QCVN …..:2023/BCA  
1  
 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM  
 
 
QCVN 03:2023/BCA  
 
 
 
QUY CHU ẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA   
     VỀ PHƢƠNG TI ỆN PHÒNG CHÁY  VÀ CHỮA CHÁY  
 
NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON  
FIRE PROTECTION EQUIPMENTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HÀ NỘI - 2023  
 
 
Dự thảo lần 4 QCVN 03:2023/BCA  
2 MỤC LỤC 
 Trang  
            1 
Phần 1. Quy đ ịnh chung  3 
Phần 2. Quy đ ịnh về kỹ thuật 13 
Phần 3. Quy đ ịnh về quản lý 67 
Phần 4. Tổ chức thực hiện 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QCVN 03:2023/BCA  
3   I N I   U  
QCVN 03:2023/BCA do Cục Cảnh sát ph n  chá   ch   chá  v  c u n n  
c u h  ch  t      n so n , B  Kho  học  và côn  n hệ thẩm định  B  Côn   n   n 
h nh   m theo  hôn  t  s  ……/…../TT-BCA ngày …. tháng …. n m 20 ...  
QCVN 03:202 3/BCA th   thế QCVN 03:2021/BCA ban hành kèm theo Thông 
t  s  123/2021/TT -BCA ngày  28 tháng  12 n m 2021  c   B  t  ởn  B  Côn   n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QCVN 03:2023/BCA  
4  U   HUẨN  Ỹ THUẬT  UỐ  GI  
VỀ PHƢƠNG TIỆN PHÒNG  HÁ  VÀ  HỮ   HÁ  
National Technical Regulations on Fire Protection  Equipments  
1.  U   ỊNH  HUNG  
1.1. Phạm vi điều chỉnh  
1.1.1.  Quy chu ẩn này  quy đ ịnh các yêu c ầu về mức giới hạn của đặc tính k ỹ thuật và 
quản lý về hoạt động ki ểm định các phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy thuộc 
danh m ục phải kiểm định về phòng cháy và ch ữa cháy theo quy đ ịnh của pháp lu ật 
trước khi đưa vào  lưu thông t ại Việt Nam . 
1.1.2.  Quy chu ẩn này  không áp d ụng cho phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy 
nhập khẩu dư ới dạng hàng m ẫu, hàng trưng bày tri ển lãm, h ội chợ; hàng t ạm nh ập 
tái xu ất, hàng quá c ảnh không tiêu th ụ và sử dụng tại Việt Nam.  
1.2.  ối tƣợng áp dụng  
1.2.1.  Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, hoán c ải trong nư ớc, nh ập khẩu phương 
tiện phòng cháy và ch ữa cháy.  
1.2.2.  Cơ quan, t ổ chức có ch ức năng ki ểm định phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy.  
1.2.3.  Cơ quan , tổ chức có liên quan v ề quản lý chất lượng phương ti ện phòng cháy 
và ch ữa cháy.  
1.3. Tài liệu viện dẫn  
Các tài li ệu viện dẫn sau r ất cần thiết cho vi ệc áp d ụng Quy chuẩn này. Đ ối với các 
tài liệu viện dẫn ghi năm công b ố thì áp d ụng phiên b ản đư ợc nêu. Đ ối với các tài 
liệu viện dẫn không ghi năm công b ố thì áp d ụng phiên b ản mới nhất, bao g ồm cả 
sửa đổi, bổ sung (n ếu có):  
ISO 3363:2015 Fluorochlorinated hydrocarbons for industrial use - Determination of 
acidity - Titrimetric method - Các hydrocacbon flo hóa dùng trong công nghi ệp - Xác 
định độ axit - Phương pháp chu ẩn độ; 
ISO 3427:2015 Gaseous halogenated hydrocarbons (liquefied gases) — Taking of a 
sample - Hydrocacbon halogen hóa ở dạng khí (khí hóa l ỏng) - Lấy mẫu; 
ISO 3864 -1:2011 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs  — Part 1: 
Design principles for safety signs and safety markings (Bi ểu tượng đồ họa - Màu s ắc 
an toàn và d ấu hiệu an toàn - Phần 1: Nguyên t ắc thiết kế các d ấu hiệu an toàn và 
dấu hiệu an toàn);  
TCVN 4208: 2009 -  Bơm cánh - Yêu c ầu kỹ thuật chung;  
TCVN 5 739:2023  - Phòng cháy ch ữa cháy - Phương ti ện chữa cháy - Thiết bị đầu 
nối; 
TCVN 5740 :2023  - Phòng cháy ch ữa cháy – Vòi đ ẩy chữa cháy ; 
ASTM 6064 - 11(2015) Standard Specification for HFC -227ea, 1,1,1,2,3,3,3 -
Heptafluoropropane (CF3CHFCF3) - Đặc điểm kỹ thuật tiêu chu ẩn cho HFC -227ea, 
1,1,1,2,3,3,3 -Heptafluoropropane (CF3CHFCF3);  
TCVN 6102:2020 (ISO 7202:2018) Phòng cháy ch ữa cháy - Chất chữa cháy - Bột; 
TCVN 6305 -1:2007 (ISO 6182 -1:2004) - Phần 1: Yêu c ầu và phương pháp th ử đối 
với Spinkler;  
TCVN 6305 -2:200 7 (ISO 6182 -2:2005) – Phần 2: Yêu c ầu và phương pháp th ử đối QCVN 03:2023/BCA  
5 với van báo đ ộng ki ểu ướt, bình làm tr ễ và chuông nư ớc; 
TCVN 6305 -5:2009 (ISO 6182 -5:2006) - Phần 5: Yêu c ầu và phương pháp th ử đối 
với van tràn;  
TCVN 6305 -7:2006 (ISO 6182 -7:2004) - Phần 7: Yêu cầu và phương pháp th ử đối 
với Sprinkler ph ản ứng nhanh ngăn ch ặn sớm (ESFP);  
TCVN 6305 -9:2013 (ISO 6182 -9:2005 - Phần 9: Yêu c ầu và phương pháp th ử đối 
với đầu phun sương;  
TCVN 6305 -10:2013 (ISO 6182 -10:2006) - Phần 10: Yêu c ầu và phương pháp th ử 
đối với Sprinkler trong nhà;  
TCVN 6379:1998 - Trụ nước chữa cháy - Yêu c ầu kỹ thuật; 
TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) - Chữa cháy - Bình ch ữa cháy xách tay - Tính 
năng và c ấu tạo; 
TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) - Chữa cháy - bình ch ữa cháy có bánh xe - tính 
năng và cấu tạo; 
TCVN 7161 -1:2022 (ISO 14520 -1: 2015) - Hệ thống ch ữa cháy b ằng khí - Tính ch ất 
vật lý và thi ết kế hệ thống - Phần 1: Yêu c ầu chung;  
TCVN 7161 -5:2021 (ISO 14520 -5: 2019) - Hệ thống ch ữa cháy b ằng khí - Tính ch ất 
vật lý và thi ết kế hệ thống - Phần 5: Khí ch ữa cháy FK -5-1-12;  
TCVN 7161 -9:2009 (ISO 14520 -9 : 2006) - Hệ thống ch ữa cháy b ằng khí - Tính ch ất 
vật lý và thi ết kế hệ thống - Phần 9: Khí ch ữa cháy HFC -227ea;  
TCVN 7161 -13:2009 (ISO 14520 -13 : 2005) - Hệ thống ch ữa cháy b ằng khí - Tính 
