2019 -060  Página 1 de 15 
 
 
 RESOLUCIÓN No.  
 
SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD  
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa  sobre su contenido y 
características”;  
 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial -Suplemento No. 853 del 
2 de enero de 1996;  
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece 
las disposiciones para la elabora ción, adopción y aplicación de r eglamentos técnicos por 
instituciones del Gobierno Central y su notificación a los demás Miembro s; 
 
Que,  el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de normas;  
 
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ens ayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología” , 
modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;  
 
Que,  el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala “(…) Esta ley tiene como 
objetivo establecer el marco jurídico destinado a:  i) regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumpl imiento de 
los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, 
animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas 
engañosas y la corrección y sanción de estas p rácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la 
calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.” ; 
 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11 256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registr o Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, 
códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar 
al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su cont enido sin costo;  
 
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial -Suplemento  No. 
263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización por Servicio Ecuatoriano d e Normalización. (…)” ; 
 
Que, mediante Resolución No. 17 529  del 16 de octubre de 2017, publicada en el Registro Oficial 
No. 1 40 del 14  de diciembre  de 2017, se  oficializó con el carácter de Obligatorio  la Primera 
Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 1 38 (1R) “Eficiencia energética para 
ventiladores de motor de  potencia eléctri ca de entrada entre 125 W y 500 kW”, la misma  que entró 
en vigencia el 12 de junio  de 2018;  
 
Que, mediante Resolución No. 17 6 19 del 22 de diciembre de 2017, publicada en el Registro Oficial 
No. 159  del 12 de enero de 2018, se  oficializó con el carácter de Obligatorio  la Fe de erratas del 
reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 1 38 (1R) “Eficiencia energética para ventiladores de 
motor de potencia eléctrica de entrada entre 125 W y 500 kW ”, la misma que entró en vigencia el 
22 de diciembre de 2017;    
 
 
 
2019 -060  Página 2 de 15 
 
 
  
Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en 
el literal b) del artí culo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “ b) Formular, 
en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, lo s planes de trabajo, así 
como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(…)” ha formulado el proyecto 
de Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano,  PRTE INEN 1 38 (2R) “Eficiencia 
energética para ventiladores de motor de  potencia eléctri ca de entrada entre 125 W y 500 kW”; 
 
Que,  en conformidad con numeral el 2.9.2 del artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC y, el artículo 12 de la Decisión 827 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
CAN, se Notificará a través de la Secretaría General correspondiente el mencionado proyecto de 
reglame nto técnico ;  
 
Que,  el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: 
“La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida 
humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra 
prácticas engañosas ”; 
 
Que, mediante Resolución COMEX No. 020 -2017 del Comité de Comercio Exteri or, entró en 
vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador;  
 
Que, la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 
“Lineamientos para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la Co munidad Andina 
y a nivel comunitario”;  
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y 
Productividad encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación 
con el Servicio Ecuatoria no de Normalización – INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – 
SAE, realizar un análisis y mejorar los reglamentos técnicos ecuato rianos RTE INEN; así como, los 
proyectos de r eglamentos que se encuentran en etapa de notificación, a fin de determina r si cumplen 
con los legítimos objetivos planteados al momento de su emisión;  
 
Que,  por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el 
Registro Oficial -Suplemento No.  387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta 
“Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes 
instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”;  y en su artículo 2 dispone “Una 
vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Co mercio Exterior, Inversiones y 
Pesca”;  
 
Que,  en la normativa ibidem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por 
absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones 
constantes en leyes, decre tos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al 
Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca , serán asumidas por el Ministerio de  Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;  
 
Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad , establece que “ En 
relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las 
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
en el ámbito de su competencia. (…)” , en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar 
con el carácter de Obligatorio , la Segunda Revisión  del reglamento técnico ecuatoriano,  RTE 
INEN  138 (2R) “Eficiencia energética para ventiladores de motor de  potencia eléctri ca de entrada   
 
 
 
2019 -060  Página 3 de 15 
 
 
 entre 125 W y 500 kW”; mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo 
equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;   
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2 011, se delega a la Subsecretarí a de la Calidad la 
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos 
de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calida d y en su Regl amento 
General;  y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,  
 
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1. - Notificar el proyecto de  Segunda Revisión  del: 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 1 38 (2R) 
“EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA VENTILADORES DE MOTOR DE POTENCIA ELÉCTRICA 
DE ENTRADA ENTRE  125 W y 500 kW ” 
 
