidos por el Regulado. Los resultados, reportes y conclusiones deben ser incluidos en la bitácora y como justificación de la toma de decisión en el cambio al periodo para las válvulas internas en el programa de mantenimiento. Procede, se incluye este nuevo inciso derivado de la sugerencia de AMPEGAS en el numeral numeral 5.4.1., inciso c., sub numeral 2, todo esto para asegurar la seguridad de la instalación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. i. Incluir en el programa de mantenimiento a las 
válvulas internas con una periodicidad entre 6 meses y máximo un año, de acuerdo a los resultados y conclusiones de las revisiones efectuadas y los criterios de aceptación establecidos por el Regulado. Los resultados, reportes y conclusiones deben ser incluidos en la bitácora y como justificación de la toma de decisión en el cambio al periodo para las válvulas internas en el programa de mantenimiento.  
8.2. Previsiones para realizar el 
Mantenimiento a los equipos e instalación    8.2. Previsiones para realizar el 
Mantenimiento a los equipos e instalación  
8.2.1. Preparativos para realizar actividades de Mantenimiento    8.2.1. Preparativos para realizar actividades de 
Mantenimiento  
Todos los trabajos peligrosos efectuados por 
los trabajadores de la Estación de Servicio o 
personal externo deben ser autorizados por escrito por el responsable de la instalación y 
se debe registrar en las Bitácoras, anotando 
la fecha y hora de inicio y terminación, así como el equipo y materiales de seguridad utilizados.  Todos los trabajos peligrosos efectuados 
por los trabajadores de la Estación de 
Servicio con Fin Específico o personal externo deben ser autorizados por escrito 
por el responsable de la instalación y se 
debe registrar en las Bitácoras, anotando la fecha y hora de inicio y terminación, así 
como el equipo y materiales de seguridad 
utilizados. Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Todos los trabajos peligrosos efectuados por los 
trabajadores de la Estación de Servicio con Fin 
Específico o personal externo deben ser autorizados por escrito por el responsable de la 
instalación y se debe re gistrar en las Bitácoras, 
anotando la fecha y hora de inicio y terminación, 
así como el equipo y materiales de seguridad utilizados. 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     155 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
En la Estación de Servicio se debe contar 
con el equipo de seguridad y protección; así 
como con herramientas y equipos adecuados de acuerdo al lugar y las 
actividades que vayan a realizar.  En la Estación de Servicio con Fin 
Específico se debe contar con el equipo de 
seguridad y protección; así como con herramientas y equipos adecuados de acuerdo con el lugar y las actividades que 
vayan a realizar. Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. En la Estación de Servicio con Fin Específico se 
debe contar con el equipo de seguridad y 
protección; así como con herramientas y equipos adecuados de acuerdo con el lugar y las 
actividades que vayan a realizar. 
  
Antes de realizar cualquier actividad de 
Mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de Mantenimiento, las recomendaciones de 
fabricante y las siguientes:    Antes de realizar cualquier actividad de 
Mantenimiento se deben seguir las medidas 
establecidas en los procedimientos de Mantenimiento, las recomendaciones de 
fabricante y las siguientes:  
a. Suspender el suministro de energía 
eléctrica a los equipos en mantenimiento y aplicar el procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado interruptores eléctricos, válvulas, así como en las diferentes fuentes de energía, según 
aplique;    a. Suspender el suministro de energía 
eléctrica a los equipos en mantenimiento y aplicar 
el procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado interruptores eléctricos, válvulas, así como en las diferentes 
fuentes de energía, según aplique;  
b. Delimitar la zona en un radio de:    b. Delimitar la zona en un radio de:  
1. 6.00 m a partir de cualquier costado del Área de expendio;    1. 6.00 m a partir de cualquier costado del 
Área de expendio;  
2. 4.50 m a partir de la Válvula de alivio 
de presión del Recipiente de 
almacenamiento;    2. 4.50 m a partir de la Válvula de alivio de 
presión del Recipiente de almacenamiento;  
3. 3.00 m a partir de la Toma de recepción, y    3. 3.00 m a partir de la Toma de recepción, y  
4. 3.00 m a partir de la bomba.    4. 3.00 m a partir de la bomba.  
c. Verificar que no existan o se 
presenten concentraciones explosivas de 
gases, si es que el área es clasificada como 
peligrosa;    c. Verificar que no existan o se presenten 
concentraciones explosivas de gases, si es que el área es clasificada como peligrosa;  
d. Eliminar cualquier fuente de ignición;    d. Eliminar cualquier fuente de ignición;  
e. Cuando se utilicen herramientas 
eléctricas deben estar aterrizadas, utilizar 
contactos polarizados y sus conexiones e 
instalación deben ser a prueba de explosión;    e. Cuando se utilicen herramientas 
eléctricas deben estar aterrizadas, utilizar 
contactos polarizados y sus conexiones e 
instalación deben ser a prueba de explosión;  
f. Cuando se utilicen herramientas 
mecánicas estas deben ser de materiales 
que no generen chispas o establecer los 
procedimientos que las controlen;    f. Cuando se utilicen herramientas 
mecánicas éstas deben ser de materiales que no 
generen chispas o establecer los procedimientos 
que las controlen;  
g. En el área donde se realice el 
Mantenimiento se debe contar con equipos 
de protección contra incendio portátiles adicionales y con personal capacitado en el 
uso de extintores para clase de fuego BC, y    g. En el área donde se realice el 
Mantenimiento se debe contar con equipos de 
protección contra incendio portátiles adicionales y con personal capacitado en el uso de extintores 
para clase de fuego BC, y   
 156     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
h. Cuando se realicen trabajos en el 
interior del Recipiente de almacenamiento se debe mantener una persona en el exterior encargado de la seguridad del ejecutor del trabajo.    h. Cuando se realicen trabajos en el interior 
del Recipiente de almacenamiento se debe mantener una persona en el exterior encargado de la seguridad del ejecutor del trabajo.  
8.2.2. Medidas de seguridad para realizar trabajos peligrosos    8.2.2. Medidas de seguridad para realizar 
trabajos peligrosos  
Para los casos en los que se justifique realizar trabajos que generen fuentes de ignición en áreas clasificadas como peligrosas, antes de iniciar deben analizarse las actividades que serán realizadas y las áreas donde se llevarán a cabo para identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones durante el desarrollo de las actividades. Además, se debe cumplir con lo establecido en sus procedimientos de Mantenimiento.    Para los casos en los que se justifique realizar 
trabajos que generen fuentes de ignición en áreas clasificadas como peligrosas, antes de iniciar deben analizarse las actividades que serán realizadas y las áreas donde se llevarán a cabo para identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones durante el desarrollo de las actividades. Además, se debe cumplir con lo establecido en sus procedimientos de Mantenimiento.  
Antes de realizar cualquier actividad de Mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de Mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:    Antes de realizar cualquier actividad de 
Mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de Mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:  
a. Suspender el suministro de energía eléctrica a todos los equipos de bombeo y despacho de combustibles y aplicar procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado donde sea requerido;    a. Suspender el suministro de energía 
eléctrica a todos los equipos de bombeo y despacho de combustibles y aplicar procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado donde sea requerido;  
b. Vaciar y despresurizar las tuberías que contengan Gas Licuado de Petróleo, en los casos en donde éstas tengan que ser sometidas a su desconexión para su mantenimiento y/o el de alguno de los dispositivos instalados en la misma;    b. Vaciar y despresurizar las tuberías que 
contengan Gas Licuado de Petróleo, en los casos en donde éstas tengan que ser sometidas a su desconexión para su mantenimiento y/o el de alguno de los dispositivos instalados en la misma;  
c. Al iniciar y concluir las actividades de Mantenimiento, se debe asegurar que no existan fugas o concentraciones explosivas de Gas Licuado de Petróleo, en caso de existir fuga, ésta debe ser eliminada;    c. Al iniciar y concluir las actividades de 
Mantenimiento, se debe asegurar que no existan fugas o concentraciones explosivas de Gas Licuado de Petróleo, en caso de existir fuga, ésta debe ser eliminada;  
d. Se debe procurar que los equipos contra incendio portátil adicionales se encuentren disponibles de acuerdo a las actividades; 
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 8.2.2. letra d 
Se debe procurar que los equipos contra 
incendio portátiles adicionales se encuentren disponibles de acuerdo a las actividades; 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede parcialmente, se modifica la redacción para dar mayor entendimiento. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. d. Se debe procurar que los equipos contra incendio portátiles adicionales se encuentren disponibles de acuerdo con las actividades; 
   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     157 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO MORAN Se debe procurar que los equipos contra 
incendio portátiles adicionales se 
encuentren disponibles de acuerdo a las 
actividades; 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento Procede, se mejora la redacción y se 
adecua a la respuesta que se dio a 
MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. d. Se debe procurar que los equipos contra 
incendio portátiles adicionales se encuentren 
disponibles de acuerdo con las actividades;  
e. Limpiar las áreas de trabajo, y    e. Limpiar las áreas de trabajo, y  
f. Cuando se generen residuos 
peligrosos, deben ser retirados y dispuestos 
conforme a la legislación aplicable.    f. Cuando se generen residuos peligrosos, 
deben ser retirados y dispuestos conforme a la legislación aplicable.  
8.2.3. Medidas de seguridad para realizar 
trabajos en áreas cercanas a líneas 
eléctricas superiores a 600 V.    8.2.3. Medidas de seguridad para realizar 
trabajos en áreas cercanas a líneas eléctricas superiores a 600 V.  
Todos los trabajos de Mantenimiento, 
limpieza o inspección de los equipos e instalaciones que se realicen en áreas cercanas a líneas eléctricas superiores a 600 V, deben cumplir con los requisitos 
siguientes:    Todos los trabajos de Mantenimiento, limpieza o 
inspección de los equipos e instalaciones que se 
realicen en áreas cercanas a líneas eléctricas superiores a 600 V, deben cumplir con los 
requisitos siguientes:  
a. En caso de utilizar plataforma, ésta 
debe ser instalada en suelo consolidado o 
compactado; 
    a. En caso de utilizar plataforma, ésta debe 
ser instalada en suelo consolidado o 
compactado; 
  
b. Para estabilizar la plataforma, la 
relación entre la altura y ancho de la plataforma no debe exceder de 3.5:1 para instalación fija y 3:1 para instalación móvil; 
    b. Para estabilizar la plataforma, la relación 
entre la altura y ancho de la plataforma no debe 
exceder de 3.5:1 para instalación fija y 3:1 para instalación móvil; 
  
c. Verificar que las ruedas instaladas 
en los montantes de las plataformas móviles sean de por lo menos 125.00 mm de diámetro y que estén equipadas con dispositivos de frenos en las ruedas que no se puedan soltar por accidente; 
    c. Verificar que las ruedas instaladas en los 
montantes de las plataformas móviles sean de 
por lo menos 125.00 mm de diámetro y que estén equipadas con dispositivos de frenos en las ruedas que no se puedan soltar por accidente; 
  
d. Instalar la escalera de acceso en el 
interior de la plataforma y contar con una 
tapa de acceso con seguro en la sección superior; 
    d. Instalar la escalera de acceso en el 
interior de la plataforma y contar con una tapa de 
acceso con seguro en la sección superior; 
  
e. Al realizar los trabajos sobre la 
plataforma utilizar equipo de protección personal, tales como: Casco, guantes, calzado dieléctrico y el de interrupción para caídas de altura; 
    e. Al realizar los trabajos sobre la plataforma 
utilizar equipo de protección personal, tales 
como: Casco, guantes, calzado dieléctrico y el de interrupción para caídas de altura;   
 158     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
f. Cuando se utilicen herramientas 
eléctricas deben estar aterrizadas, utilizar 
contactos polarizados y sus conexiones e 
instalación deben ser a prueba de explosión, y    f. Cuando se utilicen herramientas 
eléctricas deben estar aterrizadas, utilizar 
contactos polarizados y sus conexiones e 
instalación deben ser a prueba de explosión, y  
g. Ningún objeto debe exceder el límite 
establecido por la superficie superior del 
andamio y si por alguna razón no se puede cumplir con esta condición, las maniobras deben realizarse en la zona más alejada de 
las líneas eléctricas.    g. Ningún objeto debe exceder el límite 
establecido por la superficie superior del andamio 
y si por alguna razón no se puede cumplir con esta condición, las maniobras deben realizarse 
en la zona más alejada de las líneas eléctricas.  
Los trabajos que generen fuentes de 
ignición, deben estar autorizados por escrito 
por el Responsable de la Estación de 
Servicio y deben ser registrados en la 
Bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación programada, indicar los equipos 
y materiales de seguridad que serán 
utilizados. Al finalizar los trabajos deben registrarse los datos y los eventos relevantes, cuando éstos hayan ocurrido.  Los trabajos que generen fuentes de 
ignición deben estar autorizados por escrito por el Responsable de la Estación 
de Servicio con Fin Específico y deben ser 
registrados en la Bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación 
programada, indicar los equipos y 
materiales de seguridad que serán utilizados. Al finalizar los trabajos deben 
registrarse los datos y los eventos 
relevantes, cuando éstos hayan ocurrido. 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Los trabajos que generen fuentes de ignición 
deben estar autorizados por escrito por el 
Responsable de la Estación de Servicio con Fin 
Específico y deben ser registrados en la Bitácora, 
anotando la fecha y hora de inicio y terminación programada, indicar los equipos y materiales de 
seguridad que serán utilizados. Al finalizar los 
trabajos deben registrarse los datos y los eventos 
relevantes, cuando éstos hayan ocurrido. 
  