chất vật lý và thi ết kế hệ thống - Phần 13 : Khí ch ữa cháy IG – 100; 
TCVN 7278 -1:2003 (ISO 7302 - 1 : 1995) - Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy  - 
Phần 1: Yêu c ầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy đ ộ nở thấp dùng phun lên b ề 
mặt chất lỏng cháy không hòa tan đư ợc với nước; 
TCVN 7278 -2:2003 (ISO 7203 - 2 : 1995) - Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy 
- Phần 2: Yêu c ầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy đ ộ nở trung bình và cao 
dùng phun lên b ề mặt chất lỏng không hòa tan đư ợc với nước; 
TCVN 7336:2021 - Phòng cháy ch ữa cháy - Hệ thống ch ữa cháy t ự động b ằng 
nước, bọt -Yêu c ầu thiết kế và lắp đặt; 
TCVN 7568 -2:2013 (ISO 7240 -2:2003) - Hệ thống báo cháy – Phần 2: Trung tâm 
báo cháy;  
TCVN 7568 -3:2015 (ISO 7240 -3:2010) - Hệ thống báo cháy - Phần 3: Thi ết bị báo 
cháy b ằng âm thanh;  
TCVN 7568 -5:2013 (ISO 7240 -5:2003) - Hệ thống báo cháy - Phần 5: Đ ầu báo cháy 
kiểu điểm;  
TCVN 7568 -7:2015 (ISO 7240 -7:2011) - Hệ thống báo cháy - Phần 7: Đ ầu báo cháy 
khói ki ểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán x ạ hoặc ion hóa;  
TCVN 7568 -8:2015 (ISO 7240 -8:2014) - Hệ thống báo cháy - Phần 8: Đ ầu báo cháy 
kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit k ết hợp với cảm biến nhi ệt; 
TCVN 7568 -10:2015 (ISO 7240 -10:2012) - Hệ thống báo cháy - Phần 10: Đ ầu báo 
cháy l ửa kiểu điểm; 
TCVN 7568 -11:2015 (ISO 7240 -11:2011) - Hệ thống báo cháy - Phần 11: H ộp nút ấn QCVN 03:2023/BCA  
6 báo cháy;  
TCVN 7568 -12:2015 (ISO 7240 -12:2014) - Hệ thống báo cháy - Phần 12: Đ ầu báo 
cháy khói ki ểu đường truy ền sử dụng chùm tia chi ếu quang h ọc; 
TCVN 7568 -15:2015 (ISO 7240 -15:2014) - Hệ thống báo cháy - Phần 15: Đ ầu báo 
cháy ki ểu điểm sử dụng cảm biến khói và c ảm biến nhi ệt; 
TCVN 7568 -20:2016 (ISO 7240 -20:2010) - Hệ thống báo cháy - Phần 20: B ộ phát 
hiện khói công ngh ệ hút; 
TCVN 7568 -22:2016 (ISO 7240 -22:2007) - Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thi ết bị 
phát hi ện khói dùng trong các đư ờng ống; 
TCVN 7568 -23:2016 (ISO 7240 -23:2013) - Hệ thống báo cháy – Phần 23: Thi ết bị 
báo đ ộng qua th ị giác;  
TCVN 8531: 2010 (ISO 9905:1994) - Đặc tính k ỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp I; 
TCVN 9222: 2012 (ISO 9906: 1999) - Bơm cánh quay - Thử nghiệm ch ấp nhận tính 
năng th ủy lực - Cấp 1 và C ấp 2;  
EN 12094 -1:2003 - Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing 
systems. Requirements and test methods for electrical automatic control and delay 
devices (B ảo dư ỡng, s ửa chữa hệ thống ch ữa cháy – Linh ki ện cho h ệ thống ch ữa 
cháy khí – Yêu c ầu và phương pháp th ử đối với các thi ết bị điều khiển tự động và 
thiết bị trễ); 
TCVN 12110: 2018 - Phòng cháy ch ữa cháy - Bơm ly tâm ch ữa cháy lo ại khiêng tay 
dùng đ ộng cơ đ ốt trong - Yêu c ầu kỹ thuật và phương pháp ki ểm tra;  
TCVN 12314 -1:2018 - Chữa cháy - Bình ch ữa cháy t ự động kích ho ạt – Phần 1: 
Bình bột loại treo ; 
TCVN 12314 -2:2022 – Phòng cháy ch ữa cháy - Bình ch ữa cháy t ự động kích ho ạt - 
Bình khí ch ữa cháy;  
TCVN 12653 -1:2019 - Ống và ph ụ tùng đư ờng ống CPVC dùng trong h ệ thống 
sprinkler t ự động – Phần 1: Yêu c ầu kỹ thuật; 
TCVN 12653 -2:2019 - Ống và ph ụ tùng đư ờng ống CPVC dùng trong h ệ thống 
sprinkler t ự động – Phần 2: Phương pháp th ử; 
TCVN 13261:2021 – Phòng cháy ch ữa cháy – Lăng ch ữa cháy phun nư ớc cầm tay – 
Yêu c ầu kỹ thuật và phương pháp th ử; 
TCVN 13418:2022 – Phòng cháy ch ữa cháy – Lăng phun  bọt chữa cháy c ầm tay – 
Yêu c ầu kỹ thuật và phương pháp th ử;  
TCVN 13455:2022 – Phòng cháy ch ữa cháy - Ống m ềm bằng kim lo ại kết nối đầu 
phun trong h ệ thống sprinkler t ự động – Yêu c ầu kỹ thuật và phương pháp th ử; 
TCVN 13457 -1:2022 – Phòng cháy ch ữa cháy – Chất chữa cháy g ốc nư ớc – Phần 
1: Yêu c ầu kỹ thuật và phương pháp th ử đối với chất phụ gia; 
ISO 16003:2008 - Components for fire -extinguishing systems using gas - 
Requirements and test methods - Container valve assemblies and their actuators; 
selector va lves and their actuators; nozzles; flexible and rigid connectors; and 
check valves and non -return valves (Các thành ph ần cho h ệ thống ch ữa cháy s ử 
dụng khí - Yêu c ầu và phương pháp th ử nghiệm - Bộ lắp ráp van ch ứa và b ộ 
truyền động; van ch ọn và thi ết bị truyền động; vòi phun; k ết nối linh ho ạt và c ố 
định; ki ểm tra van và van m ột chiều); QCVN 03:2023/BCA  
7 Quy chu ẩn Việt Nam QCVN 02:2020/BCA: Quy chu ẩn kỹ thuật quốc gia v ề trạm bơm 
nước chữa cháy.  
1.4. Giải thích từ ngữ  
Trong Quy chu ẩn này , các t ừ ngữ dưới đây đư ợc hiểu như sau:  
1.4.1.   
Phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy ( Fire protection equipments ) 
Phương ti ện cơ gi ới, thiết bị, máy móc, d ụng cụ, hóa ch ất, công c ụ hỗ trợ chuyên 
dùng cho vi ệc phòng cháy và ch ữa cháy, c ứu ngư ời, cứu tài s ản.  
1.4.2.   
Máy bơm ch ữa cháy ( Fire Pump)  
Bộ thiết bị lắp ráp bao g ồm ph ần bơm, ph ần động cơ truy ền động, cơ c ấu điều khi ển 
(nếu có) và các ph ụ kiện, khi làm vi ệc tạo ra áp l ực và lưu lư ợng chất chữa cháy dùng 
để chữa cháy.  