 
1. OBJETO  
 
 
1.1 Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los ventiladores de 
motor de potencia eléctrica de entrada entre 125 W y 500 kW , previamente a la comercialización de 
productos nacionales e importados , con el propósito de proteger el medio ambiente; así como prevenir 
prácticas que puedan inducir a error.  
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN  
 
 
2.1 Este reglamento técnico se aplica a  los productos:  
 
2.1.1 Ventiladores de motor de potencia eléctrica de entrada entre 125 W y 500 kW . 
 
2.2 Los productos que son objeto de aplicación de este reglamento técnico se encuentran 
comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:  
 
Clasificación  
Código  Designación del producto/mercancía  Observaciones  
84.14  Bombas de aire o de vacío, compresores 
de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o 
reciclado, con ventilador incorporado, 
incluso con filtro.   
 - Ventiladores:   
8414.59 .00.00  - - Los demás  Aplica a los productos/mercancías citados 
en el campo de aplicación del  reglamento 
técnico RTE INEN 138  (2R); y, se debe 
tomar en cuenta las exclusiones citadas 
en este reglamento técnico.  
   
 
 
 
2019 -060  Página 4 de 15 
 
 
 2.3 Este reglamento técnico no aplica a:  
 
2.3.1  Ventiladores de uso automotriz . 
 
 
3. DEFINICIONES  
 
 
3.1 Para efectos de aplicación de este reglamento técnico se adoptan las definiciones que a 
continuación se detallan . 
 
3.1.1  Categoría de eficiencia.  Fórmula relativa a la energía de salida del gas (en general aire) del 
ventilador utilizada para determinar la  eficiencia energética estática o total del ventilador, en la que:  
 
a) la presión estática del ventilador (p sf) se ha utilizado para determinar la potencia del gas del 
ventilador en la ecuación relativa a la eficiencia estática del ventilador; y,  
 
b) la presión total del ventilador (p f) se ha utilizado para determinar la potencia del gas del 
ventilador en la ecuación relativa a la eficiencia total.  
 
3.1.2  Categoría de medición.  Ensayo, medición o régimen de utilización que define las condiciones 
de entra da y de salida del ventilador sujeto al ensayo.  
 
3.1.3  Categoría de medición A. Régimen de medición del ventilador en condiciones de entrada y 
salida libres.  
 
3.1.4  Categoría de medición B. Régimen de medición del ventilador en condiciones de entrada libre 
y con un conducto acoplado a la salida.  
 
3.1.5  Categoría de medición C. Régimen de medición del ventilador con un conducto acoplado a la 
entrada y condiciones de salida libre.  
 
3.1.6  Categoría de medición D.  Régimen de medición del ventilador con un conducto situado a la 
entrada y a la salida.  
 
3.1.7  Caudal de volumen de estancamiento de entrada (q).  Volumen de gas (en general aire) que 
pasa por el ventilador por unidad de tiempo (m3/s) y que se calcula sobre la base de la masa del gas 
desplazada por el ventilador (en kg/s), dividida por la densidad de este gas a la entrada del ventilador 
(en kg/m3). 
 
3.1.8  Certificado de conformidad.  Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o 
sistema  de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o 
servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 
especificación técnica o documento normativo específico.  
 
3.1.9  Consumi dor. Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice o 
disfrute bienes o servicios.  Cuando el p resente reglamento mencione al c onsumidor, dicha 
denominación inclu irá al u suario.  
 
3.1.10  Distribuidores o c omerciantes.  Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 
venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, a un 
cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  
3.1.11  Eficiencia estática.  La eficiencia energética del ventilador, basada en la medida de la presión 
estática del ventilador (p sf). 
 
3.1.12  Eficiencia global.  Eficiencia estática o eficiencia total, según proceda.    
 
 
 
2019 -060  Página 5 de 15 
 
 
  
3.1.13  Eficiencia total.  Eficiencia energética del ventilador, basada en la medida de la presión total 
del ventilador (p f). 
 
3.1.14 Embalaje.  Es la  protección al envase y al producto mediante un material adecuado con el 
objeto de protegerlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su manipulación 
durante el transporte y almacenamiento.  
 
3.1.15  Empaque o e nvase . Todo mate rial primario o secundario que contiene o recubre al producto 
hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo del deterioro y facilitar su 
manipulación.  
 