8.3. Mantenimiento a los elementos de la 
instalación civil    8.3. Mantenimiento a los elementos de la 
instalación civil  
El programa de Mantenimiento debe cubrir 
todas las actividades relacionadas para 
mantener los elementos de la Estación de 
Servicio.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. El programa de Mantenimiento debe cubrir todas 
las actividades relacionadas para mantener los 
elementos de la Estación de Servicio con Fin 
Específico.  
Se debe revisar y comprobar:    Se debe revisar y comprobar:  
a. Las delimitaciones cada 12 meses;    a. Las delimitaciones cada 12 meses;  
b. Los accesos cada 12 meses;    b. Los accesos cada 12 meses;  
c. Las edificaciones cada 12 meses;    c. Las edificaciones cada 12 meses;  
d. Los estacionamientos (en caso de 
contar con ellos) cada 12 meses;    d. Los estacionamientos (en caso de contar 
con ellos) cada 12 meses;  
e. El Área de almacenamiento cada 12 meses;    e. El Área de almacenamiento cada 12 
meses;  
f. El Área de expendio cada 12 meses;    f. El Área de expendio cada 12 meses;  
g. Las protecciones contra impacto vehicular cada 12 meses;    g. Las protecciones contra impacto vehicular 
cada 12 meses;  
h. Las señales y avisos cada 6 meses, y    h. Las señales y avisos cada 6 meses, y  
i. Las áreas de circulación cada 12 meses.    i. Las áreas de circulación cada 12 meses.  
Cada elemento debe cumplir el criterio de 
aceptación indicado en el procedimiento de 
mantenimiento.    Cada elemento debe cumplir el criterio de 
aceptación indicado en el procedimiento de mantenimiento.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     159 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8.4. Mantenimiento a los elementos de la instalación mecánica    8.4. Mantenimiento a los elementos de la 
instalación mecánica  
El Mantenimiento a los elementos 
mecánicos de la Estación de Servicio debe 
incluir como mínimo lo siguiente:  El Mantenimiento a los elementos 
mecánicos de la Estación de Servicio con 
Fin Específico debe incluir como mínimo lo 
siguiente: 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Mantenimiento a los elementos mecánicos de 
la Estación de Servicio con Fin Específico debe 
incluir como mínimo lo siguiente: 
  
8.4.1. Mantenimiento a Recipientes de 
almacenamiento    8.4.1. Mantenimiento a Recipientes de 
almacenamiento  
El mantenimiento de los recipientes de 
almacenamiento estará integrado por lo 
siguiente:    El mantenimiento de los recipientes de 
almacenamiento estará integrado por lo siguiente:  
a. Pruebas de integridad mecánica    a. Pruebas de integridad mecánica  
El Regulado debe establecer un plan de 
inspección, atendiendo lo establecido en Normas, códigos, mejores prácticas o estándares de inspección aplicables, para determinar los mecanismos de corrosión externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la seguridad 
industrial.    El Regulado debe establecer un plan de 
inspección, atendiendo lo establecido en Normas, 
códigos, mejores prácticas o estándares de inspección aplicables, para determinar los mecanismos de corrosión externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la 
seguridad industrial.  
1. El contenido del plan de inspección debe incluir lo siguiente:    1. El contenido del plan de inspección debe 
incluir lo siguiente:  
a. Definir el tipo de inspección 
requerida;    a. Definir el tipo de inspección requerida;  
b. Fecha de próxima inspección;    b. Fecha de próxima inspección;  
c. Describir la ins pección y técnicas de 
exámenes no destructivos;    c. Describir la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;  
d. Describir la extensión y localización 
de la inspección y técnicas de exámenes no 
destructivos;    d. Describir la extensión y localización de la 
inspección y técnicas de exámenes no destructivos;  
e. Describir los requisitos de limpieza 
de las superficies necesarios para la 
inspección y examinación;    e. Describir los requisitos de limpieza de las 
superficies necesarios para la inspección y examinación;  
f. Describir los requisitos de cualquier 
prueba de presión necesaria, tipo de prueba, 
valor de prueba y duración, y    f. Describir los requisitos de cualquier 
prueba de presión necesaria, tipo de prueba, valor de prueba y duración, y  
g. Descripción de cualquier reparación necesaria.    g. Descripción de cualquier reparación 
necesaria.  
2. Las pruebas de inspección deben ser 
llevadas a cabo por Personal competente 
conforme a la regulación aplicable.    2. Las pruebas de inspección deben ser 
llevadas a cabo por Personal competente conforme a la regulación aplicable.   
 160     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
3. La inspección inicial del Recipiente 
de almacenamiento debe efectuarse de 
acuerdo con el plan de inspección.    3. La inspección inicial del Recipiente de 
almacenamiento debe efectuarse de acuerdo con 
el plan de inspección.  
Se debe realizar como máximo a los 10 
años, a partir del inicio de operaciones y 
posteriormente cada 5 años, para Estaciones de Servicio tipo 1.   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. Se debe realizar como máximo a los 10 años, a 
partir del inicio de operaciones y posteriormente 
cada 5 años, para Estaciones de Servicio con Fin Específico tipo 1.  
8.4.2. Trabajos en el interior del Recipiente 
de almacenamiento CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere verificar si dichos numerales serán aplicables para este tipo de 
instalaciones debido a que la máxima capacidad de almacenamiento 
contemplada en el presente proyecto es de 
25,000 litros, los cuales generalmente no cuentan con entrada pasa hombre (man 
hole). No procede, no presenta propuesta de modificación, pero se aclara que si 
se requiere el presente numeral para el caso de exista alguna entrada 
hombre, y sí se contemplan 
capacidades máximas a 25,000 litros (ver numeral 5.2.1). 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. 8.4.2. Trabajos en el interior del Recipiente de 
almacenamiento  
Estas actividades se deben realizar en Recipientes de almacenamiento que 
cuenten con entrada hombre (man hole).    Estas actividades se deben realizar en 
Recipientes de almacenamiento que cuenten con 
entrada hombre (man hole).  
Todos los equipos de bombeo, venteo, y 
herramientas deben ser de operación 
neumática, anti chispa y a prueba de explosión:    Todos los equipos de bombeo, venteo, y 
herramientas deben ser de operación neumática, 
anti chispa y a prueba de explosión:  
a. Consideraciones de seguridad, para 
trabajos en espacios confinados    a. Consideraciones de seguridad, para trabajos en espacios confinados  
Se deben realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en 
áreas confinadas y los numerales 8.4.3.a y 8.4.3.b del presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana.   Se modifica para dar mayor entendimiento jurídico. Se deben realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en áreas 
confinadas y los numerales 8.4.3.a y 8.4.3.b de la presente Norma Oficial Mexicana.  
b. Monitoreo al interior en espacios confinados 
Se debe monitorear, durante las actividades 
de mantenimiento, el interior del Recipiente 
de almacenamiento para verificar que la 
atmósfera cumpla con los requisitos indicados en el numeral 8.4.3.b.    b. Monitoreo al interior en espacios confinados 
Se debe monitorear, durante las actividades de 
mantenimiento, el interior del Recipiente de 
almacenamiento para verificar que la atmósfera 
cumpla con los requisitos indicados en el numeral 8.4.3.b.  
Las lámparas que se utilicen para iluminar 
un espacio confinado, deben ser de uso 
rudo y a prueba de explosión.    Las lámparas que se utilicen para iluminar un 
espacio confinado, deben ser de uso rudo y a 
prueba de explosión.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     161 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8.4.3. Limpieza en el interior del Recipiente 
de almacenamiento CARLOS DAN RUBIO MORAN Se sugiere verificar si dichos numerales serán aplicables para este tipo de instalaciones debido a que la máxima capacidad de almacenamiento contemplada en el presente proyecto es de 25,000 litros, los cuales generalmente no cuentan con entrada pasa hombre (man hole). No procede, no presenta propuesta de modificación, pero se aclara que si se requiere el presente numeral para el caso de exista alguna entrada hombre y sí se contemplan capacidades máximas a 25,000 litros (ver numeral 5.2.1). 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 8.4.3. Limpieza en el interior del Recipiente de almacenamiento  
La limpieza de los Recipiente de 
almacenamiento se debe realizar 
preferentemente con equipos automatizados de limpieza de recipientes, con base en su programa de Mantenimiento o cuando la administración de la Estación de Servicio así lo determine. Las actividades de limpieza deben ser ejecutadas con personal interno o externo, competente en la actividad y se debe registrar en Bitácora. Se deben cumplir los requisitos siguientes:  La limpieza de los Recipiente de 
almacenamiento se debe realizar preferentemente con equipos automatizados de limpieza de recipientes, con base en su programa de Mantenimiento o cuando la administración de la Estación de Servicio con Fin Específico así lo determine. Las actividades de limpieza deben ser ejecutadas con personal interno o externo, competente en la actividad y se debe registrar en Bitácora. Se deben cumplir los requisitos siguientes: 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. La limpieza de los Recipiente de almacenamiento 
se debe realizar preferentemente con equipos 
automatizados de limpieza de recipientes, con base en su programa de Mantenimiento o cuando la administración de la Estación de Servicio con Fin Específico así lo determine. Las actividades de limpieza deben ser ejecutadas con personal interno o externo, competente en la actividad y se debe registrar en Bitácora. Se deben cumplir los requisitos siguientes:  
a. Requisitos previos para limpieza interior del Recipiente de almacenamiento      
El Responsable de la Estación de Servicio debe realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en áreas confinadas. El cual contendrá como mínimo: 
  El Responsable de la Estación de Servicio 
con Fin Específico debe realizar estos 
trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en áreas confinadas. El cual contendrá como mínimo: 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. El Responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico debe realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en áreas confinadas. El cual contendrá como mínimo:  
1. Extender autorización por escrito, registrando esta autorización y los trabajos realizados en la Bitácora, y    1. Extender autorización por escrito, 
registrando esta autorización y los trabajos realizados en la Bitácora, y  
2. Vaciar y asegurar que no existen gases remanentes en los recipientes de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del recipiente de almacenamiento de combustibles, debe ser vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además debe utilizar equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario.    2. Vaciar y asegurar que no existen gases 
remanentes en los recipientes de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del recipiente de almacenamiento de combustibles, debe ser vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además debe utilizar equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario.   
 162     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El responsable de la Estación de Servicio 
debe cumplir los procedimientos internos de etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo.  El responsable de la Estación de Servicio 
con Fin Específico debe cumplir los procedimientos internos de etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo. 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. El responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico debe cumplir los procedimientos internos de etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo.  
b. Requisitos de la atmósfera para 
trabajos en el interior del Recipiente de 
almacenamiento:    b. Requisitos de la atmósfera para trabajos 
en el interior del Recipiente de almacenamiento:  
1. Que el contenido de oxígeno esté 
entre 19.5% en volumen y 23.5% en 
volumen, en caso contrario se deben aplicar las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables;    1. Que el contenido de oxígeno esté entre 
19.5% en volumen y 23.5% en volumen, en caso contrario se deben aplicar las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables;  
2. La concentración de gases o vapores 
inflamables no debe ser superior al valor del 
límite inferior de inflamabilidad;    2. La concentración de gases o vapores 
inflamables no debe ser superior al valor del límite inferior de inflamabilidad;  
3. La concentración de gases o vapores 
inflamables debe ser 0% en el caso de que 
se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura, y    3. La concentración de gases o vapores 
inflamables debe ser 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura, y  
4. Se debe contar con un sistema de 
ventilación de gases o vapores inflamables, 
en el espacio confinado.    4. Se debe contar con un sistema de 
ventilación de gases o vapores inflamables, en el espacio confinado.  
8.4.4. Bombas    8.4.4. Bombas  
En caso de falla de la bomba, se debe 
reparar o reemplazar por otra que cumpla 
las mismas especificaciones, para garantizar la operación.    En caso de falla de la bomba, se debe reparar o 
reemplazar por otra que cumpla las mismas especificaciones, para garantizar la operación.  
El criterio de aceptación de la bomba debe 
cumplir con lo indicado en el procedimiento 
de mantenimiento.    El criterio de aceptación de la bomba debe 
cumplir con lo indicado en el procedimiento de mantenimiento.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     163 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8.4.5. Dispositivos de seguridad    8.4.5. Dispositivos de seguridad  
Los dispositivos de Seguridad (válvula de 
alivio, válvula de exceso de flujo, válvula de 
no retroceso) de los recipientes de 
almacenamiento y los existentes en las 
líneas de trasvase de Gas Licuado de Petróleo, deben ser remplazados a los 7 
años, contados a partir de su fecha de 
fabricación, indicada en el dispositivo. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA 8.4.5 
Los dispositivos de Seguridad (válvula de 
alivio de presión, válvula de exceso de 
flujo, válvula de llenado, válvula de máximo llenado, válvula de no retroceso y válvula 
de servicio) de los recipientes de 
almacenamiento y los existentes en las líneas de trasvase de Gas Licuado de 
Petróleo (válvula de alivio hidrostático), 
deben ser remplazados a los 7 años, contados a partir de su fecha de 
fabricación, indicada en el dispositivo. 
Se sugiere modificar la redacción y 
adicionar las válvulas de máximo llenado, 
válvula de llenado y válvula de servicio ya que estas de igual manera se encuentran 
instaladas sobre el recipiente de 
almacenamiento consideradas como dispositivos de seguridad de dicho 
recipiente Procede parcialmente, se modifica para el numeral para dar mayor 
claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Los dispositivos de Seguridad (válvula de alivio 
de presión, válvula de exceso de flujo, válvula de 
llenado, válvula de máximo llenado, válvula de no 
retroceso, válvula de servicio y válvula de alivio 
hidrostático) de los recipientes de almacenamiento y los existentes en las líneas de 
trasvase de Gas Licuado de Petróleo, deben ser 
remplazados a los 7 años, contados a partir de su fecha de fabricación, indicada en el dispositivo. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Los dispositivos de Seguridad (válvula de alivio de presión, válvula de exceso de flujo, válvula de llenado, válvula de máximo llenado, válvula de no retroceso y válvula de servicio) de los recipientes de almacenamiento y los existentes en las líneas de trasvase de Gas Licuado de Petróleo (válvula de alivio hidrostático), deben ser remplazados a los 7 años, contados a partir de su fecha de fabricación, indicada en el dispositivo. 
Se sugiere modificar la redacción y 
adicionar las válvulas de máximo llenado, válvula de llenado y válvula de servicio ya que estas de igual manera se encuentran instaladas sobre el recipiente de almacenamiento consideradas como dispositivos de seguridad de dicho recipiente. Procede, se mejora la redacción y se adecua a la respuesta que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Los dispositivos de Seguridad (válvula de alivio de presión, válvula de exceso de flujo, válvula de llenado, válvula de máximo llenado, válvula de no retroceso, válvula de servicio y válvula de alivio hidrostático) de los recipientes de almacenamiento y los existentes en las líneas de trasvase de Gas Licuado de Petróleo, deben ser remplazados a los 7 años, contados a partir de su fecha de fabricación, indicada en el dispositivo. 
  