1.4.3.   
Vòi chữa cháy ( Fire Hose) 
Đường ống dẫn mềm ch ịu áp l ực dùng đ ể truyền chất chữa cháy đến đám cháy.  
Vòi ch ữa cháy có c ấu tạo gồm thân vòi và đầu nối. 
1.4.4.   
 ăng ch ữa cháy ( Spray Nozzles)  
Thiết bị chữa cháy c ầm tay đư ợc kết nối trực tiếp với vòi ch ữa cháy ho ặc thông qua đ ầu 
nối chữa cháy  để phun ch ất chữa cháy.  
Lăng chữa cháy  có cấu tạo gồm thân lăng và kh ớp nối. 
1.4.5.   
Trụ nước chữa cháy ( Fire Hydrant)  
Thiết bị chuyên dùng đư ợc lắp đặt vào h ệ thống đư ờng ống cấp nư ớc dùng đ ể lấy 
nước phục vụ chữa cháy. Tr ụ nước chữa cháy bao g ồm các b ộ phận chính như van, 
thân tr ụ và họng ch ờ có kích thư ớc theo tiêu chu ẩn. 
1.4.6.   
 ầu nối chữa cháy (fire hose couplings)  
Thiết bị sử dụng để kết nối các vòi ch ữa cháy v ới nhau, k ết nối vòi ch ữa cháy v ới các 
thiết bị chữa cháy khác.  
1.4.7.   
Bình chữa cháy ( Fire Extinguisher)  
Thiết bị chứa chất chữa cháy có th ể phun và hư ớng ch ất chữa cháy vào đám cháy 
bằng tác đ ộng của áp su ất khí nén.  
Khí nén dùng đ ể đẩy chất chữa cháy vào đám cháy có th ể được nén tr ực tiếp và trộn 
lẫn với chất chữa cháy  hoặc có th ể được nén trong bình ch ứa độc lập. 
1.4.8.   
Bình chữa cháy xách tay ( Portable Fire Extinguisher)  QCVN 03:2023/BCA  
8 Bình ch ữa cháy đư ợc thiết kế để mang và v ận hành ch ữa cháy b ằng tay, có kh ối 
lượng tổng không l ớn hơn 20 kg.  
1.4.9.   
Bình chữa cháy có bánh xe ( Wheeled Fire Extinguisher)  
Bình ch ữa cháy đư ợc đặt trên bánh xe có kh ối lượng tổng lớn hơn 20 kg đến 450kg 
được thiết kế để có th ể vận hành và v ận chuy ển đến đám cháy b ởi một ngư ời. 
1.4.10.   
Bình bột chữa cháy t ự động kích ho ạt (Automatic Diffusion Dry-powder Fire 
Extinguisher)  
Bình ch ữa cháy s ử dụng ch ất chữa cháy là b ột chữa cháy và t ự động kích ho ạt khi có 
tác đ ộng của nhi ệt độ môi trư ờng ho ặc ngọn lửa của đám cháy đ ủ lớn vư ợt quá 
ngưỡng tác đ ộng kích ho ạt (nhi ệt độ làm vi ệc).  
Việc phun ch ất chữa cháy có th ể được thực hiện bằng:  
- Khí đ ẩy nén tr ực tiếp trong bình (áp su ất bên trong bình ch ứa chất chữa cháy không 
đổi). 
- Hoạt động của chai khí đ ẩy (sự tăng áp t ại thời điểm sử dụng bằng cách gi ải phóng 
khí có áp trong m ột chai ch ứa riêng có áp su ất cao).  
1.4.11.   
Bình bột chữa cháy t ự động kích ho ạt loại treo ( Hanging Type Automatic 
Diffusion Dry-powder Fire Extinguisher)  
Bình b ột chữa cháy t ự động kích ho ạt được thiết kế có cơ c ấu treo (tr ần, tường, dư ới 
mái…).  
1.4.12.   
Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt (Automatic activated fire extinguisher)  
Thiết bị gồm bình chứa khí chữa cháy và các bộ phận khác có liên quan tự động xả 
khí chữa cháy khi có tác động của nhiệt độ vượt quá ngưỡng tác động kích hoạt của 
bộ phận cảm biến nhiệt (gọi tắt là bình khí).  
1.4.13.   
Chất bột chữa cháy ( Extinguishing Powder)  
Chất chữa cháy d ạng ch ất rắn, tán m ịn gồm một hoặc nhi ều thành ph ần hóa h ọc kết 
hợp với các ch ất phụ gia nh ằm hoàn thi ện các đ ặc tính c ủa nó.  
1.4.14.   
Chất tạo bọt (Foam Concentrate)  
Hóa ch ất dạng lỏng khi tr ộn với nước theo t ỷ lệ nhất định thì tạo ra dung d ịch ch ất tạo 
bọt. 
1.4.15.   
Hệ thống báo cháy t ự động (Automatic fire alarm system ) 
Hệ thống tự động phát hi ện và thông báo đ ịa điểm cháy.  
Chú thích: H ệ thống báo cháy t ự động bao g ồm các b ộ phận cơ b ản: Trung tâm báo 
cháy t ự động, đ ầu báo cháy t ự động, h ộp nút ấn báo cháy, ngu ồn điện. Tùy theo yêu 
cầu hệ thống báo cháy t ự động còn có các b ộ phận khác như các module, các thi ết bị QCVN 03:2023/BCA  
9 truyền tín hi ệu, giám sát ...  
1.4.16.   
 ầu báo cháy t ự động (Automatic Fire Detector)  
Thiết bị tự động nh ạy cảm với các hi ện tượng kèm theo s ự cháy (s ự tăng nhi ệt độ, tỏa 
khói, phát sáng) và truy ền tín hi ệu thích h ợp đến trung tâm báo cháy.  
1.4.16.1   
 ầu báo cháy k ết hợp (Combination Detector)  
Đầu báo cháy k ết hợp hai ho ặc nhiều hơn nguyên lý phát hi ện cháy trong m ột đầu báo 
cháy. 
1.4.16.2   
 ầu báo cháy lửa (Flame Detector)  
Đầu báo cháy t ự động nh ạy cảm với bức xạ phát ra t ừ ngọn lửa. 
1.4.16.3   
 ầu báo cháy nhi ệt (Heat Detector)  
Đầu báo cháy t ự động nh ạy cảm với nhiệt độ khác thư ờng và/ho ặc sự gia tăng nhi ệt 
độ của môi trư ờng nơi l ắp đặt đầu báo cháy.  
1.4.16.4   
 ầu báo cháy khói ( Smoke Detector)  
Đầu báo cháy t ự động nh ạy cảm với khói t ạo ra b ởi các h ạt rắn hoặc lỏng sinh ra t ừ 
quá trình cháy và/ho ặc quá trình phân h ủy do nhi ệt. 
1.4.16.5   
 ầu báo cháy khói quang đi ện (Photoeletric Smoke Detector)  
Đầu báo cháy nh ạy cảm với các sản phẩm đư ợc sinh ra khi cháy có kh ả năng ảnh 
hưởng đến sự hấp thụ bức xạ hay tán x ạ trong vùng h ồng ngo ại và/ho ặc vùng c ực tím 
nhìn th ấy được của phổ điện từ. 
1.4.16.6   
 ầu báo cháy khói ion hóa ( Ionization Smoke Detector)  
Đầu báo cháy khói nh ạy cảm với các s ản phẩm sinh ra khi cháy có kh ả năng tác đ ộng 
tới các dòng ion hóa bên trong đ ầu báo cháy.  