3.1.16  Ensamblaje final.  Ensamblaje acabado o realizado in situ, de un ventilador que contiene todos 
los elementos para convertir la energía eléctrica en potencia de gas (en general aire) sin necesidad 
de añadir ninguna pieza o componente.  
 
3.1.17  Ensamblaje no final.  Ensamblaje de partes del ventilador, compuesto, al menos, por la 
turbina, que necesita la incorporación de uno o varios componentes externos para poder convertir 
la energía eléctrica en potencia de gas (en general aire) del ventilador.  
 
3.1.18  Grado de eficiencia.  Parámetro de cálculo de la eficiencia energética objetivo de un ventilador 
con una potencia eléctrica de entrada específica en su punto de eficiencia energética óptima 
(expresada en forma de parámetro (N) en el cálculo de la eficiencia energéti ca del ventilador).  
 
3.1.19  Importador . Persona natural o jurídica que de manera habitual importa bienes para su venta 
o provisión en otra forma al interior d el territorio nacional.  
 
3.1.20 Indeleble.  Que no se puede borrar.  
 
3.1.21  Inspección. Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales.  
 
3.1.22 kp. Coeficiente de compresibilidad para el cálculo de la potencia de gas (en general aire) total 
del ventilador.  
 
3.1.23 kps. Coeficiente de compresibilidad para el cálculo de la potencia de gas (en general aire) 
estática del ventilador.  
 
3.1.24  Límite aceptable de calidad ( AQL).  Nivel de calidad que es el peor promedio tolerable del 
proceso cuando se envía una serie continua de lotes para muestreo de aceptación.  
 
3.1.25 Mando de regulación de velocidad.  Convertidor electrónico de potencia integrado al motor o 
al ventilador (o que funciona como un sistema único), que adapta continuamente la electricidad 
suministrada al motor eléctrico con el fin de controlar la potencia mecánica del motor eléctrico de 
acuerdo con la característica de velocidad de rotación de la car ga impulsada por el motor, con 
exclusión de los reguladores de tensión variable, donde solo varía la tensión de alimentación del 
motor.  
 
3.1.26  Marca o nombre comercial . Cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el 
mercado.  
3.1.27  Organismo Acreditado.  Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 
competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de actividades de evaluac ión 
de la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la 
entidad de acreditación.  
   
 
 
 
2019 -060  Página 6 de 15 
 
 
 3.1.28  Organismo Designado.  Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo de 
inspección, que ha sido autorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca (MPCEIP ) conforme lo establecido por la  Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para 
que lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad.  
 
3.1.29  Organismo Reconocido.  Es un organismo de evaluación de la conformidad con competencia 
en pruebas de ensayo o calibración, inspección o certificación de producto, acredit ado por un 
Organismo de Acreditación que es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de 
IAF o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios (ILAC), según corresponda . 
 
3.1.30  País de origen . País de fabricación, producción o elaboración del producto.  
 
3.1.31 Presión dinámica.  Presión calculada a partir del caudal másico, de la densidad media del gas 
(en general aire) a la salida del ventilador y de la superficie de la salida del ve ntilador.  
 
3.1.32  Presión estática del ventilador  (psf). Presión total del ventilador (p f) menos la presión dinámica 
del ventilador corregida por el factor Mach.  
 
3.1.33  Presión total del ventilador  (pf). Diferencia entre la presión de estancamiento a la salida del 
ventilador y la presión de estancamiento a la entrada del ventilador.  
 
3.1.34 Productores o fabricantes.  Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 
transforman bienes intermedios o finales para su provisi ón a los consumidores.  
 
3.1.35  Transmisión.  Sistema de transmisión de un ventilador que no es directa. Estos sistemas de 
transmisión pueden incluir transmisiones por correa, caja de cambios o acoplamiento de 
deslizamiento.  
 
3.1.36  Transmisión de alta eficiencia.  Transmisión que utiliza una correa cuya anchura es, al menos, 
el triple de la altura de la correa, una correa dentada o que utiliza engranajes dentados.  
 
3.1.37  Transmisión de baja eficiencia.  Transmisión que utiliza una correa cuya anchura es inferior 
al triple de la altura de la correa o que utiliza otra forma de transmisión distinta de una transmisión 
de alta eficiencia.  
 