Si los dispositivos de Seguridad de los 
recipientes de almacenamiento y los 
existentes en las líneas de trasvase de Gas Licuado de Petróleo no cuentan con placa o 
indicación de fecha de fabricación deben ser 
sustituidos por otro con fecha de fabricación indicada.    Si los dispositivos de Seguridad de los 
recipientes de almacenamiento y los existentes en las líneas de trasvase de Gas Licuado de Petróleo no cuentan con placa o indicación de 
fecha de fabricación deben ser sustituidos por 
otro con fecha de fabricación indicada.  
8.4.6. Conectores flexibles    8.4.6. Conectores flexibles  
Los conectores flexibles de los recipientes de almacenamiento y los existentes en las 
líneas de trasvase de Gas Licuado de 
Petróleo, deben ser remplazados a los 5 años, contados a partir de su fecha de 
instalación o último reemplazo, indicando la 
fecha de reemplazo en la bitácora. AMPEGAS Si los conectores flexibles son de 
neopreno deben ser reemplazados a los 5 
años, contados a partir de su fecha de instalación o último reemplazo, indicando la fecha de reemplazo en la bitácora. 
La garantía de un conector flexible de 
neopreno según su fabricante es de 5 
años. 
En cambio los metálicos que son de alma 
de acero inoxidable su duración es mayor 
a 5 años; por lo tanto esta disposición está dirigida solamente a los conectores 
flexibles de neopreno. No procede, la propuesta no aporta 
mayor seguridad a la instalación, la 
restricción de 5 años se modificó en 
grupo de trabajo por las malas prácticas durante la manipulación de 
los conectores flexibles que los van 
desgastando en sus internos y hacen que pierdan integridad. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Los conectores flexibles de los recipientes de almacenamiento y los existentes en las líneas de 
trasvase de Gas Licuado de Petróleo, deben ser 
remplazados a los 5 años, contados a partir de su fecha de instalación o último reemplazo, 
indicando la fecha de reemplazo en la bitácora.   
 164     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8.4.7. Válvulas de corte    8.4.7. Válvulas de corte  
Se debe verificar que la válvula funciona y 
mantiene su integridad operativa. 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere definir la válvula de corte en el presente proyecto. Procede, Se agrega definición. 
Válvula de Corte: Válvula para cerrar 
o abrir el flujo de Gas Licuado de 
Petróleo en una tubería, puede ser 
de operación manual, o no manual operada mediante un actuador con 
energía neumática, hidráulica, 
mecánica o eléctrica. El actuador puede ser controlado mediante un 
interruptor en forma manual o 
automática, local o remotamente. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se debe verificar que la válvula funciona y mantiene su integridad operativa. 
  
En caso de presentar fuga, ésta debe 
eliminarse para asegurar la hermeticidad.    En caso de presentar fuga, ésta debe eliminarse para asegurar la hermeticidad.  
8.4.8. Filtros    8.4.8. Filtros  
Se debe revisar cada 12 meses, dar mantenimiento a los elementos filtrantes 
cuando se encuentren saturados y sustituir 
los elementos filtrantes cuando se encuentren dañados.    Se debe revisar cada 12 meses, dar mantenimiento a los elementos filtrantes cuando 
se encuentren saturados y sustituir los elementos 
filtrantes cuando se encuentren dañados.  
8.4.9. Mangueras flexibles 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Mangueras flexibles 
Se sugiere la modificación para homologar 
con lo establecido en la NOM-001-SESH-2014, lo referente al reemplazo de mangueras flexibles. No procede, se incluyó la redacción 
de este sub numeral 8.4.9 por haber 
sido recibido durante el proceso de consulta pública, sin embargo, el sub numeral 8.4.9 no tiene una propuesta de modificación, pero se incluye por estar ligado a (su primer párrafo), que sí presenta una propuesta de modificación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 8.4.9. Mangueras flexibles 
  
Las mangueras flexibles deben ser 
remplazadas a los 5 años como máximo o cuando se encuentren dañadas, contados a partir de su fecha de instalación o último reemplazo, indicando la fecha de reemplazo en la bitácora. CARLOS DAN RUBIO MORAN Las mangueras flexibles deben ser reemplazadas a los 7 años como máximo o cuando se encuentren dañadas, contados a partir de su fecha de fabricación, indicando la fecha de reemplazo en la bitácora. 
Se sugiere la modificación para homologar 
con lo establecido en la NOM-001-SESH-2014, lo referente al reemplazo de mangueras flexibles. No procede, la norma que refiere indica 7 años, pero se modificó en Grupo de Trabajo debido a las malas prácticas durante la manipulación las mangueras flexibles flexibles que van desgastando en sus internos, las aplastan por el uso rudo y hacen que pierdan integridad, quedando como una buena práctica su cambio a los 5 años. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Las mangueras flexibles deben ser remplazadas a los 5 años como máximo o cuando se encuentren dañadas, contados a partir de su fecha de instalación o último reemplazo, indicando la fecha de reemplazo en la bitácora.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     165 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8.4.10. Dispositivo de conexión seca    8.4.10. Dispositivo de conexión seca  
Se debe verificar su funcionamiento y 
hermeticidad cada 6 meses y cumplir su 
criterio de aceptación indicado en el 
procedimiento de mantenimiento.    Se debe verificar su funcionamiento y 
hermeticidad cada 6 meses y cumplir su criterio 
de aceptación indicado en el procedimiento de 
mantenimiento.  
8.4.11. Planta de emergencia de energía 
eléctrica y en su caso sistemas que 
aprovechen energías renovables o 
tecnologías alternativas    8.4.11. Planta de emergencia de energía eléctrica 
y en su caso sistemas que aprovechen energías 
renovables o tecnologías alternativas  
En su caso, el mantenimiento de la planta de emergencia de energía eléctrica y/o 
sistemas que aprovechen energías renovables o tecnologías alternativas, se 
debe realizar conforme al programa de 
mantenimiento. CARLOS DAN RUBIO 
MORAN En su caso, el mantenimiento de la planta de emergencia de energía eléctrica y/o 
sistemas que aprovechen energías renovables o tecnologías alternativas, se 
debe realizar conforme a lo establecido por 
el fabricante 
Se sugiere modificar la redacción, para 
garantizar que el mantenimiento se lleve a cabo de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. Procede parcialmente, el regulado debe de tomar como fecha sugerida 
el mantenimiento de acuerdo con el fabricante e integrarlo a su programa 
de mantenimiento, ya que el buen 
funcionamiento es su responsabilidad y no la del fabricante. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. En su caso, el mantenimiento de la planta de 
emergencia de energía eléctrica y/o sistemas que 
aprovechen energías renovables o tecnologías alternativas, se debe realizar conforme a lo 
establecido por el fabricante e integrarse al 
programa de mantenimiento.  
8.4.12. Extintores    8.4.12. Extintores  
El mantenimiento de extintores se debe 
realizar conforme al programa de 
Mantenimiento y a las buenas prácticas de 
seguridad de la Estación de Servicio.  El mantenimiento de extintores se debe 
realizar conforme al programa de 
Mantenimiento y a las buenas prácticas de 
seguridad de la Estación de Servicio con 
Fin Específico. Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El mantenimiento de extintores se debe realizar 
conforme a lo establecido en la normativa 
aplicable, a las buenas prácticas de seguridad de 
la Estación de Servicio con Fin Específico y debe 
ser integrado al programa de Mantenimiento. 
  
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN El mantenimiento de extintores se debe realizar conforme a lo establecido en la 
normativa aplicable 
Se sugiere modificar la redacción, para 
garantizar que el mantenimiento se lleve a cabo de acuerdo a l a lo establecido en la 
normativa aplicable. Procede parcialmente, el mantenimiento tiene que estar 
integrado a su programa de mantenimiento el cual debe de estar 
realizado de acuerdo a la 
normatividad aplicable y a las buenas prácticas de seguridad de la Estación 
de Servicio con Fin Específico. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. El mantenimiento de extintores se debe realizar 
conforme a lo establecido en la normativa 
aplicable, a las buenas prácticas de seguridad de la Estación de Servicio con Fin Específico y debe 
ser integrado al programa de Mantenimiento.   
 166     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
8.4.13. Paro de emergencia 
    8.4.13. Paro de emergencia 
  
a. Comprobar mensualmente que el 
paro de emergencia esté disponible y 
funcional, y    a. Comprobar mensualmente que el paro de 
emergencia esté disponible y funcional, y  
b. Comprobar que al activar los 
interruptores de emergencia se corte el suministro de energía eléctrica a todos los 
circuitos de fuerza.    b. Comprobar que al activar los interruptores 
de emergencia se corte el suministro de energía eléctrica a todos los circuitos de fuerza.  
8.4.14. Tuberías    8.4.14. Tuberías  
El mantenimiento a las tuberías deberá cumplir:    El mantenimiento a las tuberías deberá cumplir:  
a. Pruebas de integridad mecánica    a. Pruebas de integridad mecánica  
El Regulado debe establecer un plan de 
inspección, atendiendo lo establecido en Normas, códigos, mejores prácticas o estándares de inspección aplicables, para determinar los mecanismos de corrosión externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la seguridad 
industrial.    El Regulado debe establecer un plan de 
inspección, atendiendo lo establecido en Normas, 
códigos, mejores prácticas o estándares de inspección aplicables, para determinar los mecanismos de corrosión externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la 
seguridad industrial.  
8.5. Mantenimiento a los elementos del sistema eléctrico    8.5. Mantenimiento a los elementos del 
sistema eléctrico  
El mantenimiento a los elementos del 
sistema eléctrico de la Estación de Servicio 
debe incluir como mínimo lo siguiente: 
  El mantenimiento a los elementos del 
sistema eléctrico de la Estación de Servicio 
con Fin Específico debe incluir como 
mínimo lo siguiente: 
 Procede, se modifica para adecuar a 
la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El mantenimiento a los elementos del sistema 
eléctrico de la Estación de Servicio con Fin 
Específico debe incluir como mínimo lo siguiente: 
  
a. Revisar que los conductores y 
canalizaciones eléctricas no presenten daño 
o desviación en su Diseño y/o instalación;    a. Revisar que los conductores y 
canalizaciones eléctricas no presenten daño o desviación en su Diseño y/o instalación;  
b. Revisar que los Accesorios eléctricos 
(interruptores; contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa, compuesto sellador y contratapa de protección 
firmemente colocada;    b. Revisar que los Accesorios eléctricos 
(interruptores; contactos, cajas de conexiones, 
sellos eléctricos, tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa, compuesto sellador y 
contratapa de protección firmemente colocada;  
c. Revisar el funcionamiento de 
interruptores de circuitos de fuerza e iluminación desde los tableros y corregir en 
caso de falla;    c. Revisar el funcionamiento de interruptores 
de circuitos de fuerza e iluminación desde los tableros y corregir en caso de falla;  
d. Revisar y asegurar la firme sujeción 
de tornillos y elementos susceptibles de 
vibración;    d. Revisar y asegurar la firme sujeción de 
tornillos y elementos susceptibles de vibración;   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     167 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
e. Revisar que los sistemas de tierras 
cumplan con la continuidad y resistividad 
menor a 5 ohms.    e. Revisar que los sistemas de tierras 
cumplan con la continuidad y resistividad menor a 
5 ohms.  
Lo anterior debe ser realizado cada seis 
meses y cumplir el criterio de aceptación del 
programa de mantenimiento    Lo anterior debe ser realizado cada seis meses y 
cumplir el criterio de aceptación del programa de 
mantenimiento  
8.6. Mantenimiento a los elementos del 
Sistema contra incendio    8.6. Mantenimiento a los elementos del Sistema contra incendio  
Se debe mantener disponible y operable el 
Sistema contra incendio. Se deben realizar 
pruebas funcionales de acuerdo a su diseño 
para verificar sus variables de flujo y presión, como mínimo cada 15 días.    Se debe mantener disponible y operable el Sistema contra incendio. Se deben realizar 
pruebas funcionales de acuerdo a su diseño para 
verificar sus variables de  flujo y presión, como 
mínimo cada 15 días.  
Se debe realizar el registro en Bitácora de 
las pruebas funcionales del Sistema contra 
incendio y cumplir el criterio de aceptación 
del programa de mantenimiento.    Se debe realizar el registro en Bitácora de las pruebas funcionales del Sistema contra incendio 
y cumplir el criterio de aceptación del programa 
de mantenimiento.  
8.7. Dictamen de Operación y 
Mantenimiento CARLOS DAN RUBIO MORAN Dictamen de Operación y Mantenimiento 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento y para reafirmar la obligación de la entrega del Dictamen de 
O&M anualmente No procede, la sugerencia de 
modificación es para el primer párrafo 
del numeral 8.7. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. 
 8.7. Dictamen de Operación y Mantenimiento 
  