1.4.16.7   
 ầu báo cháy đi ểm (Point Detector)  
Đầu báo cháy ph ản ứng với hiện tượng cháy đư ợc kiểm soát trong khu v ực xung 
quanh m ột bộ cảm biến. 
1.4.16.8   
 ầu phát hiện khói công nghệ hút / đầu báo cháy khói kiểu hút  (Aspirating 
smoke detector)  
Đầu phát hiện khói,  ở đó khí và son khí được hút qua một thiết bị lấy mẫu và được 
đưa đến một hoặc nhiều bộ cảm nhận khói bằng một bộ hút tích hợp (ví dụ như quạt 
hoặc bơm)  
CHÚ THÍCH: Mỗi bộ cảm nhận  khói có thể có nhiều hơn 1 cảm biến được tiếp xúc QCVN 03:2023/BCA  
10 với cùng một mẫu khói.  
1.4.16.9   
Thiết bị phát hiện khói dùng cho các đư ờng ống/ đầu báo cháy dùng trong các 
đường ống (smoke -detection equipment for ducts)  
Thiết bị có tích h ợp hoặc được liên k ết với một đầu phát hiện khói ki ểu điểm, lấy mẫu 
không khí đang  đi trong m ột ống và tìm đ ể phát hi ện khói trong m ẫu không khí  đó. 
1.4.17.   
Tủ trung tâm báo cháy ( Fire Alarm Control Panel)  
Thiết bị cung c ấp năng lư ợng cho các đ ầu báo cháy t ự động và th ực hiện chức năng 
sau đây:  
- Nhận tín hi ệu từ đầu báo cháy t ự động và phát tín hi ệu báo đ ộng cháy ch ỉ thị nơi x ảy 
ra cháy.  
- Có th ể truyền tín hi ệu phát hi ện cháy qua thi ết bị truyền tín hi ệu đến nơi nh ận tin báo 
cháy ho ặc/và đ ến các thi ết bị phòng cháy, ch ữa cháy t ự động.  
- Kiểm tra  sự làm vi ệc bình thư ờng của hệ thống, ch ỉ thị sự cố của hệ thống như đ ứt 
dây, ch ập mạch...  
- Có th ể tự động đi ều khiển sự hoạt động của các thi ết bị ngoại vi khác.  
1.4.18.   
Nút ấn báo cháy ( Manual Call Point)  
Thiết bị thực hiện việc báo cháy ban đ ầu bằng tay.  
1.4.19.   
Chai  chứa khí chữa cháy  (extinguishant cylinder)  
Thiết bị dùng đ ể chứa khí ch ữa cháy cung c ấp cho h ệ thống ch ữa cháy b ằng khí.  
1.4.20.   
 ầu phun ( Nozzles)  
Thiết bị dùng đ ể xả chất chữa cháy, phân b ố theo đ ặc tuy ến và s ố lượng qui đ ịnh trên 
một diện tích thi ết kế. 
1.4.20.1   
 ầu phun kín ( Spinkler)  
Đầu phun có cơ c ấu nhạy cảm nhi ệt được thiết kế để tác đ ộng ở một nhiệt độ xác đ ịnh 
trước. 
1.4.20.2   
 ầu phun h ở (Drencher)  
Đầu phun v ới đầu ra h ở. 
1.4.20.3   
Ống mềm bằng kim loại  kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước  
(Flexible sprinkler hose  for fire protection service ) 
Gồm thân ống và các phụ kiện dùng để kết nối đầu phun vào đường ống cấp nước 
chữa cháy trong hệ thống sprinkler tự động.  QCVN 03:2023/BCA  
11 1.4.21.   
Chiếu sáng kh ẩn cấp (Emergency Lighting)  
Đèn chi ếu sáng đư ợc sử dụng khi ngu ồn cung c ấp cho chi ếu sáng thông thư ờng bị sự 
cố; chiếu sáng kh ẩn cấp bao g ồm chi ếu sáng thoát hi ểm kh ẩn cấp, chi ếu sáng trong 
khu v ực làm vi ệc rủi ro cao và chi ếu sáng d ự phòng.  
1.4.22.   
Chiếu sáng thoát hi ểm khẩn cấp (Emergenc y Escape Lighting)  
Một phần của hệ thống chi ếu sáng kh ẩn cấp cung c ấp chi ều rọi (hư ớng chi ếu sáng) 
để an toàn cho ngư ời rời khỏi khu v ực hoặc cố gắng gi ải quy ết tình hu ống nguy hi ểm 
trước khi sơ tán kh ỏi khu v ực đó.  
1.4.23.   
Lô (Batch)  
Là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa có cùng thông s ố kỹ thuật và đư ợc sản xuất 
cùng m ột đợt trên cùng m ột dây chuy ền công ngh ệ. 
1.5.  êu cầu  chung  
1.5.1.  Loại phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy do các t ổ chức, cá nhân s ản 
xuất, nhập khẩu kê khai ph ải phù h ợp với danh m ục phương ti ện quy đ ịnh tại Phần 
2 của Quy chu ẩn này . Trư ờng hợp chưa rõ ch ủng lo ại phương ti ện, cần phối hợp 
với cơ quan qu ản lý có th ẩm quy ền để định danh ch ủng lo ại phương ti ện phòng 
cháy và ch ữa cháy . 
1.5.2.  Phương ti ện phòng cháy  và chữa cháy ph ải được quản lý, b ảo qu ản, bảo 
dưỡng theo quy đ ịnh của pháp lu ật và các tiêu chu ẩn, quy chu ẩn kỹ thuật liên quan 
hoặc hướng dẫn của nhà s ản xuất. 
1.5.3.  Phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy ph ải được kiểm định phù h ợp với các 
quy đ ịnh của Quy chu ẩn này  và các quy đ ịnh nêu t ại các văn b ản quy ph ạm pháp 
luật về phòng cháy và ch ữa cháy có liên quan . 