3.1.38  Transmisión directa . Sistema de transmisión de un ventilador en el cual la turbina está fija al 
árbol motor, bien directamente, o por acoplamiento coaxial, y en el que la velocidad de la turbina es 
idéntica a la velocidad de rotación del motor.  
 
3.1.39  Turbina.  La parte del ventilador que transmite energía al flujo de gas (en general aire) y que 
también se denomi na rueda del ventilador.  
 
3.1.40  Ventilador axial.  Ventilador que propulsa gas (en general aire) en la dirección axial hacia el 
eje de rotación de la turbina o turbinas con un movimiento tangencial giratorio creado por la rotación 
de la turbina o turbinas. El ventilador axial puede estar equipado o no con una carcasa cilíndrica, 
álabes -guía de entrada o salida, o con un panel o anillo de orificio.  
 
3.1.41  Ventilador centrífugo.  Ventilador en el cual el gas (en general aire) entra en la turbina o 
turbinas en una dirección básicamente axial y sale en una dirección perpendicular a ese eje; la 
turbina puede tener una o dos entradas y, puede tener o no una carcasa.  
3.1.42  Ventilador centrífugo con palas curvadas hacia atrás con carcasa.  Venti lador centrífugo con 
una turbina en la que la dirección de salida de las palas en la periferia está curvada hacia atrás 
respecto de la dirección de rotación y equipada con una carcasa;  
   
 
 
 
2019 -060  Página 7 de 15 
 
 
 3.1.43  Ventilador centrífugo con palas curvadas hacia atrás sin carcas a. Ventilador centrífugo en el 
que la dirección de salida de las palas de la turbina o turbinas en la periferia está curvada hacia 
atrás respecto de la dirección de rotación y que no tiene carcasa.  
 
3.1.44  Ventilador centrífugo con palas curvadas hacia del ante.  Ventilador centrífugo en el que la 
dirección de salida de las palas de la turbina o turbinas en la periferia está curvada hacia delante 
respecto a la dirección de rotación.  
 
3.1.45  Ventilador centrífugo con palas radiales.  Ventilador centrífugo en el que la dirección de salida 
de las palas de la turbina o turbinas en la periferia es radial respecto del eje de rotación.  
 
3.1.46  Ventilador tangencial.  Ventilador en el que el paso del gas (en general aire) a través de la 
turbina se realiza en una dirección esencialmente en ángulo recto respecto de su eje, tanto a la 
entrada como a la salid a de la turbina en su periferia.  
 
3.1.47  Ventilador mixto centrífugo helicoidal.  Ventilador en el cual el paso del gas (en general aire) 
a través de la turbina es intermedio entre el paso del gas en los ventiladores centrífugos y en los 
ventiladores axiales.  
 
 
4. REQUISITOS  
 
 
4.1 Requisitos de Eficiencia Energética . La eficiencia energética objetivo (η objetivo ) es la eficiencia 
energética mínima que un ventilador de un tipo dado debe alcanzar para satisfacer los requisitos 
establecidos en este reglamento técnico (expresada en puntos porcentuales enteros). La eficiencia 
energética objetivo se calcula mediante fórmulas de eficiencia que comprenden la potencia eléctrica 
de entrada (P) del ventilador expresada en kW en su punto de eficiencia energética óptima  y, el 
entero aplicable del grado de eficiencia (N) tal como se define en la tabla 1. La gama completa de 
potencias está cubierta por dos fórmulas: una para los ventiladores con una potencia eléctrica de 
entrada de 0,125 kW hasta 10 kW, inclusive, y otra para los ventiladores con más de 10 kW hasta 
500 kW, inclusive.  
 
4.1.1  La eficiencia global (ηe) de los ventilador es objeto de este reglamento técnico , calculada según 
el método apropiado (ver numeral 4.2), debe ser igual o superior al valor objetivo (ηobjetivo ). 
 