El Regulado debe obtener anualmente un 
Dictamen de Operación y Mantenimiento 
que constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO, emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN; debe conservarlo y tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico. El Regulado debe presentar a la Agencia el Dictamen de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los 3 meses posteriores, una vez 
cumplido el primer año de operaciones. MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA El Regulado debe obtener anualmente un 
Dictamen de Operación y Mantenimiento 
que constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO, emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN y de la regulación 
emitida por la Agencia . Asimismo, debe 
conservarlo y tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico. El Regulado debe presentar a la Agencia el Dictamen de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los 3 meses posteriores, una vez cumplido el 
primer año de operaciones. 
Se sugiere el ajuste para considerar 
también a las disposiciones administrativas 
de carácter general de Terceros. Procede parcialmente, para dar 
claridad, técnica se modifica el 
numeral. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe obtener anualmente un 
Dictamen de Operación y Mantenimiento que 
constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO, emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN y de la regulación emitida por la Agencia. Asimismo, debe conservarlo y tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico, durante la vigencia del mismo. El Regulado debe presentar a la Agencia el Dictamen de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los 3 meses posteriores, una vez cumplido el primer año de 
operaciones.   
 168     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN El Regulado debe obtener anualmente un Dictamen de Operación y Mantenimiento 
que constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7. 
OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO, 
emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro de los 
términos de la LFMN; debe conservarlo y 
tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico. El Regulado 
debe presentar a la Agencia el Dictamen 
de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los primeros 3 meses de cada 
año, una vez cumplido el primer año de 
operaciones. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento y para reafirmar la 
obligación de la entrega del Dictamen de 
O&M anualmente Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe obtener anualmente un 
Dictamen de Operación y Mantenimiento que 
constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos 7. OPERACIÓN y 8. 
MANTENIMIENTO, emitido por una Unidad de 
Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN y de la regulación emitida 
por la Agencia. Asimismo, debe conservarlo y 
tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico, durante la vigencia 
del mismo. El Regulado debe presentar a la 
Agencia el Dictamen de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los 3 meses 
posteriores, una vez cumplido el primer año de 
operaciones.  
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO El Regulado debe obtener anualmente un Dictamen de Operación y Mantenimiento 
que constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 7. 
OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO, 
emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro de los 
términos de la LFMN y de la regulación 
emitida por la Agencia . Asimismo, debe 
conservarlo y tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o 
electrónico. El Regulado debe presentar a la Agencia el Dictamen de Operación y 
Mantenimiento, en copia simple, en los 3 
meses posteriores, una vez cumplido el primer año de operaciones. 
Se sugiere el ajuste para considerar a las 
DACG de Terceros. Procede parcialmente, se mejora la 
redacción y se adecua a la respuesta 
que se dio a MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al mismo párrafo. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. El Regulado debe obtener anualmente un 
Dictamen de Operación y Mantenimiento que 
constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los capítulos 7. OPERACIÓN y 8. 
MANTENIMIENTO, emitido por una Unidad de 
Verificación acreditada y aprobada dentro de los términos de la LFMN y de la regulación emitida 
por la Agencia. Asimismo, debe conservarlo y 
tenerlo disponible en sus instalaciones, en formato físico o electrónico, durante la vigencia 
del mismo. El Regulado debe presentar a la 
Agencia el Dictamen de Operación y Mantenimiento, en copia simple, en los 3 meses 
posteriores, una vez cumplido el primer año de 
operaciones.  
9. Cierre y desmantelamiento    9. Cierre y Desmantelamiento  
El Regulado debe elaborar y ejecutar un Programa de actividades de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y de 
protección al medio ambiente, para la etapa de Cierre o de Desmantelamiento, según 
corresponda. 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Los Regulados deberán realizar las etapas de Cierre, Desmantelamiento y Abandono 
de las Instalaciones para el expendio al 
público de gas licuado de petróleo por medio del llenado parcial o total de 
recipientes portátiles a presión, con base 
en un programa que considere cada una de dichas etapas, el programa deberá 
contener todos los elementos necesarios 
para garantizar la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa y la protección del 
Medio Ambiente, de conformidad con la 
regulación que para tal efecto emita la Agencia. 
Recordar que para el tema de cierre y 
desmantelamiento se debe incluir el texto 
que ha sido autorizado por el Jefe de 
Unidad. Procede parcialmente, se actualiza el contenido del capítulo de acuerdo a 
la respuesta que se le dio a CARLOS 
DAN RUBIO MORAN en numeral 9 letra c, para no contradecir con lo que 
emita la Agencia para estas 
actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Los Regulados deberán realizar las etapas de 
Cierre y Desmantelamiento de las Instalaciones 
para el expendio al público de Gas Licuado de 
Petróleo por medio del llenado parcial o total de Recipientes Portátiles, con base en un programa 
que considere cada una de dichas etapas, el 
programa deberá contener todos los elementos necesarios para garantizar la Seguridad 
Industrial, la Seguridad Operativa y la protección 
del Medio Ambiente, de conformidad con la regulación que para tal efecto emita la Agencia.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     169 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El programa debe incluir por lo menos, lo 
siguiente: 
   Procede, se elimina, de acuerdo a la 
respuesta que se le dio a NADIA 
CECILIA CASTILLO CARRASCO, en 
el encabezado del capítulo 9, para no 
contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.  
a. Los escenarios y recomendaciones 
del Análisis de Riesgos actualizado para la 
etapa de Cierre o Desmantelamiento según corresponda, conforme a lo previsto en las disposiciones que emita la Agencia; 
   Procede, se elimina, de acuerdo a la 
respuesta que se le dio a NADIA 
CECILIA CASTILLO CARRASCO, en el encabezado del capítulo 9, para no 
contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.  
b. Lo previsto en la normatividad 
aplicable en materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y de protección al 
medio ambiente, y 
   Procede, se elimina, de acuerdo a la 
respuesta que se le dio a NADIA 
CECILIA CASTILLO CARRASCO, en el encabezado del capítulo 9, para no 
contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.  
c. Los términos y condicionantes en 
materia de Seguridad Industrial, Operativa y 
protección al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto. CARLOS DAN RUBIO MORAN Los términos y condicionantes en materia 
de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y protección al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto. 
Se sugiere modificar la redacción para 
mejor entendimiento. No procede, se elimina, de acuerdo a 
la respuesta que se le dio a NADIA 
CECILIA CASTILLO CARRASCO, en el encabezado del capítulo 9, para no 
contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.   
 170     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Para la conclusión de las Etapas de Cierre o 
Desmantelamiento, el Regulado debe 
presentar a la Agencia el Reporte detallado de cumplimiento de los programas de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de Cierre o Desmantelamiento, según corresponda; así como las actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, adicionales y en las condiciones en que queda la Instalación, en un plazo máximo de 10 días posterior a la conclusión del Cierre o del 
Desmantelamiento, según corresponda. 
   Procede, se elimina, de acuerdo a la 
respuesta que se le dio a NADIA 
CECILIA CASTILLO CARRASCO, en el encabezado del capítulo 9, para no contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.  
El Regulado debe presentar a la Agencia la 
actualización del programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del Cierre o Desmantelamiento, según corresponda; si se requirió realizar actividades de Riesgos adicionales a los contemplados en el 
programa inicial. 
   Procede, se elimina el contenido del 
capítulo de acuerdo a la respuesta 
que se le dio a CARLOS DAN RUBIO MORAN en numeral 9 letra c, para no contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.  
El programa a que se refiere el párrafo 
anterior debe ser conservado por el 
Regulado hasta la conclusión de la etapa de 
Abandono.   Procede, se elimina, de acuerdo a la 
respuesta que se le dio a NADIA 
CECILIA CASTILLO CARRASCO, en el encabezado del capítulo 9, para no contradecir con lo que emita la 
Agencia para estas actividades. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina.  
10. Evaluación de la conformidad    10. Evaluación de la conformidad  
Este procedimiento de evaluación de la 
conformidad es aplicable al Diseño, Pre-
arranque, Operación y Mantenimiento, según corresponda de las Estaciones de Servicio del llenado parcial o total de 
Recipientes Portátiles a presión.   Se modifica para dar mayor claridad 
técnica. Este procedimiento de evaluación de la 
conformidad es aplicable al Diseño, 
Construcción, Pre-arranque, Operación y Mantenimiento, según corresponda de las Estaciones de Servicio con Fin Específico del 
llenado parcial o total de Recipientes Portátiles.  
La evaluación de la conformidad del 
presente Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana debe ser realizada por una Unidad de Verificación, para determinar su 
cumplimiento.    La evaluación de la conformidad de la presente 
Norma Oficial Mexicana debe ser realizada por 
una Unidad de Verificación, para determinar su 
cumplimiento.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     171 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
10.1. Diseño    10.1. Diseño  
La Unidad de Verificación debe emitir un 
dictamen en el que conste que la Estación de Servicio, cumple con lo previsto en el capítulo 5. DISEÑO del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. 
 AMPEGAS La Unidad de Verificación debe emitir un 
dictamen en el que conste que la Estación 
de Servicio, cumple con lo previsto en el capítulo 5. DISEÑO del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. La vigencia de 
este dictamen es de un año. 
Los dictámenes generalmente cuentan con una vigencia, porque ha habido casos que presentan dictámenes obsoletos o viejos, que no corresponde a la instalación construida. Esto de la vigencia de un año está soportado por lo indicado en el punto 3.3 párrafo III de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación de servicio de autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo publicado en el DOF el 22 de enero de 2019 
 No procede, pero se modifica para 
adecuar a la definición de Estación de Servicio con Fin Específico del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. Al revisar el. ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que expide las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo, en el punto 3.3 párrafo III, es aplicable al dictamen de Operación y Mantenimiento el cual se entrega durante el primer trimestre de cada 
año calendario, contado a partir de 
que inicie el año calendario inmediato siguiente a aquél en el que inicien operaciones, pero no le aplica al de Diseño. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. La Unidad de Verificación debe emitir un dictamen en el que conste que la Estación de Servicio con Fin Específico, cumple con lo previsto en el capítulo 5. DISEÑO de la presente Norma Oficial Mexicana.  
10.2. Pre-arranque    10.2. Pre-arranque  
La Unidad de Verificación debe emitir un dictamen, en el que conste que las instalaciones y los equipos cumplen con lo previsto en el numeral 6.6. Pre-arranque del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. 
 AMPEGAS La Unidad de Verificación debe emitir un 
dictamen, en el que conste que las 
instalaciones y los equipos cumplen con lo previsto en el numeral 6.6. Pre-arranque del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. La vigencia de este dictamen es 
de un año. 
Los dictámenes generalmente cuentan con una vigencia, porque ha habido casos que presentan dictámenes obsoletos o viejos, que no corresponde a la instalación construida. Esto de la vigencia de un año está soportado por lo indicado en el punto 3.3 párrafo III de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación de servicio de autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo publicado en el DOF el 22 de enero de 2019 No procede, pero se modifica para dar mayor claridad técnica, al revisar el. ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que expide las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de transporte y distribución por medios distintos a ductos, expendio mediante estación de servicio para autoconsumo y expendio al público de gas licuado de petróleo, en el punto 3.3 párrafo III, es aplicable al dictamen de Operación y Mantenimiento el cual se entrega durante el primer trimestre de cada año calendario, contado a partir de que inicie el año calendario inmediato siguiente a aquél en el que inicien operaciones, pero no le aplica al de Pre-arranque. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. La Unidad de Verificación debe emitir un dictamen, en el que conste que la Construcción y los equipos son acordes a la ingeniería de detalle, a las modificaciones incorporadas en dicha ingeniería durante la Construcción, y que las recomendaciones de los Hallazgos dePre-arranque que impiden el inicio o reinicio de operaciones fueron atendidas satisfactoriamente conforme a lo previsto en el numeral 6.6.Pre-arranque de la presente Norma Oficial Mexicana.   
 172     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
10.3. Operación y Mantenimiento AMPEGAS 10.3. Operación y Mantenimiento No procede, no presenta propuesta de modificación. 10.3. Operación y Mantenimiento  
La Unidad de Verificación debe emitir un 
dictamen, en el que conste que las 
instalaciones y los equipos cumplen con lo previsto en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO del presente Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana. AMPEGAS La Unidad de Verificación debe emitir un 
dictamen, en el que conste que las 
instalaciones y los equipos cumplen con lo previsto en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. La 
vigencia de este dictamen es de un año. 
 Procede parcialmente, se adecua la 
redacción para dar mayor claridad 
jurídica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. La Unidad de Verificación debe emitir un 
dictamen, en el que conste que las instalaciones 
y los equipos cumplen con lo previsto en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. MANTENIMIENTO de la presente Norma Oficial Mexicana. La vigencia de este dictamen es de un 
año a partir de su fecha de emisión.  
11. GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS NACIONALES O 
INTERNACIONALES    11. GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS NACIONALES O INTERNACIONALES  
Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no 
concuerda con otras Normas nacionales o 
internacionales.    Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con 
otras Normas nacionales o internacionales.  
12. VIGILANCIA DE LA NORMA    12. VIGILANCIA DE LA NORMA  
La vigilancia del cumplimiento del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.    La vigilancia del cumplimiento de la presente 
Norma Oficial Mexicana corresponde a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.  
13. AUTORIZACIÓN DE MATERIALES, 
EQUIPOS, PROCESOS, MÉTODOS DE 
PRUEBA, MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS    13. AUTORIZACIÓN DE MATERIALES, 
EQUIPOS, PROCESOS, MÉTODOS DE PRUEBA, MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS 
O TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS  
Cualquier Regulado podrá solicitar que se le 
autorice el uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, 
procedimientos o tecnologías alternativas para el cumplimiento de las especificaciones 
de la presente Norma, que sean distintos a 
los que resultan obligatorios por la misma, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
49 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento.    Cualquier Regulado podrá solicitar que se le 
autorice el uso de materiales, equipos, procesos, 
métodos de prueba, mecanismos, procedimientos 
o tecnologías alternativas para el cumplimiento de las especificaciones de la presente Norma, 
que sean distintos a los que resultan obligatorios 
por la misma, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  
TRANSITORIOS    TRANSITORIOS  
PRIMERO. - El presente Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.    PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana 
entrará en vigor a los 60 días naturales 
posteriores a su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
SEGUNDO. - La Agencia podrá establecer 
mediante programas de evaluación los periodos en los que se deberán presentar los reportes técnicos de Operación y Mantenimiento. En tanto no se publiquen dichos programas, se estará a los plazos establecidos en el presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana.   Se modifica para dar mayor claridad 
técnica. SEGUNDO.- La Agencia podrá establecer 
mediante programas de evaluación los periodos en los que se deberán presentar los Dictámenes de Operación y Mantenimiento. En tanto no se publiquen dichos programas, se estará a los plazos establecidos en la presente Norma Oficial 
Mexicana.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     173 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
   Se agrega nuevo transitorio para dar 
certeza jurídica para los regulados 
que se encuentren en el supuesto referido TERCERO.- Los Regulados que cuenten con un 
Dictamen de Diseño y que no hayan iniciado 
operaciones a la entrada en vigor de la presente 
Norma Oficial Mexicana, les serán exigibles las 
normas y estándares de Diseño y Construcción que fueron aplicables al momento de obtener el Dictamen de Diseño.  
TERCERO. - Las Estaciones de Servicio que 
se encuentren en operación previo a la entrada en vigor del presente Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, tendrán un periodo de 90 días naturales, para adecuarse a lo 
establecido en los capítulos “7. 
OPERACIÓN” y “8. MANTENIMIENTO”.   Se modifica su consecutivo y se 
adecua para dar mayor claridad 
técnica. CUARTO.- Los Regulados que cuenten con 
Estaciones de Servicio con Fin Específico que se encuentren en operación previo a la entrada en 
vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, tendrán un periodo de 90 días naturales, para 
adecuarse a lo establecido en el numeral 6.6 
“Pre-arranque” y los capítulos “7. Operación” y “8. 
Mantenimiento”, según corresponda.  
CUARTO. – El Dictamen de Operación y 
Mantenimiento que constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
numerales 7. OPERACIÓN y 8. 
MANTENIMIENTO, emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada dentro 
de los términos de la LFMN; podrá ser 
presentado por el Regulado a la Agencia, de manera electrónica cuando se habilite la 
Oficialía de Partes Electrónica (OPE), en los 
3 meses posteriores, una vez cumplido el primer año de operaciones. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO CUARTO. – El Dictamen de Operación y Mantenimiento que constate el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los numerales 7. OPERACIÓN y 8. 
MANTENIMIENTO; podrá ser presentado por el Regulado a la Agencia, de manera 
electrónica cuando se habilite la Oficialía 
de Partes Electrónica (OPE), en los 3 meses posteriores, una vez cumplido el 
primer año de operaciones. 
 No procede, se elimina ya que los 
requisitos se encuentran en el cuerpo de la norma. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Se elimina 
  
APÉNDICE NORMATIVO A: Señales y 
avisos    APÉNDICE NORMATIVO A: Señales y avisos  
 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: ESTACIONAMIENTO 
 DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: blanco. 
 Letras: blanco.  Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005). 
UBICACIÓN: Áreas de estacionamiento. REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil 
o similar. 
 