Phương ti ện phòng cháy và ch ữa cháy khi lưu thông trên th ị trường mà chưa đư ợc 
kiểm định theo quy đ ịnh thì x ử lý theo quy đ ịnh của pháp lu ật. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QCVN …..:2023/BCA  
12 2.  U   ỊNH VỀ  Ỹ THUẬT  
2.1. Máy bơm chữa cháy  
STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu (HS)  
2.1.1.   Máy bơm 
ly tâm 
chữa cháy 
loại cố 
định dùng 
động cơ 
điện 1. Lưu lượng, 
áp suất, tốc độ 
vòng quay của 
bơm  2.3 TCVN 4208: 
2009  Lắp đặt máy bơm trên hệ thống 
thử nghiệm đảm bảo độ ổn định 
vận hành theo 5.4.2 TCVN 
9222:2012;  
Vận hành máy bơm, để máy bơm 
hoạt động ổn định và đo tại các 
điểm làm việc trên đường đặc tính 
theo 6.3.4.1 TCVN 8531:2010;  
Xác định lưu lượng và cột áp toàn 
phần theo 3.19 và 6.1.2 TCVN 
9222:2012;  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
+ Nếu 10  < n ≤ 20 thì lấy 02 
mẫu 
+ Nếu 20  < n ≤ 100 thì lấy 03 
mẫu;  
+ Nếu n > 100 thì lấy 05 mẫu . 8413.70.11  2. Xác định 
dòng điện làm 
việc của động 
cơ ở 110% 
mức lưu lượng 
lớn nhất (đối 
với máy bơm 
thiết kế làm 
việc tại 01 
điểm)  Không xuất hiện 
sự quá tải trên 
động cơ  Lắp đặt máy bơm trên hệ thống 
thử nghiệm đảm bảo độ ổn định 
vận hành theo 5.4.2 TCVN 
9222:2012;  
Đo cường độ dòng điện làm việc 
trên các pha tại điểm làm việc 
110% lưu lượng  
3. Độ kín của 
buồng bơm  Không xuất hiện 
rò rỉ tại áp suất 
thử trong thời 
gian một phút 
(thử nghiệm với 
áp suất tối đa khi 
đóng kín họng ra)  Kiểm tra trực quan  quan : 
Khởi động và từ từ đóng họng ra 
của máy bơm, quan sát đồng hồ 
đo áp suất để chọn điểm làm việc 
có áp suất tối đa, duy trì máy bơm 
làm việc tại điểm đó và kiểm tra vỏ 
bơm QCVN 03:2023/BCA  
13 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu (HS)  
2.1.2.   Máy bơm 
ly tâm 
chữa cháy 
loại cố 
định dùng 
động cơ 
đốt trong  1. Lưu lượng, 
áp suất, tốc độ 
vòng quay của 
bơm 2.3 TCVN 4208: 
2009  
 Lắp đặt máy bơm trên hệ thống 
thử nghiệm đảm bảo độ ổn định 
vận hành theo 5.4.2 TCVN 
9222:2012;  
Vận hành máy bơm, để máy bơm 
hoạt động ổn định và đo tại các 
điểm làm việc trên đường đặc tính 
theo 6.3.4.1 TCVN 8531:2010;  
Xác định lưu lượng và cột áp toàn 
phần theo 3.19 và 6.1.2 TCVN 
9222:2012;  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tạ i 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
+ Nếu 10  < n ≤ 20 thì lấy 02 
mẫu 
+ Nếu 20 < n ≤ 100 thì lấy 03 
mẫu;  
+ Nếu n > 100 thì lấy 05 mẫu . 8413.70.11  2. Xác định 
khả năng làm 
việc của động 
cơ ở 110% 
mức lưu lượng 
lớn nhất (đối 
với máy bơm 
thiết kế làm 
việc tại 01 
điểm)  Tốc độ vòng 
quay của động 
cơ không vượt 
quá 100% tốc độ 
vòng quay định 
mức Lắp đặt máy bơm trên hệ thống 
thử nghiệm đảm bảo độ ổn định 
vận hành theo 5.4.2 TCVN 
9222:2012;  
Đo thực tế tốc độ vòng quay tại 
điểm làm việc 110% lưu lượng  
3. Độ kín của 
buồng bơm  Không xuất hiện 
rò rỉ tại áp suất 
thử trong thời 
gian một phút 
(thử nghiệm với 
áp suất tối đa khi 
đóng kín họng ra)  Kiểm tra trực quan:  
Khởi động và từ từ đóng họng ra 
của máy bơm, quan sát đồng hồ 
đo áp suất để chọn điểm làm việc 
có áp suất tối đa, duy trì máy bơm 
làm việc tại điểm đó và kiểm tra vỏ 
bơm QCVN 03:2023/BCA  
14 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu (HS)  
2.1.3.   Bơm ly 
tâm chữa 
cháy loại 
khiêng tay 
dùng 
động cơ 
đốt trong  1. Kích thước, 
khối lượng cơ 
bản  5, 6.1.11 TCVN 
12110: 2018;  
Kích thước tổng 
thể các chiều của 
bơm phải phù 
hợp thông số kỹ 
thuật do nhà sản 
xuất công bố  Kiểm tra kích thước các chiều 
bằng thước đo có độ chính xác 
đến 1mm;  
Kiểm tra kích thước, kích  thướ c 
họng đẩy, họng hút bằng thước 
đo có sai số ±  0,1mm  
Kiểm tra khối lượng theo 7.2.4 
TCVN 12110: 2018, sử dụng cân 
khối lượng có dải đo phù hợp, độ 
phân giải  0,5 kg  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phư ơng tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
+ Nếu 10 < n ≤ 20 thì lấy 02 
mẫu 
+ Nếu 20 < n ≤ 100 thì lấy 03 
mẫu;  
+ Nếu n > 100 thì lấy 05 mẫu . 8413.70.11  2. Yêu cầu 
chung  6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 
6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 
6.1.8 ,  6.1.9 TCVN 
12110: 2018  7.2.1, 7.2.2 TCVN 12110: 2018  
3. Lưu lượng, 
áp suất, tốc độ 
vòng quay của 
bơm  2.3 TCVN 4208: 
2009  và Bảng 1 
TCVN 12110: 
2018  Lắp đặt máy bơm trên hệ thống 
thử nghiệm đảm bảo độ ổn định 
vận hành theo 5.4.2 TCVN 
9222:2012;  
Vận hành máy bơm, để máy bơm 
hoạt động ổn định và đo tại các 
điểm làm việc trên đường đặc tính 
theo 6.3.4.1 TCVN 8531:2010;  
Xác định lưu lượng và cột áp toàn 
phần theo 3.19 và 6.1.2 TCVN 
9222:2012;  
4. Hệ thống 
nhiên liệu  6.2.2  TCVN 
12110: 2018  7.2.5 TCVN 12110: 2018  QCVN 03:2023/BCA  
15 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu (HS)  
5. Hệ thống 
làm mát  6.2.3  TCVN 
12110: 2018  7.2.6 TCVN 12110: 2018  
6. Hệ thống 
điện  6.2.4  TCVN 
12110: 2018  7.2.7 TCVN 12110: 2018  
7. Thiết bị 
giảm âm  6.2.5  TCVN 
12110: 2018  7.2.8 TCVN 12110: 2018  
8. Họng phun, 
họng hút  6.3.4, 6.3.5 
TCVN 12110: 
2018  7.2.13  TCVN 12110: 2018  
9. Độ kín của 
buồng bơm  6.1.10 TCVN 
12110: 2018  7.2.3  TCVN 12110: 2018  
10. Chiều sâu 
hút tối đa  6.3.6 TCVN 