TABLA.1  Requisitos mínimos de eficiencia energética aplicable a ventiladores  
 
Tipo de ventilador  Categoría  
de 
medición  
(A-D) Categoría 
de 
eficiencia 
(estática 
o total)  Gama de 
potencia P en 
kW Eficiencia energética  
objetivo  Grado de 
eficiencia 
(N) 
Ventilador Axial  A,C Estático  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N  40 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N  
B,D Total  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N  58 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N  
Ventilador 
centrífugo con palas 
curvadas hacia 
delante y ventilador 
centrífugo con palas 
radiales  A,C Estático  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N  
44 
10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N  
B,D Total  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N  
49 
10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N  
Ventilador 
centrífugo con palas A,C Estático  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N  62   
 
 
 
2019 -060  Página 8 de 15 
 
 
 curvadas hacia 
atrás sin carcasa  10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N  
Ventilador 
centrífugo con palas 
curvadas hacia 
atrás con carcasa  A,C Estático  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N  61 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N  
B,D Total  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N  64 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N  
Ventilador mixto 
centrífugo helicoidal  A,C Estático  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N  50 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N  
B,D Total  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N  62 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N  
Ventilador 
tangencial  B,D Total  0,125 ≤ P ≤ 10  ηobjetivo  = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N  
21 10 < P ≤ 500  ηobjetivo  = N
 
η objetivo = N  
 
4.2 Método de cálculo. El método de cálculo de la eficiencia energética de un ventilador específico 
se basa en la relación entre la potencia de gas y la potencia eléctrica de entrada del motor, donde 
la potencia de gas del ventilador es el producto del caudal de volumen de gas y de las diferencias 
de presión en el ventilador. La presión puede ser estática o total, siendo ésta la suma de la presión 
estática y de la presión dinámica en función de la categoría de medición y de eficiencia.  
 
4.2.1 Cuando el ventilador se presenta en forma de ensamblaje final, se debe medir la potencia de 
gas y la potencia eléctrica de entrada del ventilador en su punto de eficiencia energética óptima:  
 
a) Si el ventilador no incluye un mando de regulación de veloc idad, la eficiencia global, se calcula 
utilizando la siguiente ecuación:  
 
ηe = P u(s) / Pe  (1) 
 
En donde:  
 
ηe es la eficiencia global;  
Pu(s) es la potencia de gas del ventilador, determinada de conformidad con el numeral 4.2.3, cuando 
este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia energética óptima;  
Pe es la potencia medida en los terminales de entrada de alimentación eléctrica para el motor del 
ventilador, cuando este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia energética óptima.  
 
b) Si el ventilador incluye un mando de regulación de veloc idad, la eficiencia global, se calcula 
utilizando la siguiente ecuación:  
 
ηe = (P u(s) / Ped) · C c  (2) 
 
En donde:  
 
ηe es la eficiencia global;  
Pu(s) es la potencia de gas del ventilador, determinada de conformidad con el numeral 4.2.3, cuando 
este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia energética óptima;  
Ped es la potencia medida en los terminales de entrada de alimentación eléctrica  para el regulador 
de velocidad del ventilador, cuando este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia 
energética óptima;  
 
Cc es un factor de compensación de la carga parcial como se describe a continuación:  
 
i) Para un motor con mando de regulación de velocidad y P ed ≥ 5 kW, C c = 1,04    
 
 
 
2019 -060  Página 9 de 15 
 
 
 ii) Para un motor con mando de regulación de velocidad y P ed < 5 kW, entonces:  
 
Cc = – 0,03 ln(P ed) + 1,088   (3) 
 
4.2.2 Cuando el ventilador se suministra en forma de ensamblaje no final, la eficiencia global del 
ventilador se calcula en el punto de eficiencia energética óptima de la turbina, mediante la siguiente 
ecuación:  
 
ηe = η r · ηm · ηT · Cm · Cc  (4) 
 
En donde:  
 
ηe es la eficiencia global;  
ηr es la eficiencia de la turbina del ventilador;  
ηm es la eficiencia nominal del motor;  
ηT es la eficiencia del sistema de transmisión;  
Cm = 0,9 y es el factor de compensación destinado a tener en cuenta la adaptación de los 
componentes;  
Cc es el factor de compensación de carga parcial.  
 
4.2.2.1  ηr se calcula según la siguiente ecuación:  
 
ηr = P u(s) / Pa  (5) 
 
En donde:  
 
Pu(s) es la potencia de gas del ventilador determinada en el punto de eficiencia energética óptima de 
la turbina de conformidad con el numeral 4.2.3. 
Pa es la potencia del árbol del ventilador en el punto de eficiencia energética óptima de la turbina.  
 