  
    Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: ESTACIONAMIENTO, es necesario remitirse al Anexo I, inserto al final del 
presente documento.  
 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA 
 DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: blanco. 
 Fondo: azul ( PMS 3005 o RAL 
5005 ). 
UBICACIÓN: Módulo de abastecimiento, área de 
control, área de tanques de 
almacenamiento. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, 
sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. 
 
  
 CARLOS DAN TUBIO 
MORAN 1.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“dispensario” por “Área de Expendio”, en el 
apartado de ubicación de cada 
señalización. 
2.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“Área de tanques de almacenamiento” por 
“Área de Recipientes de Almacenamiento”, en el apartado de ubicación de cada 
señalización. 
3.- Se sugiere eliminar la redacción 
“Lateral del gabinete envolvente del dispensario”, debido a que en este tipo de instalaciones no se contempla el uso de 
dispensario. Procede, se realiza modificación para 
dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA, es necesario remitirse al Anexo II, inserto al final del presente 
documento.   
 174     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN 1.- Se sugiere sustituir la redacción de la señalización informativa “Basura” por “Deposito de Basura”, así mismo, que la ubicación de dicha señalización sea modificada a “Donde sea requerido” No procede, la redacción actual es entendible, la propuesta no se encuentra sustentada y no aporta mayor seguridad a la instalación. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Para efectos de lectura de la presente matriz de atención a comentarios y con el propósito de visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA, es necesario remitirse al Anexo II, inserto al final del presente documento.  
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE 
 DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: negro. 
 Triángulo: contorno negro. 
Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL 
1003). 
 Fondo: blanco. 
 Línea: negro. 
 Letras: negro. 
ACABADO: Fondo blanco y amarillo reflejante. 
UBICACIÓN: Área de tanques de almacenamiento, 
durante las maniobras de descarga de 
combustibles. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, 
sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. 
 
  CARLOS DAN TUBIO 
MORAN 1.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“dispensario” por “Área de Expendio”, en el apartado de ubicación de cada 
señalización. 
2.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“Área de tanques de almacenamiento” por “Área de Recipientes de Almacenamiento”, en el apartado de ubicación de cada 
señalización. 
3.- Se sugiere eliminar la redacción 
“Lateral del gabinete envolvente del dispensario”, debido a que en este tipo de instalaciones no se contempla el uso de 
dispensario. Procede, se realiza modificación para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN RECIPIENTES CON FUGA, es necesario remitirse al Anexo III, 
inserto al final del presente documento.  
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN RECIPIENTES CON FUGA 
 DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: negro.  Triángulo: contorno negro. 
Relleno: amar illo (PMS 116 o RAL 
1003). 
 Fondo: blanco. 
 Línea: negro. 
 Letras: negro. 
ACABADO: Fondo blanco y amar illo reflejante. 
UBICACIÓN: Áreas de recipientes con fuga de Gas 
Licuado de Petróleo. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, 
sobre placa de acrílico o lámina pintro 
galvanizada o similar. 
 
     Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN RECIPIENTES CON FUGA, es necesario remitirse al Anexo IV, 
inserto al final del presente documento.  
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN ÁREA FUERA DE SERVICIO 
 DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: negro. 
 Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL 
1003).  
Fondo: blanco. 
 Línea: negro. 
 Letras: negro. ACABADO: Fondo blanco y amarillo reflejante. 
UBICACIÓN: Donde sea requerido. REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, 
sobre lámina pintro galvanizada o 
similar. 
     Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN ÁREA FUERA DE SERVICIO, es necesario remitirse al Anexo V, 
inserto al final del presente documento.  
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: NO ESTACIONARSE 
 DIMENSIÓN: 30.0 X 30.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Letra: negro.  Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001).  Fondo: blanco. ACABADO: Fondo blanco y rojo reflejante. 
UBICACIÓN: Área de tanques de almacenamiento. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, 
sobre placa de acrílico o lámina pintro 
galvanizada o similar. 
 
  CARLOS DAN TUBIO 
MORAN 1.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“dispensario” por “Área de Expendio”, en el 
apartado de ubicación de cada 
señalización. 
2.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“Área de tanques de almacenamiento” por “Área de Recipientes de Almacenamiento”, en el apartado de ubicación de cada 
señalización. 
3.- Se sugiere eliminar la redacción 
“Lateral del gabinete envolvente del dispensario”, debido a que en este tipo de instalaciones no se contempla el uso de 
dispensario. Procede, se realiza modificación para 
dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: NO ESTACIONARSE, es necesario remitirse al Anexo VI, inserto al final 
del presente documento.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     175 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: 10 KM./H. MÁXIMA 
 DIMENSIÓN: 45.0 X 60.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Números y Letras: negro. 
 Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001). 
 Línea: negro. 
 Fondo: blanco. 
ACABADO: Fondo blanco y rojo reflejante. 
UBICACIÓN: Accesos y circulaciones internas. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, sobre 
placa de acrílico o similar. 
 
     Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: 10 KM./H. MÁXIMA, es necesario remitirse al Anexo VII, inse rto al final del presente 
documento.  
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: PROHIBIDO EL USO DE CELULAR 
 DIMENSIÓN: 18.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Números y Letras: negro. 
 Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001). 
 Línea: negro. 
 Fondo: blanco. 
ACABADO: Fondo blanco y rojo reflejante. 
UBICACIÓN: Costados laterales del dispensario y en caso 
de no poderse ubicar en estos, se pueden 
colocar en las columnas o en el lateral del 
gabinete envolvente del dispensario. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, sobre 
placa de acrílico o similar. 
 
CARLOS DAN TUBIO 
MORAN 1.- Se sugiere sustituir la redacción de “dispensario” por “Área de Expendio”, en el apartado de ubicación de cada señalización. 
2.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“Área de tanques de almacenamiento” por “Área de Recipientes de Almacenamiento”, en el apartado de ubicación de cada señalización. 
3.- Se sugiere eliminar la redacción 
“Lateral del gabinete envolvente del dispensario”, debido a que en este tipo de instalaciones no se contempla el uso de dispensario. Procede, se realiza modificación para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Para efectos de lectura de la presente matriz de atención a comentarios y con el propósito de visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: PROHIBIDO EL USO DE CELULAR, es necesario remitirse al Anexo VIII, inserto al final del presente documento.  
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: INDICADOR DE SENTIDO 
DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: blanco. 
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005). 
UBICACIÓN: Accesos.  
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil, 
sobre placa de acrílico o lámina pintro 
galvanizada o similar.  
     Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: INDICADOR DE SENTIDO, es necesario remitirse al Anexo IX, inserto al final del presente documento.  
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: APAGUE EL MOTOR 
DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Letras: negro. 
 Fondo: azul ( PMS 3005 o RAL 5005 ). 
 Fondo: blanco. UBICACIÓN: Costados laterales del dispensario y en caso 
de no poderse ubicar en estos, se pueden 
colocar en las columnas o en el lateral del gabinete envolvente del dispensario. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía auto adherible de vinil o similar. 
 
