PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO DE PROTOCOLO  DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE COMBUSTIBLES  
 
PROTOCOLO  :  PC N° 61/4: 2021  
 
FECHA     :  14 de Mayo de 2021   
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales 
de instalación.  
 
PRODUCTO  : Válvulas de unión de Polietileno para 
redes de distribución de 
Combustibles Gaseosos. Serie 
Métrica.  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE EN 1555 -4:2011  – Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para el suministro de combustibles 
gaseosos – Polietileno (PE) – Parte 4: 
Válvulas.  
   
  UNE EN 1555 -1:2011 – Sistemas de 
canalización en materiales plásticos 
para el suministro de combustibles 
gaseosos – Polietileno (PE) – Parte 1: 
Generalidades.  
 
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. N°298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0431 , de fecha 23.08. 2010 , del 
Ministerio de Energía.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°          de fecha                      
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación y requisitos de Seguridad 
para “Válvulas de unión de Polietileno para redes de distribución de Combustibles 
Gaseosos. Serie Métrica” , de acuerdo con el alcance y campo de aplicación de la norma 
UNE EN 1555 -4:2011.  
. 
 
 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 2 de 9 
  CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
 
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Material   4   
1.1 Compuesto de PE  UNE -EN 1555 -4:2011  
UNE EN 1555 -1:2011  4.1 Crítico  (1)  
1.2 Materiales para partes de 
material distinto al polietileno  UNE -EN 1555 -4:2011  4.2 Mayor   
1.2.1  Generalidades  UNE -EN 1555 -4:2011  4.2.1  Mayor  (2) 
1.2.2  Partes Metálicas  UNE -EN 1555 -4:2011  4.2.2  Mayor   
1.2.3  Elastómeros  UNE -EN 1555 -4:2011  4.2.3  Crítico   
1.2.4  Otros materiales  UNE -EN 1555 -4:2011  4.2.4  Mayor   
2 Características Generales   5   
2.1 Aspecto de la válvula  UNE -EN 1555 -4:2011  5.1 Mayor   
2.2 Color  UNE -EN 1555 -4:2011  5.2 Mayor   
2.3 Diseño  UNE -EN 1555 -4:2011  5.3 Mayor   
2.3.1  Generalidades  UNE -EN 1555 -4:2011  5.3.1  Mayor   
2.3.2  Cuerpo de la válvula  UNE -EN 1555 -4:2011  5.3.2  Mayor   
2.3.3  Dispositivo de maniobra  UNE -EN 1555 -4:2011  5.3.3  Mayor   
2.3.4  Juntas  UNE -EN 1555 -4:2011  5.3.4  Mayor   
3 Características Geométricas   6   
3.1 Generalidades  UNE -EN 1555 -4:2011  6.1 Mayor   
3.2 Medición de dimensiones  UNE -EN 1555 -4:2011  6.2 Mayor   
3.3 Dimensiones de los extremos 
machos de las válvulas  UNE -EN 1555 -4:2011  6.3 Mayor  (3) 
3.4 Dimensiones de las válvulas 
con embocaduras para unión 
por electro fusión  UNE -EN 1555 -4:2011  6.4 Mayor  (4) 
3.5 Dimensiones del dispositivo de 
maniobra  UNE -EN 1555 -4:2011  6.5 Crítico   
4 Características mecánicas de 
las válvulas montadas   7   
4.1 Generalidades  UNE -EN 1555 -4:2011  7.1 Mayor  (5) 
4.2 Requisitos  UNE -EN 1555 -4:2011  7.2 Crítico   
5 Características Físicas   8   
5.1 Acondicionamiento  UNE -EN 1555 -4:2011  8.1 Mayor   
5.2 Requisitos  UNE -EN 1555 -4:2011  8.2 Crítico   
6 Marcado  UNE -EN 1555 -4:2011  10 Mayor  (6) 
 Condiciones de Entrega  UNE -EN 1555 -4:2011  11 Mayor   
 