4.2.2.2  ηm es la eficiencia nominal del motor de conformidad con la norma  IEC 60034 -30-1 (Clase 
de eficiencia IE2 o IE3, 60 Hz), cuando el motor pueda someterse a ensayos independientemente 
del producto. Si el motor está totalmente integrado en el producto y no puede ser ensayado 
independientemente, o si el ventilador se suministra sin motor, η m se calcula por defecto utilizando 
los siguientes valores:  
 
a) Si la potencia eléctrica de entrada recomendada P e es ≥ 0,75 kW,  
 
ηm = 0,000278(x3) – 0,019247(x2) + 0,104395(x) + 0,809761   (6) 
 
En donde:  
 
x = Log (P e)  (7) 
 
Pe es la potencia medida en los terminales de entrada de alimentación eléctrica para el motor del 
ventilador, cuando este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia energética óptima.  
  
b) Si la potencia eléctrica de entrada recomendada P e es < 0,75 kW,  
 
ηm = 0,1462 * ln(P e) + 0,8381   (8) 
 
En donde:  
 
Pe es la potencia medida en los terminales de entrada de alimentación eléctrica para el motor del 
ventilador, cuando este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia energética óptima, 
en donde la potencia eléctrica de entrada P e recomendada por  el fabricante del ventilador debe ser   
 
 
 
2019 -060  Página 10 de 15 
 
 
 suficiente para que el ventilador alcance su punto de eficiencia energética óptima, teniendo en 
cuenta las pérdidas de los sist emas de transmisión, en su caso.  
 
4.2.2.3 ηT es la eficiencia del sistema de transmisión, para el que deben utilizarse los valores por 
defecto siguientes:  
 
a) para transmisión directa η T = 1,0;  
 
b) si se trata de una transmisión de baja eficiencia tal como se define en el numeral 3.1.3 7 y 
 
- Pa ≥ 5 kW, η T = 0,96; o , 
- 1 kW < P a < 5 kW, η T = 0,0175 * P a + 0,8725; o , 
- Pa < 1 kW, η T = 0,89  
 
En donde:  
 
Pa es la potencia del árbol del ventilador en el punto de eficiencia energética óptima de la turbina.  
  
c) si se trata de una transmisión de alta eficiencia tal como se define en el numeral 3.1.36  y 
 
- Pa ≥ 5 kW, η T = 0,98; o , 
- 1 kW < P a < 5 kW, η T = 0,01 * P a + 0,93; o , 
- Pa ≤ 1 kW, η T = 0,94  
 
4.2.2.4  Cc es el factor de compensación de carga parcial:  
 
a) Para un motor sin mando de regulación de velocidad C c = 1,0  
 
b) Para un motor con mando de regulación de velocidad y P ed ≥ 5 kW, C c = 1,04  
 
c) Para un motor con mando de regulación de velocidad y P ed < 5 kW, entonces:  
 
Cc = – 0,03 ln(P ed) + 1,088   (9) 
 
En donde:  
 
Ped es la potencia medida en los terminales de entrada de alimentación eléctrica para el regulador 
de velocidad del ventilador, cuando este se encuentra en funcionamiento en su punto de eficiencia 
energética óptima;  
 
4.2.3  La potencia de gas del ventilador, P u(s) (kW), se calcula en función del método de ensayo de 
la categoría de medición elegido por el proveedor del ventilador:  
 
a) Si el ventilador se ha medido con arreglo a la categoría de medición A  o C, se utiliza la potencia 
de gas estática del ventilador P us obtenida de la ecuación P us = q · p sf · kps;  
 
b) Si el ventilador se ha medido con arreglo a la categoría de medición B  o D, se utiliza la potencia 
de gas total del ventilador P u obtenida de la ecuación P u = q · p f · kp; 
 
 
5. REQUISITOS DE ENVASE, EMPAQUE Y ROTULADO O ETIQUETADO  
 
 
5.1 La información de marcado  y etiquetado  se debe presentar en un lugar visible , grabado o 
impreso  de forma permanente e indeleble, con caracteres claros y fáciles de leer, en idioma español, 
sin perjuicio de que se puedan presentar en otros idiomas adicionales.  
   
 
 
 
2019 -060  Página 11 de 15 
 
 
 5.2 Los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la información de marcado ; en 
una placa de características de material metálico resistente, firmemente adherida al  producto . 
 
5.2.1 El marcado  del producto debe contener como mínimo la siguient e información (ver nota1): 
 
5.2.1.1 Eficiencia global (η e), redondeada a un decimal.  
 
5.2.1.2 Categoría de medición utilizada para determinar la eficiencia energética (A -D). 
 
5.2.1.3 Grado de eficiencia en el punto de eficiencia energética óptima.  
 
5.2.1.4 Modelo.  
 
5.2.1.5 Potencia eléctrica de entrada (P) del ventilador , expresada en kW , en su punto de eficiencia 
energética óptima . 
 
