PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 1 de 9 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE COMBUSTIBLES  
 
PROTOCOLO  :  PC Nº 84/2:2020 
 
FECHA     :  19 de Junio  de 2020   
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales 
de instalación.  
 
PRODUCTO  : Reguladores de Alta a Media Presión  
para equipos de soldeo , conectados  
a cilindros portátiles soldados para 
butano, propano y sus mezclas.  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 1612 9:2014  – Reguladores 
de presión, inversores automáticos, 
con una presión máxima de salida de 
4 bar, con un caudal máximo de 150 
kg/h, dispositivos de seguridad 
asociados y adaptadores para 
butano, propano y sus mezclas.  
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y  
Reconstrucción.  
 
  D.S. N°298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° 0431, de fecha 23.08.2010 , del 
Ministerio de Energía.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°          de fecha                      
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El presente protocolo establece el procedimiento de certificación y requisitos de Seguridad 
para “Reguladores de Alta a Media Presión para equipos de soldeo, conectados cilindros 
portátiles soldados para butano, propano y sus mezclas” , de acuerdo con el alcance y 
campo de aplicación de la norma UNE -EN 16129:2014.  
. 
 
CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Tipos de dispositivos de 
regulación      
1.1 Introducción  UNE -EN 16129:2014  4.1 Mayor   
1.2 Otros dispositivos de regulación  UNE -EN 16129:2014  4.3 Mayor   
 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 2 de 9 
  2 Características de 
Construcción      
2.1 Generalidades  UNE -EN 16129:2014  5.1 Mayor  (3), (5) 
2.2 Materiales  UNE -EN 16129:2014  5.2 Mayor  (1), (6) 
2.3 Requisitos especiales  UNE -EN 16129:2014  5.3   
2.3.1  Subconjunto Manométrico (solo 
dispositivos de regulación)  UNE -EN 16129:2014  5.3.1  Mayor   
2.3.2  Subconjunto de regulación (solo 
dispositivos de regulación)  UNE -EN 16129:2014  5.3.2  Mayor   
2.3.3  Subconjunto de contrapresión 
(solo dispositivos de regulación)  UNE -EN 16129:2014  5.3.3  Mayor   
2.3.4  Subconjunto de conexión  UNE -EN 16129:2014  5.3.4  Critico  (1) 
(7), (8)  
2.4 Resistencia mecánica  UNE -EN 16129:2014  5.4   
2.4.1  Resistencia al impacto  UNE -EN 16129:2014  5.4.1  Crítico  (1) 
2.4.2  Resistencia a la presión  UNE -EN 16129:2014  5.4.2  Crítico  (1) 
2.4.3  Resistencia de las conexiones  UNE -EN 16129:2014  5.4.3  Crítico  (1), (2) 
2.5 Estanqueidad  UNE -EN 16129:2014  5.5 Crítico   
2.6 Resistencia mecánica  UNE -EN 16129:2014  5.6  (1) 
2.6.1  Reguladores  UNE -EN 16129:2014  5.6.1  Crítico   
2.6.2  Dispositivos equipados con 
dispositivos de cierre manual  UNE -EN 16129:2014  5.6.3  Crítico   
2.6.3  Dispositivos con acoplamiento 
rápido  UNE -EN 16129:2014  5.6.4  Crítico   
2.7 Resistencia a las variaciones 
higrométricas  UNE -EN 16129:2014  5.7 Crítico  (1) 
2.8 Resistencia a la corrosión  UNE -EN 16129:2014  5.8 Crítico  (1) 
3 Características de 
Funcionamiento      
3.1 Generalidades  UNE -EN 16129  6.1 Mayor   
3.2 Reguladores  UNE -EN 16129  6.2   
3.2.1  Presiones de alimentación y 
regulada para reguladores 
ajustables o fijos utilizados en 
instalaciones cuya presión final 
no se indica en la Norma EN 
437 UNE -EN 16129  6.2.2  Crítico   
3.2.2  Reguladores variables  UNE -EN 16129  6.2.3  Crítico   
4 Dispositivos de seguridad  UNE -EN 16129  Anexo A  
Anexo B  Crítico  (4) 
5 Marcado, embalaje, 
instrucciones   8  (9) 
 
 
Notas Tabla A:   
 
(1) Por cada ensayo destructivo, deberá tomarse una unidad del producto, adicionalmente al tamaño de la muestra establecida 
para cada Sistema de Certificación en el presente protocolo . 
(2) No se permite el uso de adaptadores, para conectar la válvula de cierre automática del cilindro al dispositivo de regulación.  
(3) El regulador  deberá tener al menos un dispositivo de seguridad . 
(4) Los ensayos deberán aplicarse en concordancia con el dispositivo de seguridad  declarado  por el fabric ante del regulador.  
(5) Si regulador incorpora manómetro,  este debe ser diseñado bajo las normas UNE EN 837 -1 y/o UNE EN ISO 5171, según 
corresponda. Además, el conjunto (regulador – manómetro) será  sometidos a los ensayos establecidos en el presente 
protocolo.  
(6) Los materiales y piezas de elastómero  sean juntas o membranas deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente 
protocolo, y además deberán cumplir los requisitos establecidos en los Protocolos de análisis y/o Ensayos PC 66/1 y PC 66/2 
vigentes, o la norma UNE EN  549, según correspon da. Lo cual deberá ser verificado con la tenencia de un certificado de 
aprobación otorgado por un organismo de certificación nacional o extranjero, según corresponda.  
(7) La conexión de entrada debe cumplir con lo indicado en la figura G .56 o G .62 de la norma NCh 1902:2010  
(8) La conexión de salida debe cumplir con lo indicado  en la figura H.9 de la norma NCh 1902:2010.  
(9) Este Marcado considera el marcado normativo y el marcado nacional, dispuesto en el Capítulo   IV del presente Protocolo.  
(10) Los Org anismos de Certificación deberán verificar que los materiales utilizados para la construcción del producto  cumplan 
con las especificaciones indicadas en la Norma UNE EN 16129:2014, lo cual podrá hacerse efectivo  mediante un certificado 
de aprobación otorgado por un organismo de certificación autorizado por la Superintendencia, para tales efectos. En el caso 
de no existir este certificado el Organismo de Certificación podrá aceptar certificados de aprobación otorga dos por Organismos 
de Evaluación de la Conformidad que se encuentre debidamente acreditados para  las normas que corresponda, y cuyo 
alcance incluya la Norma UNE EN 16129:2014  
(11) Las muestras que puedan ser sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas  
 