Notas Tabla A:   
(1) En conformidad a lo indicado en la cláusula 4.1 de la norma UNE EN 1555 -4:2011, el fabricante o importador de la resina, 
deberá solicitar a la Super intendencia de Electricidad y Combustible el reconocimiento de la certificación de origen del 
compuesto PE80 y PE 100, según corresponda, de acuerdo a lo estipulado en el Sistema 6, estableci do en el artículo 5° del 
DS N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  
(2) Donde dice “una vida útil al menos igual a la de los tubos de PE conforme con la Norma EN 1555 -2 con los cuales están 
destinados a ser utilizados”, debe entenderse que deberá ser conforme con lo establecido en los PC N° 61/1, PC 61/2, PC 
61/3 o PC 68/1, de fecha 08.01.2007 (según corresponda) o la disposición que lo reemplace.  
(3) Donde dice “deben ser conformes con la Tabla 3 de la Norma EN 1555 -3:2010”, debe entenderse que deberá ser c onforme 
con lo establecido en los PC N° 61/1, PC 61/2 o PC 61/3, de fecha 08.01.2007 (según corresponda) o la disposición que lo 
reemplace.  
(4) Donde dice “deben ser conformes con la Tabla 1 de la Norma EN 155 5-3:2010”, debe entenderse que deberá ser conforme 
con lo establecido en los PC N° 61/1, PC 61/2 o PC 61/3, de fecha 08.01.2007 (según corresponda) o la disposición que lo 
reemplace  
(5) Donde dice “montadas con un tubo de la misma serie, conforme con la No rma EN 1555 -2”, debe entenderse que para los 
ensayos de las válvulas , estas  deberán ser montados con un tubo conforme a lo establecido en el PC N° 68/1, de fecha 
08.01.2007 o la disposición que lo reemplace.  
(6) Este marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo IV del presente Protocolo.  
(7) Las muestras que son sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas.  
(8) Los Organismos de Certificación encargados de realizar la certificación de las válvulas  en comento deberán solicitar los 
certificados o informes de ensayo que demuestren el cumplimiento del respectivo requisito de la norma UNE EN 1555 -4:2011 , 
los cuales de ben ser emitidos por entidades que cuenten con acreditación otorgada por un organismo acreditador miembro 
de IAF o ILAC, en el alcance correspondiente, o en su defecto se aceptan certificados emitidos por un organismo notificado 
por algún miembro de la Uni ón Europea. Los Organismos de Certificación nacionales deberán verificar que los certificados o PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 3 de 9 
  informes de ensayo presentados se encuentren vigentes y que correspondan a los productos solicitados. Adicionalmente se 
debe requerir la Declaración del Anexo A . La presente nota sólo aplica a los productos que cuenten con algún material que 
deba cumplir con el requisito específico.  
(10) El fabricante de las válvulas debe entregar al Organismo de Certificación una ficha técnica que incluya como información  
mínima  lo siguiente:  
- Campo de aplicación (T° límite de la tubería y accesorio de unión,  SDR)  
- Dimensiones  
- Instrucciones de instalación  
- Equipo requerido para la fusión  
- Instrucciones para la fusión  
 
CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias.  
 
1 ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
(SISTEMA 1)  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Para los  ensayos de Tipo se deben proporcionar  a lo menos  30 (treinta ) unidades , o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en las cláusulas  4.1, 4.2.3, 6.5, 7.2 (1), 8.2, 10 y 11  de la norma 
UNE -EN 1555 -4:2011 , según  la TABLA  A, del Capítulo II del presente protocolo . Sin 
perjuicio, y más allá de la inspección visual y documental que deben realizar los 
Organismos de Certificación, deberán requerir al momento de plantearse las 
solicitudes de seguimiento las respectivas declarac iones por parte del importador o 
fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que 
la producción o partida siguen siendo conformes con el tipo aprobado, de acuerdo a 
lo establecido en el Anexo A (2) (Este documento será cus todiado por el Organismo 
de Certificación) . No obstante,  los Organismos de Certificación mantienen sus 
responsabilidades como administradores del sistema de certificación.  
 