5.2.1.6 Si para el cálculo de eficiencia del ventilador se requiere la utilización de un regulador de 
velocidad, en este caso debe especificarse, si dicho regulador está instalado en el ventilador o si 
debe instalarse en el ventilador, mediante una de las mencione s siguientes para indicar lo que es 
aplicable:  
 
a) Es necesario instalar un mando de regulación de velocidad con este ventilador.  
b) En este ventilador está incorporado un mando de regulación de velocidad.  
 
5.3 Adicional los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la siguiente 
información a incluir directamente o a través de etiquetas en  el producto o empaque o envase:  
 
5.3.1 Marca o nombre comercial,  
5.3.2  País de origen , 
5.3.3  Nombre o razón social y el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) del fabricante 
o del importador (ver nota2). 
 
5.4 Manual de instrucciones. El fabricante debe proporcionar información sobre las precauciones 
específicas que deben adoptarse en el montaje, instalación o mantenimiento de los ventiladores , en 
idioma español, sin perjuicio de que se puedan presentar en otros idiomas adicionales.  
 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA  
 
 
6.1 Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.  
 
6.2 Norma ISO/IEC 17050 -1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad 
del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.  
 
6.3 Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 
productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto . 
 
6.4 Norma ISO 2859 -1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. 
Parte 1. Programas de muestreo cla sificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección 
lote a lote.  
 
 
Nota1: Cualquier otra información técnica de los ventiladores debe estar contenida en el manual de  instrucciones . 
Nota2: Fabricante para los productos nacionales; import ador para productos importados.    
 
 
 
2019 -060  Página 12 de 15 
 
 
 6.5 Norma I EC 60034 -30-1:2014 , Rotating electrical machines - Part 30 -1: Efficiency classes of line 
operated AC motors (IE code) . 
 
6.6 Reglamento (UE) N o 327/2011 de la comisión  del 30 de marzo de 2011  por el que se aplica la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 
W y 500 kW . 
 
6.7 Reglamento (CE) N° 640/2009 de la Comisión de l 22 de julio de 2009  por el que se aplica la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
para los motores  eléctricos . 
 
 
7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
 
7.1 La demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 
aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Convenios de Facilitación al Comercio o 
cualquier otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y  que éste haya sido 
ratificado, debe ser evidenciada aplicando las disposiciones establecidas en estos acuerdos.  Los 
fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores deben asegurarse que el producto 
cumpla en todo momento con los requisitos e stablecidos en el reglamento técnico ecuatoriano.  Los 
expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en poder del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador por el plazo establecido en la legislación 
ecuatoriana.  
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)  
 
 
8.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente 
a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, 
deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de conformidad de producto 
expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el país, o por 
aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de re conocimiento mutuo con el 
país, en conformidad a lo siguiente:  
 
8.1.1 Inspección y muestreo.  Para verificar la conformidad de los productos con el presente 
reglamento técnico, se debe realizar el muestr eo de acuerdo a:  La norma técnica aplicada en el 
numeral 4 del presente reglamento técnico; o, con el plan de muestreo establecido en la norma ISO 
2859 -1, para un nivel de inspección especial S -1, inspección simple normal y un AQL=4%; o, según 
los procedim ientos establecidos por el organismo de certificación de producto, acreditado, 
designado o reconocido; o, de acuerdo a los procedimientos o instructivos establecidos por la 
autoridad competente, en concordancia al ordenamiento jurídico vigente del país . 
 
8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de producto . Emitido por un organismo de 
certificación de producto  acreditado, designado o reconocido  para el presente reglamento técnico 
o normativa técnica equivalente.  
 
8.2 Los fabricantes nacionales e importadores de productos contemplados en el campo de 
aplicación deben demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento 
técnico o normativa técnica equivalente , a través de la presentación del certi ficado de conformidad 
de producto según las siguientes opciones:  
 
8.2.1 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación  1a, establecido en 
la norma  ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto , de acuerdo con el 
numeral 8.1 de este reglamento técnico.    
 