12110: 2018  Thử nghiệm theo 7.2.15 TCVN 
12110:2018, đo thực tế chiều sâu 
hút tại các điểm làm việc theo 
công bố của nhà sản xuất  
11. Khả năng 
gây chân 
không mồi 
nước  6.3.6 TCVN 
12110: 2018  Thử nghiệm theo 7.2.15 TCVN 
12110:2018  
Chú thích:  
(1) Đối với máy bơm nước chữa cháy lắp đặt tại các hạng mục, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc trưng được nêu trong các QCVN , TCVN thì phải tiến hành 
các thử nghiệm bổ sung để để kiểm tra, đánh giá các tính năng kỹ thuật theo yêu cầu tương ứng;  
(2) Đối vớ i các máy bơm chữa cháy có công suất ≥ 150kW nhập khẩu nguyên chiếc cho từng dự án, công trình thì có thể tổ chức kiểm tra, t hử nghiệm  theo 
quy định của quy chuẩn này tại dự án, công  trình. Việc lắp đặt, thử nghiệm tại các dự án, công trình phải đảm bảo tu ân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.  QCVN 03:2023/BCA  
16 2.2. Phƣơng tiện chữa cháy thông dụng  
STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
2.2.1.   Vòi chữa 
cháy  1. Chiều dài  5.1 TCVN 5740  6.3 TCVN 5740  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 
vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;  
+ Nếu 100 < n ≤ 200 thì lấy 06 mẫu  
+ Nếu 200 < n ≤ 600 thì lấy 09 mẫu;  
+ Nếu n > 600 thì lấy 12 mẫu . 5909.00.10  2. Đường kính 
trong  5.2 TCVN 5740  6.4 TCVN 5740  
3. Khối lượng  5.3 TCVN 5740  6.5 TCVN 5740  
4. Áp suất phá huỷ  5.7 TCVN 5740  6.10 TCVN 
5740  
5. Lớp chống thấm  5.4 TCVN 5740  6.6 TCVN 5740  
6. Độ bền liên kết 
của lớp chống 
thấm bên trong với 
lớp định hình  5.8 TCVN 5740  6.11 TCVN 
5740  
7. Kiểm tra độ kín  6.8. TCVN 5740  6.8 TCVN 5740  
8. Kiểm tra mức độ 
tổn thất nước để 
tạo ẩm của vòi đẩy 
chữa cháy bền 
nhiệt  5.6 TCVN 5740  6.9 TCVN 5740  
9. Đầu nối  TCVN 5739  TCVN 5739  QCVN 03:2023/BCA  
17 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
2.2.2.    ăng ch ữa 
cháy phun 
nƣớc cầm 
tay 1. Độ bền chống 
biến dạng và độ kín  5.1.6.  TCVN 
13261:2021  6.1 TCVN 
13261:2021  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 
vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;  
+ Nếu 100 < n ≤ 200 thì lấy 06 mẫu  
+ Nếu 200 < n ≤ 600 thì lấy 09 mẫu;  
+ Nếu n > 600 thì lấy 12 mẫu  8424.20.29  2. Phổ phun  5.1.3 và 5.1.4 
TCVN 13261:2021  6.2 và 6.3 TCVN 
13261:2021  
3. Lưu lư ợng 5.2.1.3 và 5.2.2.3  
TCVN 13261:2021  6.2 và 6.3 TCVN 
13261:2021  
4. Độ bền chịu va 
đập 5.1.5 TCVN 
13261:2021  6.4 TCVN 
13261:2021  
5. Kh ả năng ch ống 
ăn mòn (*)  5.1.5 TCVN 
13261:2021  6.5 TCVN 
13261:2021 ; 
TCVN 8792:2011  
2.2.3.    ăng phun 
bọt chữa 
cháy cầm 
tay 1. Kiểm tra bên ngoài  5.1, 5.3 TCVN 
13418:2022  Kiểm tra trực 
quan  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 
vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 100  thì lấy 03 mẫu;  
+ Nếu 100 < n ≤ 200 thì lấy 06 mẫu  
+ Nếu 200 < n ≤ 600 thì lấy 09 mẫu;  
+ Nếu n > 600 thì lấy 12 mẫu  8424.90.99  2. Th ử nghiệm độ 
võng c ủa lưới 5.2 TCVN 
13418:2022  6.2 TCVN 
13418:2022  
3. Th ử nghiệm độ kín 
của khóa  5.3 TCVN 
13418:2022  6.3 TCVN 
13418:2022  
4. Th ử nghiệm thông 
số và ch ất lượng 
dòng b ọt được tạo 
thành  5.1.2 TCVN 
13418:2022  6.4 TCVN 
13418:2022  
5. Độ bền 5.6 TCVN 
13418:2022  6.5 TCVN 
13418:2022  
2.2.4.   Trụ nƣớc 
chữa cháy  1. Kích thước hình 
học của trụ và  khối 4.1; 5.15  TCVN 
6379:1998;  6.3, 6.4, 6.5, 6.6,  
6,7 6 .9, TCVN Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 8481.80.61  QCVN 03:2023/BCA  
18 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
lượng trụ  nước   6379:1998;  vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
+ Nếu 10 < n ≤ 20 thì lấy 02 mẫu  
+ Nếu 20 < n ≤ 30 thì lấy 03 mẫu;  
+ Nếu n > 30 thì lấy 04 mẫu. 2. Kích thước hình 
học của van trụ 
nước  4.2; 5.15 TCVN 
6379:1998;  6.4 TCVN 
6379:1998  
3. Hệ số tổn hao áp 
suất trong trụ nước 
(*) 4.1 TCVN 
6379:1998  6.8 TCVN 
6379:199 8 
4. Khả năng chịu áp 
suất  5.2 TCVN 
6379:1998  6.10 TCVN 
6379:1998  
5. Độ kín của trụ 
nước  5.3 TCVN 
6379:1998  6.11 TCVN 
6379:1998  
6. Momen xoay mở 
và đóng van trụ 
nước  (*) 5.3 TCVN 
6379:1998  6.12 TCVN 
6379:1998  
7. Lượng nước 
đọng lại trong trụ  5.5 TCVN 
6379:1998  6.14 TCVN 
6379:1998  
8. Thông số và kích 
thước hình học lỗ 
xả nước đọng  5.6 TCVN 
6379:1998  6.15 TCVN 
6379:1998  
9. Ren ngoài của 
khớp nối với cột lấy 
nước của trụ ngầm 
(*) 5.7 TCVN 
6379:1998  TCVN  1917:1993  
10. Sự phù hợp của 
họng chờ của trụ 
nổi với đầu nối  5.8 TCVN 
6379:1998  6.7. TCVN 
6379:1998  QCVN 03:2023/BCA  
19 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
11. Ren trục van  (*) 5.9 TCVN 
6379:1998  6.7 TCVN 
6379:1998  
12. Mối ghép ren 
giữa phần cánh van 
và thân van  (*) 5.10 TCVN 
6379:1998  TCVN 1917:1993  
13. Lớp sơn trụ 
nước   5.17 TCVN 
6379:1998  Kiểm tra trực 
quan  
14. Sự định vị của 
nắp trụ nước  5.19 TCVN 
6379:1998  6.7 TCVN 
6379:1998  
2.2.5.    ầu nối 
chữa cháy  1. Cấu tạo và kích 
thước cơ b ản - Đầu nối kiểu 
ngàm: 6.1 TCVN 
5739:2023;  
- Đầu nối kiểm cắm 
rút: 6.2 TCVN 
5739:2023;  Quan sát, đo đạc  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 
vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 10 thì lấy 03 mẫu;  
- Nếu 10 < n ≤ 100 thì lấy 06 mẫu  