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 3 de 9 
  CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias.  
 
1. ENSAYO DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
(SISTEMA 1)  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán  a lo menos  10 (diez) unidades , o las que sean 
necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en los puntos N° 2.2, 2.3. 1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.5, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3,  2.7, 2.8,  3.1, 3.2.1, 3.2.2 , 4 y 5  de la TABLA  A, del Capítulo 
II del presente protocolo . Sin perjuicio, y más allá  de la inspección visual y 
documental que deben realizar los Organismos de Certificación, deberán requerir al 
momento de plantearse las solicit udes de seguimiento las respectivas declaraciones 
por parte del importador o fabricante hacia la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, indicando que la producción o partida siguen siendo conformes con 
el tipo aprobado, de acuerd o a lo establecido en el Anexo A (Este documento será 
custodiado por el Organismo de Certificación) . No obstante,  los Organismos de 
Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores del sistema de 
certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : De no ser presentado el d ocumento descrito en el Anexo A, el Organismo de Certificación no podrá 
aceptar la solicitud de certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la TABLA B.  
TABLA B  
Tamaño de la p artida  
(unidades)  Tamaño de la 
muestra 
(unidades)  
(1) (2) Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas TABLA B:   
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la  realización de los ensayos destructivos .  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 4 de 9 
  1.2.2  Rechazo de la muestra tomada en fábrica o de la partida de im portación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o importador 
requirieran volver a certificar dicho lote, el fabricante o importador deberá  aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda inspección una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total 
de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señalados en el punto 1.2.1.2, del Capítulo III del presente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.    
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del informe.    
 
 
 
2. ENSAYO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL  MERCADO  (SISTEMA 2)  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán  a lo menos 10 (diez) unidades, o las que sean 
necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
2.2 Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Aprobación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  C. 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 5 de 9 
  TABLA C 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) (4) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestral  
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA C:  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguiente.  
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles , indicando que las producciones siguen siendo conformes con el 
tipo aprobado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo A (Este documento se rá custodiado por el Organismo de 
Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores 
del sistema de certificación  
(4) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organi smo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayos destructivos.  
 
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricación, por ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a certificar dicha 
partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena 
Oficial NCh 44.Of2007, sus modifica ciones o la disposición que la reemplace y el 
Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda 
inspección una muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del i nforme.  
 
2.3 Verificación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, 10 (diez) unidad es, o las que sean 
necesarias para realizar todos los ensayos  del producto certificado cada seis meses, 
efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del 
Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una auditoría anual al fabric ante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser informado por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a  treinta días desde la fecha 
de su realización .  
 
 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 6 de 9 
  3. ENSAYO POR LOTES  (SISTEMA 3) 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo con  la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especificados a continuación  se basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo con  lo siguiente:  
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspección     : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Recha za con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo con  la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
Adicionalmente, a las muestras correspondientes a los Planes de muestreo 
precedentes , el organismo de certificación deberá extraer las unidades necesarias 
para la realización de los ensayos destructivos.  
3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar e l lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 7 de 9 
   
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  (SISTEMA 5)  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán a lo menos, 10 (diez) o las que sean necesarias 
para realizar los ensayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº298, de 2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la Superintendencia, 
en un plazo no superior a treinta días  desde la fecha de su realización .  
 
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  (SISTEMA 6)  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconocimiento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
 
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o partida, de 
acuerdo con  lo señalado en la TABLA D, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el pu nto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 8 de 9 
  TABLA D 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  Unidades  
n A R n A R n A R 
2            15 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
16           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
 
Nota s TABLA D: 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayos destructivos .  
5.3 Rechazo de la muestra   
De ser rechazada  la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones 
o la disposici ón que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar  el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Adicionalmente al Marcado indicado en la normativa técnica y c ualquiera sea el 
sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para 
este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente 
con lo siguiente:  
 
a) Marcado de acuerdo con lo dispuesto en la TABLA A, del presente protocolo . 
b) Mes/año de fabricación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto, y cuya 
constancia se debe registrar en el certificado de aprobación y/ o seguimiento.  
c) País de fabricación del producto  
d) Tipo de Combustible permitido para utilizar.  
e) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo con R.E. Nº2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instruc ciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar el producto.  
 
RHO /CDC/cdc  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº84/2:2020  
 
Página 9 de 9 
  ANEXO A 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO   
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente  
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE DECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº…… ……. Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdadera la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad c ivil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y Firma del Repres entante Legal del solicitante