CARLOS DAN TUBIO 
MORAN 1.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“dispensario” por “Área de Expendio”, en el 
apartado de ubicación de cada señalización. 
2.- Se sugiere sustituir la redacción de 
“Área de tanques de almacenamiento” por 
“Área de Recipientes de Almacenamiento”, 
en el apartado de ubicación de cada señalización. 
3.- Se sugiere eliminar la redacción 
“Lateral del gabinete envolvente del 
dispensario”, debido a que en este tipo de 
instalaciones no se contempla el uso de dispensario. Procede, se realiza modificación para 
dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente la SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: APAGUE EL MOTOR, es 
necesario remitirse al Anexo X, inserto al final del 
presente documento.  
APÉNDICE NORMATIVO B: Planos    APÉNDICE NORMATIVO B: Planos  
Los planos se presentan doblados a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 
90.00 cm de largo X 60.00 cm de ancho, 
110.00 cm de largo X 70.00 cm de ancho o 120.00 cm de largo X 90.00 cm de ancho, 
con 1.00 cm de margen excepto del lado 
izquierdo que debe ser de 2.00 cm.    Los planos se presentan doblados a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 90.00 
cm de largo X 60.00 cm de ancho, 110.00 cm de 
largo X 70.00 cm de ancho o 120.00 cm de largo X 90.00 cm de ancho, con 1.00 cm de margen 
excepto del lado izquierdo que debe ser de 
2.00 cm.   
 176     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
La escala a utilizar en los planos debe ser la 
necesaria para acomodar todas las 
instalaciones, dentro del siguiente rango: 1:25 hasta 1:200, pudiendo utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan 
colocar todas las instalaciones del proyecto.    La escala a utilizar en los planos debe ser la 
necesaria para acomodar todas las instalaciones, 
dentro del siguiente rango: 1:25 hasta 1:200, pudiendo utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan colocar todas las 
instalaciones del proyecto.  
Al pie de plano debe tener espacios, para el 
cuadro de descripción de revisiones, sellos 
de revisión, actualización y/o aprobación, fecha de elaboración, razón social, domicilio y tipo de Estación de Servicio; son opcionales los logotipos del constructor, 
contratista y/o Regulado.    Al pie de plano debe tener espacios, para el 
cuadro de descripción de revisiones, sellos de 
revisión, actualización y/o aprobación, fecha de elaboración, razón social, domicilio y tipo de Estación de Servicio; son opcionales los logotipos 
del constructor, contratista y/o Regulado.  
Se debe reservar un apartado adyacente al 
margen derecho del plano para notas 
generales y simbología utilizada.    Se debe reservar un apartado adyacente al 
margen derecho del plano para notas generales y simbología utilizada.  
Plano    Plano  
    Para efectos de lectura de la presente matriz de 
atención a comentarios y con el propósito de 
visualizar correctamente el Plano, es necesario remitirse al Anexo XI, inserto al final del presente 
documento.  
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA Eliminar 
Es necesario eliminar el Apéndice 
Normativo C, el cual aborda la Gestión Ambiental del Proyecto de Norma PROY-NOM-008-ASEA-2018 tiene una estructura muy general, y no contempla las etapas que generalmente se evalúan tales como: preparación del sitio, prospección de las actividades relacionadas al proyecto y de aquellas otras que serán inducidas por él, siempre con el objetivo de identificar 
los impactos al ambiente. 
Es necesario recalcar que actualmente se 
anteponen los intereses económicos sobre 
la responsabilidad del estado y la sociedad en cuanto al cuidado del medio ambiente 
se refiere, la estructura actual del Apéndice 
Normativo C limita la evaluación detallada en materia de impacto ambiental, ya que la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el 
medio ambiente, y señalar las medidas 
preventivas que minimicen dichos efectos negativos de la ejecución de dichas obras 
o actividades. Este estudio permite a la 
autoridad evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos. Procede, se elimina el Apéndice C, 
de conformidad con lo establecido en 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de evaluación del impacto ambiental, la cual contempla las 
condiciones y requisitos para que los 
interesados presenten un informe preventivo o una manifestación de 
impacto ambiental conforme a las 
particularidades de cada sitio y proyecto, con mayor grado de 
especificidad que los indicados en el 
Anexo ambiental, estableciendo las obligaciones y requisitos en materia 
de protección al medio ambiente 
asegurando la armonía con otros ordenamientos aplicables. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Se elimina   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     177 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
Por tal motivo, si se busca que se 
garantice de la mejor manera posible, el 
equilibrio y las características del ambiente 
después de la puesta en operación del proyecto, objeto del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicano, se debe eliminar dicho 
apéndice, con el firme propósito de no contravenir el objetivo de la MIA 
estableciendo la obligación de realizar el 
análisis de impacto ambiental de conformidad con lo establecido en la legislación en materia ambiental aplicable. 
Al mismo tiempo existen diversos 
proyectos que afectan a sus ecosistemas y el deterioro en la vida de los pobladores, 
tal es el caso de proyectos industriales 
mineros y petroleros que afectan a mantos acuíferos y ríos, los cuales se pudieron 
prevenir o en su caso mitigar los impacto 
de haberse realizado un adecuado análisis 
se adjunta link para mayor referencia. 
1.
 https://www.contralinea.com.mx/arc
hivo-revista/2017/05/16/mineras-acaparan-contaminan-y-sobrexplotan-el-agua-de-mexico/ 
2.
 http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/20782-consecuencias-ambientales-derrame-hidrocarburos 
3.
 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/en-2018-semarnat-registro-73-sitios-contaminados-en-veracruz-2923834.html 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO El presente Apéndice no es referido a lo largo del cuerpo de la NOM por lo que genera una incertidumbre jurídica, se recomienda revisar la estructura de la NOM-005-ASEA-2016. Se elimina derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar  
De conformidad con los artículos 28, 
fracción II y 31 fracción I de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 5o., inciso D), fracción VIII y 29, 
fracción I de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental y, con la 
finalidad de simplificar el trámite en materia 
de evaluación del impacto ambiental para las Estaciones de Servicio, y en los casos de 
aquellas Estaciones de Servicio con Fin 
Específico para Expendio de Gas Licuado NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar por las siguientes observaciones: 
1. La presentación del Informe 
Preventivo ya está definida en los artículos 28, fracción II y 31 fracción I de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 5o., inciso D), fracción VIII y 29, fracción I de su 
Reglamento en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental por lo que al escribirlo en la presente norma se estaría sobre regulando. Procede parcialmente, se elimina 
derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión 
Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar   
 178     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
del Petróleo a vehículos automotores y 
Plantas de Distribución que cuenten con 
evaluación de impacto ambiental vigente, 
que modifiquen sus instalaciones para trasvasar Gas Licuado de Petróleo a 
Estaciones de Servicio con Fin Específico 
para el llenado parcial o total de Recipientes portátiles a presión, podrán presentar y 
someter a consideración de la Agencia para 
su procedencia, un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental 
cuando existan normas oficiales mexicanas 
u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recursos naturales y, 
en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades.  2. Por otra parte, la siguiente 
redacción: 
“…con la finalidad de simplificar el trámite 
en materia de evaluación del impacto 
ambiental para las Estaciones de Servicio, y en los casos de aquellas Estaciones de 
Servicio con Fin Específico para Expendio 
de Gas Licuado del Petróleo a vehículos automotores y Plantas de Distribución que 
cuenten con evaluación de impacto 
ambiental vigente, que modifiquen sus instalaciones para trasvasar Gas Licuado 
de Petróleo a Estaciones de Servicio con 
Fin Específico para el llenado parcial o total de Recipientes portátiles a presión, 
podrán presentar y someter a 
consideración de la Agencia para su procedencia, un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental…” 
Contraviene lo señalado en el artículo 28 
del reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental el cual señala lo siguiente: 
“Artículo 28.- Si el promovente pretende 
realizar modificaciones al proyecto después de emitida la autorización en 
materia de impacto ambiental, deberá 
someterlas a la consideración de la Secretaría, la que, en un plazo no mayor a diez días, determinará: 
I. Si es necesaria la presentación de una 
nueva manifestación de impacto ambiental; 
II. Si las modificaciones propuestas no 
afectan el contenido de la autorización otorgada, o 
III. Si la autorización otorgada requiere ser 
modificada con objeto de imponer nuevas condiciones a la realización de la obra o actividad de que se trata. 
En este último caso, las modificaciones a 
la autorización deberán ser dadas a 
Conocer al promovente en un plazo máximo de veinte días”. 
Derivado de lo anterior, se señala que para 
la modificación de una instalación que 
cuente con autorización vigente en materia 
de impacto ambiental, no se puede requerir directamente un Informe 
Preventivo, toda vez que no se ajusta a 
ninguno de los supuesto señalados en dicho artículo. De igual manera se señala 
que existe un trámite específico 
denominado “Modificaciones de la Obra, Actividad o Plazos y Términos 
Establecidos a Proyectos Autorizados en 
Materia de Impacto Ambiental para Actividades del Sector Hidrocarburos”, con Homoclave ASEA-00-039.”  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     179 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
1. El Regulado en el estudio de impacto 
ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento, tomando en cuenta la ubicación y características de las Estaciones de Servicio, debe cumplir con lo siguiente: NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Se debe replantear la redacción, toda vez que el artículo 31 fracción I de la LGEEPA, señala lo siguiente: 
“Artículo 31.- La realización de las obras y 
actividades a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando: 
I.- Existan normas oficiales mexicanas u 
otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;” 
De lo anterior se desprende que para 
poder presentar un Informe Preventivo deben existir normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades, por lo que la redacción del presente numeral no encuadra con lo señalado, toda vez que la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos y las 
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos no regulan impactos ambientales que se pudieran producir por el manejo de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial en las obras o actividades de una estación de servicio con fin específico ya que en dichos instrumentos normativos tienen el objeto de prevenir la generación, valorizar y gestionar los residuos peligrosos, los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Por lo que es necesario plantear una redacción en la que se señale la forma en la que se deben de manejar los residuos tal y como se estableció en la NOM-005-ASEA-2016. No procede, se elimina derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar   
 180     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Manejar los residuos sólidos 
urbanos, residuos peligrosos y los residuos 
de manejo especial generados en las 
diversas etapas del desarrollo de la Estación 
de Servicio con Fin Específico para el Expendio al público de Gas Licuado de 
Petróleo conforme a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a las Disposiciones 
administrativas de carácter general en la 
materia, que emita la Agencia. 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Se debe replantear la redacción, toda vez 
que el artículo 31 fracción I de la LGEEPA, 
señala lo siguiente: 
“Artículo 31.- La realización de las obras y 
actividades a que se refieren las fracciones 
I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no 
una manifestación de impacto ambiental, 
cuando: 
I.- Existan normas oficiales mexicanas u 
otras disposiciones que regulen las 
emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales 
relevantes que puedan producir las obras o 
actividades;” 
De lo anterior se desprende que para 
poder presentar un Informe Preventivo 
deben existir normas oficiales mexicanas u 
otras disposiciones que regulen todos los impactos ambientales relevantes que 
puedan producir las obras o actividades, 
por lo que la redacción del presente numeral no encuadra con lo señalado, toda 
vez que la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos y las Disposiciones administrativas de carácter 
general que establecen los lineamientos 
para la gestión integral de los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos 
no regulan impactos ambientales que se 
pudieran producir por el manejo de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de 
manejo especial en las obras o actividades 
de una estación de servicio con fin específico ya que en dichos instrumentos 
normativos tienen el objeto de prevenir la 
generación, valorizar y gestionar los residuos peligrosos, los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. Por lo que 
es necesario plantear una redacción en la que se señale la forma en la que se deben 
de manejar los residuos tal y como se 
estableció en la NOM-005-ASEA-2016. No procede, se elimina derivado del 
comentario recibido por MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA al 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión 
Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
b. En caso de que durante las 
diferentes etapas de desarrollo del proyecto 
se generen, Aguas residuales, las descargas deben cumplir con la NOM-001-
SEMARNAT-1996, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales y NOM-002-
SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     181 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
c. Indicar las acciones a implementar 
para cumplir con los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de conformidad con lo establecido en la NOM-
081-SEMARNAT-1994, Que establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición, vigente, o aquella que la 
modifique o sustituya.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
d. Durante la etapa construcción, 
remodelación o modificación en caso de que 
se requiera instalar instalaciones 
temporales, tales como campamentos, 
almacenes, oficinas, patios de maniobra u otras, éstas deben ubicarse en zonas ya 
perturbadas, preferentemente aledañas a la 
zona urbana, considerando lo siguiente:  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar  
1.  Instalar en las etapas de preparación 
y construcción del proyecto, sanitarios 
portátiles en cantidad suficiente para todo el 
personal, además de contratar los servicios 
del personal especializado que les dé mantenimiento periódico y haga una 
adecuada disposición a los residuos 
generados. 
  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar  
2. Una vez concluida la obra, se deben 
desmantelar las instalaciones temporales, 
restaurar el área según corresponda.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
e. Para la realización de las obras o 
actividades en cualquiera de las etapas del 
proyecto se debe usar agua tratada y/o adquirida (No potable). 
  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar   
 182     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
f. En caso de que el suelo resulte 
contaminado, debido a los trabajos en 
cualquiera de las etapas del proyecto, se debe proceder a su remediación en conformidad con la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, o aquella que la modifique o 
sustituya.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
2. El Regulado durante la preparación 
del sitio y Construcción debe de atender lo 
siguiente:  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
a. Cuando se realicen actividades de 
despalme y deshierbe éstas deben 
realizarse únicamente dentro del predio 
autorizado para el proyecto y, en caso necesario, del camino de acceso. En estas 
actividades no se pueden utilizar 
agroquímicos y/o fuego; 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Se debe de replantear la redacción, toda vez que la apertura de caminos de acceso 
genera una fragmentación al ecosistema y 
para poder determinar la viabilidad de dicho camino es necesaria la evaluación 
del impacto ambiental y no únicamente se 
tiene que cumplir con “construir de forma que no se modifiquen los patrones 
originales de escurrimiento y trayectoria 
del agua, para evitar la erosión y hundimiento de suelo”. No procede, se elimina derivado del comentario recibido por MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA al 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
b. Se deben utilizar los caminos de 
acceso ya existentes. En el caso que se 
requiera la apertura de nuevos caminos de 
acceso, se deben construir de forma que no 
se modifiquen los patrones originales de escurrimiento y trayectoria del agua, para evitar la erosión y hundimiento de suelo;  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar  
c. Si durante los trabajos de 
preparación del sitio se encuentran 
evidencias de suelo contaminado, se debe actuar de conformidad a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a las Disposiciones administrativas de carácter general en la 
materia, que emita la Agencia;  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     183 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
d. No se permite el mantenimiento de 
vehículos y maquinaria dentro del predio 
destinado para la construcción;  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
e. Para los materiales producto de la 
excavación que permanezcan en la obra se deben aplicar las medidas necesarias para 
evitar la dispersión de polvos; 
  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
f. Se deben tomar las medidas 
preventivas en el uso de soldaduras, 
solventes, aditivos y materiales de limpieza, 
para que no se contamine el agua y/o suelo; 
  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
g. En el caso del material excedente en 
el sitio, producto de las excavaciones y 
construcción, éste debe ser manejado y dispuesto de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a las Disposiciones administrativas de carácter general en la 
materia, que emita la Agencia, y NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Mismo comentario que el punto 1 a No procede, se elimina derivado del 
comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión 
Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
h. Al terminar la construcción del 
proyecto y antes de iniciar la operación, las 
instalaciones deben quedar libres de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de 
manejo especial.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar   
 184     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
3. El regulado durante las etapas de 
Operación y Mantenimiento debe atender lo siguiente:  Se elimina Se elimina, derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
a. Cumplir con las disposiciones de los 
programas de contingencias ambientales 
atmosféricas, que al efecto establezcan las 
autoridades en la materia;  Se elimina Se elimina, derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
b. Al terminar las actividades de mantenimiento, las instalaciones deben quedar libres de residu os peligrosos, sólidos 
urbanos y de manejo especial;  Se elimina Se elimina, derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar  
c. En caso de tener descargas de aguas residuales, éstas deben cumplir con las normas ambientales NOM-001-
SEMARNAT-1996, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas 
y bienes nacionales y NOM-002-
SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 
las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal, o aquellas que las modifiquen o 
sustituyan.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
4. El regulado durante las etapas de 
Cierre y Desmantelamiento debe atender lo 
siguiente: NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Eliminar 
Se sugiere eliminar para evitar 
contraposición con las DACG de CDyA en 
desarrollo Procede, se elimina derivado del 
comentario recibido por MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA al 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     185 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Deberán tomarse las medidas 
necesarias para el retiro seguro del Gas Licuado de Petróleo remanente en 
Recipiente de almacenamiento, tuberías, u 
otros equipos de la Estación de Servicio, evitando la liberación de Gas Licuado de 
Petróleo a la atmósfera. NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO Eliminar 
Se sugiere eliminar para evitar 
contraposición con las DACG de CDyA en desarrollo Procede, se elimina derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión 
Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
b. Presentar ante la Agencia la caracterización del sitio y en su caso la propuesta de remediación del mismo conforme a lo establecido en la Ley General 
de Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, su reglamento y a la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos 
permisibles de hidrocarburos en suelos y 
lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la 
remediación, o aquella que la modifique o 
sustituya. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar 
Se sugiere eliminar para evitar 
contraposición con las DACG de CDyA en 
desarrollo Procede, se elimina derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión 
Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
c. En tanto la Agencia establece 
Disposiciones administrativas de carácter 
general en materia de Cierre, 
Desmantelamiento y Abandono, el Regulado deberá cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General de 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos de conformidad con las 
condicionantes que en su caso se hayan 
establecido en la autorización en materia de impacto ambiental. NADIA CECILIA CASTILLO CARRASCO Eliminar 
Se sugiere eliminar para evitar 
contraposición con las DACG de CDyA en 
desarrollo Procede, se elimina derivado del 
comentario recibido por MARIO 
ALBERTO CRUZ MOLINA al 
APÉNDICE NORMATIVO C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. Eliminar  
  Se elimina Se elimina, derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
5. No será procedente la presentación 
de un Informe Preventivo (IP) y será 
necesaria la presentación de la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la modalidad que corresponda, si el 
proyecto del Regulado encuadra en alguno 
de los supuestos siguientes:  Se elimina Se elimina, derivado del comentario recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar   
 186     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
a. Si está ubicado dentro de áreas naturales protegidas o sitios RAMSAR; 
  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
b. Si está ubicado en áreas que 
requieran de la remoción de vegetación forestal o preferentemente forestal, o en zonas donde existan bosques, desiertos, 
sistemas ribereños y lagunares;  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
c. Si está ubicado en áreas que sean 
hábitat de especies sujetas a protección especial, amenazadas, en peligro de 
extinción o probablemente extintas en el 
medio silvestre, y  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
d. Si está ubicado en áreas adyacentes 
a la Zona Federal Marítimo Terrestre.  Se elimina Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, 
párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. Eliminar  
APÉNDICE NORMATIVO D: Expediente de 
integridad  Se modifica Se elimina, derivado del comentario 
recibido por MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA al APÉNDICE NORMATIVO 
C: Gestión Ambiental. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. APÉNDICE NORMATIVO C: Expediente de 
integridad   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     187 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
El Expediente de Integridad del recipiente de 
almacenamiento deberá contener lo 
siguiente:    El Expediente de Integridad del recipiente de 
almacenamiento deberá contener lo siguiente:  
1. El número de serie o único de 
identificación, o de registro de acuerdo al 
Código, la clave del equipo o número de 
identificación (TAG);    1. El número de serie o único de 
identificación, o de registro de acuerdo al Código, 
la clave del equipo o número de identificación 
(TAG);  
2. La descripción con datos técnicos 
que incluya:    2. La descripción con datos técnicos que 
incluya:  
a. Presión de diseño;    a. Presión de diseño;  
b. Capacidad de almacenamiento;    b. Capacidad de almacenamiento;  
c. Fecha de inicio de operación;    c. Fecha de inicio de operación;  
d. Espesores de pared de cuerpo y/o casquetes;    d. Espesores de pared de cuerpo y/o 
casquetes;  
e. Diámetro y longitud;    e. Diámetro y longitud;  
f. Peso (TARA);    f. Peso (TARA);  
g. Temperatura de diseño;    g. Temperatura de diseño;  
h. Dispositivos, instrumentos y 
accesorios de control y seguridad, 
incluyendo sus datos de calibración, y    h. Dispositivos, instrumentos y accesorios 
de control y seguridad, incluyendo sus datos de calibración, y  
i. Accesorios.    i. Accesorios.  
3. El año de fabricación;    3. El año de fabricación;  
4. El Código o Norma de Diseño y 
Construcción; 
    4. El Código o Norma de Diseño y 
Construcción;  
5. El fluido manejado;    5. El fluido manejado;  
6. Copia simple del informe de las 
pruebas al Recipiente de almacenamiento y 
del reporte de la prueba integral de 
hermeticidad, cuando apliquen;    6. Copia simple del informe de las pruebas 