- Nếu  100 <n ≤ 500 thì lấy 09 mẫu;  
- Nếu n > 500 thì lấy 1 2 mẫu 
 7609.00.00  2. Ki ểm tra vòng 
đệm 6.3 TCVN 
5739:2023;  7.3 TCVN 
5739:2023;  
3. Độ bền, độ kín 5.9 TCVN 
5739:2023;  7.2.1 TCVN 
5739:2023;  
4. Độ bền va đ ập 5.3 TCVN 
5739:2023;  7.2.2 TCVN 
5739:2023;  
5. Kh ả năng ch ịu ăn 
mòn ( *) 5.4 TCVN 
5739:2023;  7.2.3 TCVN 
5739:2023;  
2.2.6.   Bình chữa 
cháy  xách 
tay (**) 1. Yêu c ầu kỹ thuật 
của ch ất ch ữa 
cháy  Phù h ợp với 2.3 
tại Quy chu ẩn 
này (đ ối với bình Phù h ợp với 2.3 
tại Quy chu ẩn 
này Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 
vào số lượng phương tiện trong lô (n), 8424.10.90  QCVN 03:2023/BCA  
20 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
chữa cháy s ử 
dụng ch ất bột), 
trừ yêu c ầu về 
khả năng d ập 
cháy  cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 5.000 thì lấy 18 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 5 0.000 thì lấy 36 
mẫu 
+ Nếu n > 50.000 thì lấy 54 mẫu;  
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 5.000 thì lấy 09 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 50.000 thì lấy 18 
mẫu 
+ Nếu n > 50.000 thì lấy 27 mẫu;  
 2. Khả năng chịu 
áp suất đối với các 
bình chữa cháy áp 
suất thấp (*)  6.1 TCVN 
7026:2013  9.7.1 TCVN 
7026:2013  
3. Thời gian phun 
nhỏ nhất có hiệu 
quả và tầm phun 
xa 7.2.1.1, 7.2.2.1, 
7.2.3.1 TCVN 
7026:2013  7.2.1.2, 7.2.2.2, 
7.2.3.2 TCVN 
7026:2013  
4. Độ bền đối với 
thay đổi nhiệt độ (*)  7.3.1 TCVN 
7026:2013  7.3.2 TCVN 
7026:2013  
5. Độ bền chịu va 
đập (*)  7.5.1.1 TCVN 
7026:2013  7.5.1.2 TCVN 
7026:2013  
6. Độ bền chịu 
rung động (*)  7.5.2.1 , 7.5.2.2  
TCVN 7026:2013  7.5.2.1 , 7.5.2.2  
TCVN 
7026:2013  
7. Độ bền chịu ăn 
mòn (*)  7.6.1, 7.6.2 
TCVN 7026:2013  7.6.1, 7.6.2 
TCVN 
7026:2013  
8. Tính năng đối 
với đám cháy thử  8.1 TCVN 
7026:2013  8.2 đến 8.8 
TCVN 
7026:2013  
2.2.7.   Bình chữa 
cháy có 1. Yêu c ầu kỹ thuật 
của ch ất ch ữa Phù h ợp với 2.3 
tại Quy chu ẩn 2.3 Quy chu ẩn 
này Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 8424.10.90  QCVN 03:2023/BCA  
21 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
bánh xe 
(**) cháy  này (đ ối với bình 
chữa cháy s ử 
dụng ch ất bột), 
trừ yêu c ầu về 
khả năng d ập 
cháy  vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 11 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 22 
mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 33 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 44 mẫu;  
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 9 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 18 
mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 27 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 36 mẫu c; 2. Khả năng chịu 
áp suất đối với các 
bình chữa cháy áp 
suất thấp (*)  3.2 TCVN 
7027:2013  8.3.1.2 TCVN 
7027:2013  
3. Thời gian phun 
nhỏ nhất có hiệu 
quả và tầm phun 
xa  6.2.1.1, 6.2.1.2, 
6.2.1.3 T CVN 
7027:2013  6.2.2.2 TCVN 
7027:2013  
4. Độ bền đối với 
thay đổi nhiệt độ (*)  6.3.1 TCVN 
7027:2013  6.3.2 TCVN 
7027:2013  
5. Độ bền chống 
ăn mòn (*)  6.6.1 , 6.6.2 
TCVN 7027:2013  6.6.1 , 6.6.2 
TCVN 
7027:2013  
6. Tính năng đối 
với đám cháy thử  7.1 TCVN 
7027:2013  7.2 TCVN 
7027:2013  
2.2.8.   Bình chữa 
cháy tự 1. Yêu c ầu kỹ thuật 
của ch ất ch ữa Phù h ợp với 
2.3.1 t ại Quy Phù h ợp với 2.3 
tại Quy chu ẩn Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 8424.10.90  QCVN 03:2023/BCA  
22 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
động kích 
hoạt – Bình 
bột loại 
treo (**) cháy  chuẩn này, tr ừ 
yêu c ầu về khả 
năng d ập cháy  này vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 05 mẫu;  
+ Nếu 100 < n ≤ 1.000 thì lấy 10 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 15 mẫu;  
+ Nếu n > 5.000 thì lấy 20 mẫu;  
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;  
+ Nếu 100 < n ≤ 1.000 thì lấy 06 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 09 mẫu;  
+ Nếu n > 5.000 thì lấy 12 mẫu;  
 2. Nhiệt độ làm 
việc của bộ phận 
cảm biến nhiệt (*)  6.3 TCVN 6305 -1 
 7.7 TCVN 6305 -
1 
3. Hiệu quả phun 
và thời gian phun  4.1.8 TCVN 
12314 -1:2018  5.4 TCVN 
12314 -1:2018  
4. Hiệu quả dập tắt 
đám cháy  4.1.9 TCVN 
12314 -1:2018  5.5 TCVN 
12314 -1:2018  
5. Loa phun và vòi 
phun  4.4 TCVN 12314 -
1:2018  Kiểm tra bằng 
trực quan  
6. Nắp, van an 
toàn và áp kế hiển 
thị 4.5 TCVN 12314 -
1:2018  Nắp, van an 
toàn: Kiểm tra 
trực quan. Áp 
kế hiển thị theo 
9.12 TCVN 
7026:2013  
7. Độ bền chịu ăn 
mòn (*)  5.2.1 , 5.5.2  
TCVN 12314 -
1:2018  7.6.1 TCVN 
7026:2013  
8. Thử áp suất thủy 
tĩnh (*)  5.3 TCVN 12314 -
1:2018  9.2.2 TCVN 
7026:2013  
9. Độ kín bình 
chữa cháy (*)  5.6 TCVN 12314 -
1:2018  5.6 TCVN 
12314 -1:2018  
2.2.9.   Bình chữa 
cháy bằng 1. Yêu c ầu kỹ thuật 
của ch ất khí ch ữa 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3 
TCVN 12314 -Khí ch ữa cháy 
phải tuân theo Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương 
tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc 8424.10.90  QCVN 03:2023/BCA  
23 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
khí tự động 
kích hoạt  cháy  2:2022  các quy đ ịnh 
nêu trong các 