Nota  punto 1.2.1.1 :  
(1) Para el ensayo de Resistencia hidrostática, solo deberán aplicarse las resistencias con tiempo de falla de 100 y 1 65 horas.  
(2) De no ser presentado el documento descrito en el Anexo A, el Organismo de Certificación no podrá aceptar la solicitud de 
certificación . 
 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 4 de 9 
  1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la TABLA B.  
TABLA B  
Tamaño de la p artida  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra 
(unidades)  
(1) (2) Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
30 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas TABLA B:   
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.  
(2) Por cada ensayo de las Tablas 1 y 3 de la norma UNE EN 1555 -4:2011, el Organismo de Certificación deberá 
extraer la cantidad de muestras establecidas. Lo anterior, adicional al tamaño de la muestra señaladas  para cada 
tamaño de partida . 
1.2.2  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volv er a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instruccione s para que se extraiga en una segunda inspección una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total 
de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2,  del Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento), en el Ítem “Otros Antecedentes”, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.   
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión de l informe.    
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL MERCADO  (SISTEMA 2)  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Para los ensayos de Tipo se deben proporcionar  a lo menos 30 (treinta) unidades, o 
las que sean necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 5 de 9 
   
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  C. 
TABLA C 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) (5) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  (2) 
Acepta  Rechaza  
30 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA C:  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la 
Superintendenc ia de Electricidad y Combustibles, indicando que las producciones siguen siendo conformes con el 
tipo aprobado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo de 
Certificación). No obstante, los Organismos de C ertificación mantienen sus responsabilidades como administradores 
del sistema de certificación  
(4) Por cada ensayo de las Tablas 1 y 3 de la norma UNE EN 1555 -4:2011, el Organismo de Certificación deberá extraer 
la cantidad de muestras establecidas. Lo anterio r, adicional al tamaño de la muestra señaladas para cada tamaño de 
partida.  
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación, por ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a certificar dicha 
partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena 
Oficial NCh 44.Of2007, sus modificaciones o la disposición que la reemplace y el 
Organismo de Certific ación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda 
inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en  el comercio, a lo menos, 30 (treinta ) unidad es del producto 
certificado cada seis meses, efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 6 de 9 
   
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabricante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser informad o por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha 
de su realización .  
 
3. ENSAYO POR LOTES  (SISTEMA 3) 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo con  la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación  se basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo con  lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5 
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo con  la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
3.1.4  Rechazo del lote 
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modifica ciones 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 7 de 9 
  En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  (SISTEMA 5)  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán a lo menos, 30 (treinta ) o las que sean necesarias 
para realizar los ensayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, 
en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su realización .  
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  (SISTEMA 6)  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de 
acuerdo con  lo señalado en la TABLA D, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el pu nto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
TABLA D 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  Unidades  
n A R n A R n A R 
30          150 2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
n= tamaño de muestra ;  A= acepta ; R = rechaza  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 8 de 9 
  Nota s TABLA D: 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Por cada ensayo de las Tablas 1 y 3 de la norma UNE EN 1555 -4:2011, el Organismo de Certificación deberá 
extraer la cantidad de muestras establecidas.  Lo anterior, adicional al tamaño de la muestra señaladas para cada 
tamaño de partida.  
5.3 Rechazo de la muestra   
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificacione s 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el  punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el recha zo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Adicionalmente al Marcado indicado en la normativa técnica y cualquiera sea el 
sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para 
este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente 
con l o siguiente:  
 
1.1 En el cuerpo:  
 
a) Nombre del fabricante o sigla  
b) Diámetro nominal de la tubería y/o accesorio con la cual la válvula es unida  
c) Año y mes de fabricación  (cuya constancia se debe registrar en el certificado de 
aprobación y/o seguimiento)  
d) Tipo de fluido, con denominación de la palabra “GAS”  
e) País de fabricación  
 
1.2    En la etiqueta o embalaje del producto  
 
a) Material y designación  
b) Tiempo máximo de almacenamiento  
c) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo con R.E. Nº2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/ CDC/cdc  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC  N° 61/4:2021 
 
Página 9 de 9 
  ANEXO A 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO  
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente / Superintendenta de Electricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº……… ….. Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser ver dadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Repres entante Legal del solicitante