al Recipiente de almacenamiento y del reporte de 
la prueba integral de hermeticidad, cuando 
apliquen;  
7. El documento que avale 
cumplimiento con la norma de fabricación 
aplicable;    7. El documento que avale cumplimiento con 
la norma de fabricación aplicable;  
8. La ubicación del recipiente de 
almacenamiento (plano de localización o 
croquis), cuando se cuente con éste;    8. La ubicación del recipiente de 
almacenamiento (plano de localización o croquis), cuando se cuente con éste;  
9. Las especificaciones técnicas de los 
instrumentos y dispositivos de seguridad;    9. Las especificaciones técnicas de los 
instrumentos y dispositivos de seguridad;  
10. El documento que avale el 
cumplimiento de pruebas del recipiente de 
almacenamiento, posterior a su puesta en 
operación;    10. El documento que avale el cumplimiento 
de pruebas del recipiente de almacenamiento, posterior a su puesta en operación;  
11. El documento que avale el 
cumplimiento del mantenimiento de los 
instrumentos de control;    11. El documento que avale el cumplimiento 
del mantenimiento de los instrumentos de control;   
 188     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
12. El documento que avale el remplazo 
de los dispositivos de seguridad;    12. El documento que avale el remplazo de los dispositivos de seguridad;  
13. Planos de diseño del recipiente de 
almacenamiento que contengan como 
mínimo:    13. Planos de diseño del recipiente de 
almacenamiento que contengan como mínimo:  
a. Los cortes;    a. Los cortes;  
b. Las dimensiones;    b. Las dimensiones;  
c. La ubicación de boquillas;    c. La ubicación de boquillas;  
d. Ubicación de los instrumentos, dispositivos de control y de seguridad;    d. Ubicación de los instrumentos, dispositivos de control y de seguridad;  
e. Arreglo básico de soporte o 
cimentación, y    e. Arreglo básico de soporte o cimentación, y  
f. Placa de identificación del recipiente de almacenamiento.    f. Placa de identificación del recipiente de almacenamiento.  
14. El documento que avale el 
cumplimiento normativo de la evaluación, al 
recipiente de almacenamiento en términos 
de la LFMN, realizada a los 10 años del inicio de operaciones y posteriormente cada 
5 años, para Estaciones de Servicio tipo 1;   Se modifica para adecuar a la 
definición de Estación de Servicio 
con Fin Específico del Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 14. El documento que avale el cumplimiento 
normativo de la evaluación, al recipiente de 
almacenamiento en términos de la LFMN, 
realizada a los 10 años del inicio de operaciones y posteriormente cada 5 años, para Estaciones 
de Servicio con Fin Específico tipo 1;  
15. Registro de las modificaciones 
realizadas al recipiente de almacenamiento, y    15. Registro de las modificaciones realizadas al recipiente de almacenamiento, y  
16. Información técnica disponible 
proporcionada por proveedores (catálogos, 
manuales, etc.);    16. Información técnica disponible 
proporcionada por proveedores (catálogos, 
manuales, etc.);  
BIBLIOGRAFÍA    BIBLIOGRAFÍA  
• LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE.    • LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
• REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL.    • REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.  
• LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.    • LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.  
• LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.    • LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.  
• REGLAMENTO FEDERAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.    • REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
• DISPOSICIONES Administrativas de 
carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección 
al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas 
Natural, Distribución y Expendio al Público 
de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.    • DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la 
conformación, implementación y autorización de 
los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al 
Medio Ambiente aplicables a las actividades de 
Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de 
Petróleo y de Petrolíferos.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     189 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
• NOM-001-SESH-2014, Plantas de 
distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su 
operación.    • NOM-001-SESH-2014, Plantas de distribución 
de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación.  
• NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).    • NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).  
• NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.    • NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.  
• NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de Gas L. P. para carburación. Diseño y construcción.    • NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de Gas L. P. para carburación. Diseño y construcción.  
• NOM-005-STPS-1998, “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte 
y almacenamiento de substancias químicas 
peligrosas”. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1998.    • NOM-005-STPS-1998, “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de substancias químicas 
peligrosas”. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1998.  
• NOM-008-SESH/SCFI-2010, Recipientes transportables para contener Gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y 
métodos de prueba.    • NOM-008-SESH/SCFI-2010, Recipientes 
transportables para contener Gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y 
métodos de prueba.  
• NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de 
Unidades de Medida.    • NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.  
• NOM-009-SESH-2011, Recipientes para 
contener Gas L.P., tipo no transportable. 
Especificaciones y métodos de prueba.    • NOM-009-SESH-2011, Recipientes para 
contener Gas L.P., tipo no transportable. 
Especificaciones y métodos de prueba.  
• NOM-11/1-SEDG-1999, Condiciones de 
seguridad de los Recipientes Portátiles para 
contener Gas L.P. en Uso.    • NOM-11/1-SEDG-1999, Condiciones de 
seguridad de los Recipientes Portátiles para 
contener Gas L.P. en Uso.  
• NOM-013-SEDG-2002, Evaluación de 
espesores mediante medición ultrasónica 
usando el método de pulso- eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil 
para contener Gas L.P. en uso.    • NOM-013-SEDG-2002, Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando 
el método de pulso- eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P. 
en uso.  
• NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 
identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias  químicas peligrosas 
en los centros de trabajo. Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Enero de 2001. MARIO ALBERTO CRUZ MOLINA NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Octubre de 2015. 
La NOM-018-STPS-2015 sustituyó a la 
NOM-018-STPS-2000, la actual norma 
entro en vigor el 10 de octubre de 2018. Procede, se sustituye para dar mayor 
claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, 
fracción II, de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”. NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo. Octubre de 2015.   
 190     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
 NADIA CECILIA CASTILLO 
CARRASCO NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Octubre de 2015. 
La NOM-018-STPS-2015 sustituyó a la 
NOM-018-STPS-2000, la actual norma entro en vigor el 10 de octubre de 2018. Procede, se sustituye para dar mayor claridad técnica. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización”. NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Octubre de 2015.  
• NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos 
a presión, recipientes criogénicos y 
generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.    • NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a 
presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.  
• NOM-026-STPS-2008, Colores y señales 
de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías.    • NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de 
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  
• NOM-028-STPS-2004, “Organización del 
trabajo-Seguridad en los procesos de 
sustancias químicas”. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enero de 2005.    • NOM-028-STPS-2004, “Organización del 
trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias químicas”. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enero de 2005.  
• NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo 
de presión (Seguridad, seguridad-Alivio y 
alivio), operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce.    • NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo de 
presión (Seguridad, seguridad-Alivio y alivio), operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce.  
• NOM-EM-004-ASEA-2017, 
Especificaciones y requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el expendio al público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión.    • NOM-EM-004-ASEA-2017, Especificaciones y 
requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el expendio al público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión.  
• NOM-EM-005-ASEA-2017, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos.    • NOM-EM-005-ASEA-2017, Que establece los 
criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, así como los elementos y procedimientos para la formulación de los Planes de Manejo de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos.  
• NMX-X-020-SCFI-2013, Industria del gas – 
Dispositivo de llenado de desconexión seca para uso en trasiego, entre recipientes no transportables – Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-X-020-SCFI-2007).    • NMX-X-020-SCFI-2013, Industria del gas – 
Dispositivo de llenado de desconexión seca para uso en trasiego, entre recipientes no transportables – Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-X-020-SCFI-2007).   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     191 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
• NMX-X-023-SCFI-2013, Industria del gas – 
Acoplamiento de llenado de desconexión 
seca para carga y descarga de los vehículos que transportan Gas L.P. – Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-X-
023-SCFI-2007). 
    • NMX-X-023-SCFI-2013, Industria del gas – 
Acoplamiento de llenado de desconexión seca 
para carga y descarga de los vehículos que 
transportan Gas L.P. – Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-X-023-
SCFI-2007).  
• NMX-AA-009-1993-SCFI, Contaminación 
Atmosférica - fuentes fijas - determinación de flujo de gases en un conducto por medio 
de tubo pitot.    • NMX-AA-009-1993-SCFI, Contaminación 
Atmosférica - fuentes fijas - determinación de 
flujo de gases en un conducto por medio de tubo 
pitot.  
• NMX-B-482-1991, Capacitación, 
calificación y certificación de personal de 
ensayos no destructivos.    • NMX-B-482-1991, Capacitación, calificación y 
certificación de personal de ensayos no destructivos.  
• NMX-R-019-SCFI-2011, Sistema 
armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos 
(Globally harmonized system).    • NMX-R-019-SCFI-2011, Sistema armonizado de 
clasificación y comunicación de peligros de los 
productos químicos (Globally harmonized 
system).  
• Manual de Obras Civiles Estructuras, 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto 
de Investigaciones Eléctricas.    • Manual de Obras Civiles Estructuras, Comisión 
Federal de Electricidad, Instituto de Investigaciones Eléctricas.  
• EC0252-2012, Estándar de competencia, 
Respuesta a emergencias que involucran 
materiales peligrosos.    • EC0252-2012, Estándar de competencia, 
Respuesta a emergencias que involucran materiales peligrosos.  
• EC0290-2012, Estándar de competencia, 
Atención de incendios que involucran 
materiales, productos y sustancias químicas.    • EC0290-2012, Estándar de competencia, 
Atención de incendios que involucran materiales, productos y sustancias químicas.  
• EC0291-2012, Estándar de competencia, 
Implementación de acciones de respuesta a 
emergencias en plantas industriales.    • EC0291-2012, Estándar de competencia, 
Implementación de acciones de respuesta a emergencias en plantas industriales.  
• Guía para la aplicación del estándar de 
competencia laboral: Implementación de la 
metodología para la gestión de perfiles y mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la organización. Basada en la metodología de la OIT de trabajo seguro (safework).    • Guía para la aplicación del estándar de 
competencia laboral: Implementación de la metodología para la gestión de perfiles y mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la organización. Basada en la metodología de la OIT de trabajo seguro (safework).  
• Lineamientos para la operación del 
Programa de Apoyo para la Productividad, 
2012    • Lineamientos para la operación del Programa 
de Apoyo para la Productividad, 2012  
• ISO-12944-1-8:1998, Corrosion protection 
of steel structures by protective paint 
systems.    • ISO-12944-1-8:1998, Corrosion protection of 
steel structures by protective paint systems.  
• ISO 7010, 2011, Graphical symbols -- 
Safety colours and safety signs -- Registered 
safety signs.    • ISO 7010, 2011, Graphical symbols -- Safety 
colours and safety signs -- Registered safety signs.  
• ISO 9712, 2012, Non-destructive testing -- 
Qualification and certification of NDT 
personnel.    • ISO 9712, 2012, Non-destructive testing -- 
Qualification and certific ation of NDT personnel.   
 192     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
• ISO 31000 :2009, Risk management -- 
Principles and guidelines.    • ISO 31000 :2009, Risk management -- Principles and guidelines.  
• ISO 10628-1:2014; Diagrams for the 
chemical and petrochemical industry — Part 
1: Specification of diagrams.    • ISO 10628-1:2014; Diagrams for the chemical 
and petrochemical industry — Part 1: 
Specification of diagrams.  
• ISO 10628-2:2012; Diagrams for the 
chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols.    • ISO 10628-2:2012; Diagrams for the chemical 
and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols.  
• IEC 60079-10-1, Explosive atmospheres – Part 10-1: Classification of areas – Explosive Gas atmospheres, 2008.    • IEC 60079-10-1, Explosive atmospheres – Part 
10-1: Classification of areas – Explosive Gas atmospheres, 2008.  
• IEC 61131-3:2003. Programmable Controllers – Part 1-3.    • IEC 61131-3:2003. Programmable Controllers – 
Part 1-3.  
• IEC 61508-1-7: 2010 Electronic Functional 
safety systems.    • IEC 61508-1-7: 2010 Electronic Functional safety systems.  
• IEC 61511-1-3:2016 Functional safety - 
Safety instrumented systems for the process 
industry sector - Part 1-3.    • IEC 61511-1-3:2016 Functional safety - Safety 
instrumented systems for the process industry 
sector - Part 1-3.  
• Procedimientos de PEMEX:    • Procedimientos de PEMEX:  
a. Permisos de Trabajo.    a. Permisos de Trabajo.  
b. PXR-PC-01-2012 Entrada segura a espacios confinados.    b. PXR-PC-01-2012 Entrada segura a espacios confinados.  
c. PXR-PC-02-2012 Protección contra 
incendio    c. PXR-PC-02-2012 Protección contra incendio  
d. PXR-PC-04-2012 Prevención de caídas.    d. PXR-PC-04-2012 Prevención de caídas.  
e. PXR-PC-05-2012 Seguridad eléctrica.    e. PXR-PC-05-2012 Seguridad eléctrica.  
f. PXR-PC-06-2012 Bloqueo de energía y 
materiales peligrosos.    f. PXR-PC-06-2012 Bloqueo de energía y 
materiales peligrosos.  
g. PXR-PC-07-2012 Delimitación de áreas de riesgo (peligrosas).    g. PXR-PC-07-2012 Delimitación de áreas de 
riesgo (peligrosas).  
h. PXR-PC-08-2012 Apertura y cierre de líneas y equipos de proceso.    h. PXR-PC-08-2012 Apertura y cierre de líneas y 
equipos de proceso.  
• ASME B16.34, 2013, Valves-Flanged, Threaded, and Welding End.    • ASME B16.34, 2013, Valves-Flanged, 
Threaded, and Welding End.  
• ASME Section V, 2017, Nondestructive 
Examination.    • ASME Section V, 2017, Nondestructive Examination.  
• ASME Section VIII Division I, 2017, Rules 
for Construction of Pressure Vessels.    • ASME Section VIII Division I, 2017, Rules for Construction of Pressure Vessels.  
• ASME B31.3-2016, PROCESS PIPING.    • ASME B31.3-2016, PROCESS PIPING.  
• API 510, 2014, Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, 
and Alteration.    • API 510, 2014, Pressure Vessel Inspection 
Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     193 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
• API Standard 520-Part I, 2014, Sizing, 
Selection, and Installation of Pressure-
relieving Devices, Part I—Sizing and 
Selection.    • API Standard 520-Part I, 2014, Sizing, 
Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices, Part I—Sizing and Selection.  
• API Standard 526, 2012, Flanged Steel 
Pressure Relief Valves.    • API Standard 526, 2012, Flanged Steel 
Pressure Relief Valves.  
• API 570: 2016, Piping Inspection Code: In-
service Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration of Piping Systems.    • API 570: 2016, Piping Inspection Code: In-
service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems.  
• API-RP-572, 2016, Inspection of Pressure 
Vessels.    • API-RP-572, 2016, Inspection of Pressure 
Vessels.  
• API RP 574, 2009 Inspection Practices for Piping System Components.    • API RP 574, 2009 Inspection Practices for 
Piping System Components.  
• API-579-1/ASME FFS-1, 2007, Fitness-For-Service.    • API-579-1/ASME FFS-1, 2007, Fitness-For-
Service.  
• API-580: 2016, Risk-Based Inspection.    • API-580: 2016, Risk-Based Inspection.  
• API Standard 608-2009, Metal Ball Valves-Flanged, Threaded and Welding End.    • API Standard 608-2009, Metal Ball Valves-
Flanged, Threaded and Welding End.  
• API 2510, 8th Edition-2001, Design and Construction of LPG Installations.    • API 2510, 8th Edition-2001, Design and 
Construction of LPG Installations.  
• Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition Volumes I & II.    • Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition 
Volumes I & II.  
• Fire Safety Analysis Manual for LP-Gas 
Storage Facilities, 2011, Propane Education 
& Research Council.    • Fire Safety Analysis Manual for LP-Gas Storage 
Facilities, 2011, Propane Education & Research 
Council.  
• NFPA 13, 2013, Standard for the 
Installation of Sprinkler System.    • NFPA 13, 2013, Standard for the Installation of Sprinkler System.  
• NFPA 14, 2013, Standard for the 
Installation of Standpipe and Hose Systems.    • NFPA 14, 2013, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems.  
• NFPA 15, 2015, Standard for Water Spray 
Fixed Systems for Fire Protection.    • NFPA 15, 2015, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.  
• NFPA 20, 2013, Standard for the 
Installation of Stationary Pumps for Fire 
Protection.    • NFPA 20, 2013, Standard for the Installation of 
Stationary Pumps for Fire Protection.  
• NFPA 24, 2013, Standard for the 
Installation of Private Fire Service Mains and 
Their Appurtenances.    • NFPA 24, 2013, Standard for the Installation of 
Private Fire Service Mains and Their Appurtenances.  
• NFPA 30, 2012, Flammable and 
Combustible Liquids Code.    • NFPA 30, 2012, Flammable and Combustible 
Liquids Code.  
• NFPA 58, 2014, Liquefied Petroleum Gas Code; National Fire Protection Association.    • NFPA 58, 2014, Liquefied Petroleum Gas Code; 
National Fire Protection Association.  
• NFPA 72, 2013, National Fire Alarm Code.    • NFPA 72, 2013, National Fire Alarm Code.  
• NFPA 25: 2011, Standard for the 
Inspection, Testing, and Maintenance of 
Water-Based Fire Protection Systems.    • NFPA 25: 2011, Standard for the Inspection, 
Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems.   
 194     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
• US EPA Method 2, Determination of Gas 
Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S 
Pitot Tube) February 2000.    • US EPA Method 2, Determination of Gas 
Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S Pitot Tube) February 2000.  
• US EPA Method 2A, Direct Measurement 
of Gas Volume Through Pipes and Small 
Ducts February 2000.    • US EPA Method 2A, Direct Measurement of 
Gas Volume Through Pipes and Small Ducts February 2000.  
• US EPA Method 2B, Determination of 
Exhaust Gas Volume Flow rate From 
Gasoline Vapor Incinerators February, 2000.    • US EPA Method 2B, Determination of Exhaust 
Gas Volume Flow rate From Gasoline Vapor Incinerators February, 2000.  
• US EPA Method 3A, Determination 
of Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations in Emissions from Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) 11/6/08.    • US EPA Method 3A, Determination of 
Oxygen and Carbon Dioxide Concentrations in Emissions from Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) 11/6/08.  
• US EPA Method 6C, Determination of Sulfur Dioxide Emissions From Stationary 
Sources (Instrumental Analyzer Procedure) 
11/6/08.    • US EPA Method 6C, Determination of Sulfur 
Dioxide Emissions From Stationary Sources 
(Instrumental Analyzer Procedure) 11/6/08.  
• US EPA Method 7E, Determination of Nitrogen Oxides Emissions From Stationary 
Sources (Instrumental Analyzer Procedure) 6/2/09.    • US EPA Method 7E, Determination of Nitrogen 
Oxides Emissions From Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) 6/2/09.  
• US EPA Method 10, Determination of 
carbon monoxide emissions from stationary 
sources 8/14/06.    • US EPA Method 10, Determination of carbon 
monoxide emissions from stationary sources 8/14/06.  
• US EPA Method 21, Determination of 
volatile organic compound leaks February 
2000.    • US EPA Method 21, Determination of volatile 
organic compound leaks February 2000.  
• US EPA Method 25A, Determination of 
total gaseous organic concentration using a 
flame ionization analyzer February 2000.    • US EPA Method 25A, Determination of total 
gaseous organic concentration using a flame ionization analyzer February 2000.  
• US EPA Method 25B, Determination of 
total gaseous organic concentration using a 
nondispersive infared analyzer February 2000.    • US EPA Method 25B, Determination of total 
gaseous organic concentration using a nondispersive infared analyzer February 2000.  
• ISGOTT, International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals.    • ISGOTT, International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals.  
• ISA-84.00.01-2004 Functional safety – safety instrumented systems for the process 
industry sector.    • ISA-84.00.01-2004 Functional safety – safety 
instrumented systems for the process industry sector.  
• Impact of Gasoline Blended with Ethanol 
on the Long-Term Structural Integrity of 
Liquid Petroleum Storage Systems and Components: 2003.    • Impact of Gasoline Blended with Ethanol on the 
Long-Term Structural Integrity of Liquid Petroleum Storage Systems and Components: 2003.  
• Guidelines for Engineering Design for 
Process Safety, 2nd Edition CCPS.    • Guidelines for Engineering Design for Process 
Safety, 2nd Edition CCPS.   
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     195 1.- SECCIÓN / CAPÍTULO / ARTÍCULO / 
PÁRRAFO 2.- EMISOR DEL COMENTARIO 3.- PROPUESTA / COMENTARIO / COMUNICACIÓN 4.- RESPUESTA 5.- TEXTO FINAL DE LA REGULACIÓN 6.- CONTROL DE MODIFICACIÓN 
• Inherently Safer Chemical Processes: A 
Life Cycle Approach, 2nd Edition. (CCPS)    • Inherently Safer Chemical Processes: A Life 
Cycle Approach, 2nd Edition. (CCPS)  
• Continuous Monitoring for Hazardous Material Releases, March 2009 CCPS.    • Continuous Monitoring for Hazardous Material 
Releases, March 2009 CCPS.  
• United States Code of Federal Regulations, 
33 CFR, Chapter I, Subchapter or Part 154, 156    • United States Code of Federal Regulations, 33 
CFR, Chapter I, Subchapter or Part 154, 156  
• Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment, October 2001. (CCPS).    • Layer of Protection Analysis: Simplified Process 
Risk Assessment, October 2001. (CCPS).  
• Guidelines for Initiating Events and 
Independent Protection Layers in Layer of 
Protection Analysis, February 2015. (CCPS).    • Guidelines for Initiating Events and Independent 
Protection Layers in Layer of Protection Analysis, February 2015. (CCPS).  
• Guidelines for Enabling Conditions and 
Conditional Modifiers in Layers of Protection Analysis, November 2013. (CCPS).    • Guidelines for Enabling Conditions and 
Conditional Modifiers in Layers of Protection Analysis, November 2013. (CCPS).  
 MARIO ALBERTO CRUZ 
MOLINA Se sugiere homologar en todo el 
documento las unidades de presión de kg 
a kgf o lb a lbf. 
Se debe de adecuar las unidades, aunque 
es frecuente encontrar el término "Kg", se debería utilizar Kgf puesto que estamos 
hablando de una fuerza y no de una masa. Procede, se revisa el documento 
normativo para realizar las 
modificaciones. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”.   
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere homologar en todo el 
documento cuando se menciona a los recipientes portátiles que presentan fuga se indique lo siguiente: “Recipientes Portátiles que presenten fuga y/o daño 
físico” No procede, es cuestión de 
mantenimiento que va a los procesos de aceptación o rechazo que se tiene que analizar ya que el Regulado es el que va a considerar que tipo de 
defecto trae el recipiente. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”.   
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere homologar en todo el 
documento las unidades de presión de kg 
a kgf o lb a lbf Procede, se revisa el documento 
normativo para realizar las 
modificaciones.   
 CARLOS DAN RUBIO 
MORAN Se sugiere revisar la numeración y 
justificación para una mayor comprensión 
del documento. Procede, se revisa el documento 
normativo para realizar las 
modificaciones donde se requiera. 
Se da respuesta al comentario con 
fundamento en los artículos 47, fracción II, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y 33, párrafo sexto del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización”.    
 196     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019  
ANEXO I 
 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: ESTACIONAMIENTO 
 DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: blanco. 
 Letras: blanco. 
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005). 
UBICACIÓN: Áreas de estacionamiento. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil 
o similar. 
 