 
 
2019 -060  Página 13 de 15 
 
 
  
8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1b  (lote), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de 
acuerdo con el numeral 8.1 de este reglamento técnico  
 
8.2.3 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5,  establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto  de acuerdo , con el 
numeral 8.1 de este reglamento técnico.  Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN 
(Esquema de Certificación 5), no están sujetos al r equisito de certificado de conformidad para su 
comercialización.  
 
8.2.4  Declaración de conformidad del proveedor (Certificado de Conformidad de Primera Parte)  
según la norma ISO/IEC 17050 -1, emitido por el fabricante, importador, distribuidor o 
comercializador.  
 
Con esta declaración de conformidad, el declarante se responsabiliza de que haya realizado por su 
cuenta las inspecciones y ensayos requeridos por este  reglamento técnico que le han permitido 
verificar su cumplimiento. Este documento debe ser real y auténtico, de faltar a la verdad asume las 
consecuencias legales. La declaración de conformidad del proveedor debe estar sustentada con la 
presentación de in formes de ensayos, de acuerdo con las siguientes alternativas:  
 
8.2.4.1 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya acreditación 
sea emitida o reconocida por el SAE, que demuestre la conformidad del producto con este 
reglame nto técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año a la fecha de presentación; o,  
 
8.2.4.2 Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio de tercera parte que evidencie 
competencia técnica según la norma ISO/IEC 17025 y, tenga alcance pa ra realizar los ensayos que 
demuestren la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión no 
debe exceder un año a la fecha de presentación . 
 
Para el numeral 8.2. 4, se debe adjuntar el informe de cumplimiento con los requisitos de etiquetado , 
marcado e indicaciones para el uso del producto, establecido en el presente reglamento técnico, 
emitido por el fabricante, importador, distribuidor u organismo de inspección.  
 
8.3 Los certificados e informes deben estar en idioma español o inglés, sin perjuicio de que pueda 
estar en otros idiomas adicionales.  
 
 
9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
9.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  (MPCEIP)  y, las instituciones del Estado que  
en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión, son las 
autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los 
requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de l os fabricantes nacionales e 
importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la presentación de los 
certificados de conformidad respectivos.  
 
9.2 La autoridad de fiscalización y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el cump limiento 
del presente reglamento técnico, en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el numeral 
del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
 
Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento técn ico, los 
costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de los servicios, de un organismo 
de evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o, designado por el MPCEIP serán asumidos 
por el fabricante, si el producto es nacional, o por  el importador, si el producto es importado .   
 
 
 
2019 -060  Página 14 de 15 
 
 
  
 
10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
10.1 Las instituciones del Estado, en función de sus competencias, evaluarán la conformidad con 
los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos de evaluación de la 
conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de in spección y laboratorios 
de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes.  
 
10.2 Con el propósito de desarrollar y ejecutar actividades de vigilancia del mercado, la Ministra o 
el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pes ca podrá disponer a las instituciones 
que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elaboren los respectivos programas de 
evaluación de la conformidad en el ámbito de sus competencias, ya sea de manera individual o 
coordinada entre sí.  
 
10.3 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión ejercerán sus funciones de manera 
independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.  
 
 
11. RÉGIMEN DE SANCIONES  
 
 
11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores  de estos productos que 
incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la Ley 
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según el 
riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento.  
 
11.2 Los organismos de certificación, inspección, laboratorios o demás instancias que hayan 
extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o 
que hayan adulterado deliberadam ente los datos de los ensayos o calibraciones emitidos por el 
laboratorio o, de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vi gentes.  
 
 
12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  
 
 
12.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico ecuatoriano, 
el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para incorporar avances tecnológicos o 
requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecua toriano de la Calidad.  
 
 
ARTÍCULO 2. - Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la Segunda 
Revisión del reglamento técnico ecuatoriano, RTE INEN 1 38 (2R) “Eficiencia energética para 
ventiladores de motor de potencia eléctrica de ent rada entre 125 W y 500 kW ” en la página web de 
esa Institución ( www.normalizacion.gob.ec ). 
 
 
ARTÍCULO 3. - El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 1 38 (Segunda Revisión) 
reemplaza al RTE INEN  138:2017 (Primera Revisión) y su Fe de erratas:20 17 y, en trará en vigencia 
transcurrido el plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Registro Oficial.  
 
   
 
 
 
2019 -060  Página 15 de 15 
 
 
 COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.  
 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  
 
 
 
 
 
 
Ing. Hugo Quintana Jedermann  
SUBSECRETARIO DE LA CALIDAD