ANEXO II 
 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA 
 DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: blanco. 
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005). 
UBICACIÓN: Módulo de abastecimiento, área 
de control, área de Recipientes 
de Almacenamiento. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o 
similar. 
  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     197  
   
 
ANEXO III 
 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PELIGR O DESCARGANDO COMBUSTIBLE 
 DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: negro. 
 Triángulo: contorno negro.  Relleno: amarillo (PMS 116 o 
RAL 1003). 
 Fondo: blanco. 
 Línea: negro. 
 Letras: negro. ACABADO: Fondo blanco y amarillo 
reflejante. 
UBICACIÓN: Área de recipientes de 
almacenamiento, durante las 
maniobras de descarga de 
combustibles. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar. 
  
 198     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019  
   
 
ANEXO IV 
 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECA UCIÓN RECIPIENTES CON FUGA 
 DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: negro. 
 Triángulo: contorno negro.  Relleno: amarillo (PMS 116 o 
RAL 1003). 
 Fondo: blanco. 
 Línea: negro. 
 Letras: negro. ACABADO: Fondo blanco y amarillo 
reflejante. 
UBICACIÓN: Áreas de recipientes con fuga de 
Gas Licuado de Petróleo. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar. 
  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     199  
   
 
ANEXO V 
 
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECA UCIÓN ÁREA FUERA DE SERVICIO 
 
 DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: negro. 
 Relleno: amarillo (PMS 116 o 
RAL 1003). 
 Fondo: blanco.  Línea: negro. 
 Letras: negro. 
ACABADO: Fondo blanco y amarillo 
reflejante. 
UBICACIÓN: Donde sea requerido. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre lámina pintro 
galvanizada o similar. 
  
 200     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019  
   
 
 
ANEXO VI 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTI VA: NO ESTACIONARSE 
DIMENSIÓN: 30.0 X 30.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Letra: negro. 
 Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 
3001). 
 Fondo: blanco. ACABADO: Fondo blanco y rojo reflejante. 
UBICACIÓN: Área de recipientes de 
almacenamiento. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar. 
  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     201  
   
 
ANEXO VII 
 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: 10 KM./H. MÁXIMA 
 DIMENSIÓN: 45.0 X 60.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Números y Letras: negro. 
 Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 
3001). 
 Línea: negro.  Fondo: blanco. 
ACABADO: Fondo blanco y rojo reflejante. 
UBICACIÓN: Accesos y circulaciones 
internas. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
similar. 
  
 202     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019  
   
 
ANEXO VIII 
 
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: PR OHIBIDO EL USO DE CELULAR 
 
 DIMENSIÓN: 18.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Números y Letras: negro. 
 Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 
3001). 
 Línea: negro. 
 Fondo: blanco. 
ACABADO: Fondo blanco y rojo reflejante. 
UBICACIÓN: Costados laterales del área de 
expendio y en caso de no 
poderse ubicar en éstos, se 
pueden colocar en las columnas 
o en el lateral del gabinete del área de expendio. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o similar. 
  
 Lunes 8 de julio de 2019 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     203  
ANEXO IX 
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN : INDICADOR DE SENTIDO 
 DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Silueta: blanco. 
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005). 
UBICACIÓN: Accesos. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil, sobre placa de acrílico o 
lámina pintro galvanizada o 
similar. 
 
ANEXO X 
SEÑALIZACIÓN DE OBLIGA CIÓN: APAGUE EL MOTOR 
 
 DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. 
COLORES: Letras: negro. 
 Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 
5005). 
 Fondo: blanco. 
UBICACIÓN: Costados laterales del área de 
expendio y en caso de no 
poderse ubicar en estos, se 
pueden colocar en las columnas 
o en el lateral del gabinete 
envolvente del área de 
expendio. 
REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de 
vinil o similar. 
  
 204     (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 8 de julio de 2019 ANEXO XI 
Plano  
 
_______________________________________