phần tương ứng 
của TCVN 7161  vào số lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 200 thì lấy 07 mẫu;  
- Nếu 200 <n ≤ 500 thì lấy 14 mẫu;  
- Nếu n > 500 thì lấy 21 mẫu;  
- Đối với tiêu chí Khả năng kết nối 
nhiều bình với nhau số lượng mẫu tùy 
thuộc theo yêu cầu của nhà sản xuất  2. Cụm van  4.4 TCVN 12314 -
2:2022  6.3.1; 6.3.2 
TCVN 12314 -
2:2022  
3. Bình chứa khí  4.2 TCVN 12314 -
2:2022  6.1; 6.2 TCVN 
12314 -2:2022  
4. Bộ phận cảm 
biến nhiệt  4.5.2 TCVN 
12314 -2:2022  6.4 TCVN 
12314 -2:2022  
5. Diện tích b ảo vệ 
tối đa 4.1.1.3 TCVN 
12314 -2:2022  Phụ lục B, 
TCVN 12314 -
2:2022  
6. Khả năng ho ạt 
động tự động 4.1.2 TCVN 
12314 -2:2022  Phụ lục C, 
TCVN 12314 -
2:2022  
7. Thời gian xả khí  4.1.1.1 TCVN 
12314 -2:2022  Dùng đồng hồ 
bấm giờ đo thời 
gian xả khí thực QCVN 03:2023/BCA  
24 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp 
thử Phƣơng pháp lấy mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
tế của bình 
chứa khí từ khi 
kích hoạt đến 
khi xả hết khí 
chữa cháy  
8. Hiệu su ất phun 
xả   4.1.1.2 TCVN 
12314 -2:2022  Ghi nhận khối 
lượng ban đầu 
của bình khí. Sau 
khi kích hoạt xả 
khí, cân lại, sau 
đó tính toán 
lượng khí còn lại 
so với lượng khí 
chứa ban đầu  
9. Khả năng kết nối 
nhiều bình với 
nhau (yêu cầu đối 
với bình khí có khả 
năng kết nối thành 
cụm bình)  4.1.4 TCVN 
12314 -2:2022  4.1.1.1 TCVN 
12314 -2:2022  
2.3. Các chất chữa cháy  QCVN 03:2023/BCA  
25 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.3.1.   Chất bột 
chữa cháy  1. Th ử khả năng 
dập cháy  6.2 TCVN 6102 :2020  
Loại A  13.3.1 TCVN 6102 :2020  
Mục 4    
TCVN 6102 :2020  3813.00 .00 6.3 TCVN 6102 :2020 
Loại B  13.3.2  TCVN 6102 :2020  
6.4 T CVN 6102:2020 
Loại C  Bất cứ loại bột nào đáp ứng 
được các đi ều kiện của mục 
6.3 TCVN 6102 :2020  cũng 
được xem như có đ ủ khả 
năng d ập tắt đám cháy lo ại C 
2. Kiểm tra tính ch ảy 7 TCVN 6102:2020  13.4 TCVN 6102:2020  
3. Ch ống đóng bánh 
và vón c ục 8 TCVN 6102:2020  13.5 TCVN 6102:2020  
4. Kh ả năng chống 
thấm nư ớc 9 TCVN 6102 :2020  13.6 TCVN 6102 :2020  
5. Độ ẩm  10 TCVN 6102 :2020  13.7 TCVN 6102 :2020  
2.3.2.   Chất tạo bọt 
chữa cháy  1. Nhi ệt độ đông 
đặc 5 – TCVN  
7278 -1: 2003;  
Điều 5 – TCVN  
7278 -2: 2003  Phụ lục A.2, Ph ụ lục B – 
TCVN 7278 -1: 2003;  
- Phụ lục A.2, Ph ụ lục B – 
TCVN  7278 -2: 2003.  Số lượng m ẫu L 
được tính như sau:  
L = 13 x n ồng đ ộ 
sử dụng khuy ến 
nghị (nồng đ ộ sử 
dụng khuy ến ngh ị 
được ghi t ại điểm c 
14.1– TCVN 7278)  3813.00 .00 2. Tỷ lệ cặn 6 – TCVN  7278 -1: 2003;  
6 – TCVN  7278 -2: 2003.  Phụ lục A.1, phụ lục C – 
TCVN 7278 -1: 2003;  
- Phụ lục A.1, phụ lục C – 
TCVN  7278 -2: 2003.  
3. Độ pH 8 - TCVN 7278 -1: 2003;  6 ≤ pH ≤ 9,5 ở (20±2)0C, ph ụ QCVN 03:2023/BCA  
26 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
Điều8 - TCVN 7278 -2: 
2003  lục A2 - TCVN 7278 -1: 2003;  
-6 ≤ pH ≤ 9,5 ở (20±2)0C, ph ụ 
lục A2 - TCVN 7278 -2: 2003.  
4. Sức căng b ề mặt 9 - TCVN 7278 -1: 2003;  
9 - TCVN 7278 -2: 2003.  Phụ lục A.2, Ph ụ lục E.2 -  
TCVN 7278 -1: 2003;  
- Phụ lục A.2,  Ph ụ lục E.2 -  
TCVN 7278 -2: 2003.  
5. Sức căng b ề mặt 
phân gi ới giữa dung 
dịch tạo bọt và 
xyclohexan  10 - TCVN 7278 -1: 2003;  
10 - TCVN 7278 -2: 2003.  Phụ lục A.2, Ph ụ lục E.3 -  
TCVN 7278 -1: 2003;  
- Phụ lục A.2,  Ph ụ lục E.3 -  
TCVN 7278 -2: 2003.  
6. Hệ số lan truy ền 
của dung d ịch tạo 
bọt trên xyclohexan  11 - TCVN 7278 -1: 2003;  
11 - TCVN 7278 -2: 2003.  Phụ lục A.2, Ph ụ lục E.4 -  
TCVN 7278 -1: 2003;  
- Phụ lục A.2,  Ph ụ lục E.4 -  
TCVN 7278 -2: 2003.  
7. Độ nở 12.1 – TCVN  
7278 -1: 2003;  
12.1 – TCVN  
7278 -2: 2003  
12.2 – TCVN  
7278 -2: 2003  Phụ lục A.2, Ph ụ lục G.1.4; 
Phụ lục F - TCVN 7278 -
1:2003;  
-  Phụ lục A.2, Ph ụ lục G.1.4; 
Phụ lục F1 - TCVN 7278 -
2:2003;  
- Phụ lục A.2, Ph ụ lục G.1.4, 
Phụ lục F2 - TCVN 7278 -
2:2003.  
8. Độ tiết nước  12.2 TCVN 7278 -1:2003  Phụ lục A.2, Ph ụ lục G.1.4; 
Phụ lục F - TCVN 7278 -
1:2003  QCVN 03:2023/BCA  
27 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách 
mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
9. Hiệu quả dập 
cháy, phun nhẹ 13 TCVN 7278 -1:2003;  
13.1 – TCVN  
7278 -2: 2003  Theo  Bảng 1, Ph ụ lục G1 và 
Phụ lục G2 - TCVN 7278 -
1:2003;  
- Phụ lục A.2, Ph ụ lục G.1.4, 
Bảng 1, Ph ụ lục G1 và G2 - 
TCVN 7278 -2:2003  
10.  Hi ệu quả dập 
cháy, phun m ạnh 13 TCVN 7278 -1:2003;  
13.2 – TCVN  
7278 -2: 2003  Bảng 1, Ph ụ lục G1 và Ph ụ 
lục G3 - TCVN 7278 -1:2003;  
- Phụ lục A.2, Ph ụ lục G.1.4, 
Bảng 1, Ph ụ lục G1 và G3 - 
TCVN 7278 -2:2003  
2.3.3.   Chất phụ gia 
chữa cháy  1. Tính ch ất vật lý 
(Độ trộn lẫn; Độ pH; 
Độ nhớt) 4.1.1 TCVN 13457 -1 4.2 TCVN 13457 -1 
Số lượng lấy mẫu 
L (lít) đư ợc tính 
như sau:  
Lmin = 273 x n ồng 
độ khuy ến ngh ị; 
Lmax = 1015 x n ồng 
độ khuy ến ngh ị; 3813.00 .00 2. Độ ổn định (*) 4.1.2 TCVN 13457 -1 4.3 TCVN 13457 -1 
3. Yêu c ầu khả năng 
dập tắt đám cháy 
loại A (đám cháy 
ván g ỗ hoặc cũi g ỗ)  5.1 TCVN 13457 -1 5.2, 5.3 TCVN 13457 -1 
4. Yêu cầu khả năng 
dập tắt đám cháy loại 
B (đám cháy ch ảy 
tràn ho ặc đám cháy 
trong b ể chứa; trung 
hoà nhiên li ệu)  6.1 TCVN 13457 -1  6.2, 6.3, 6.7 TCVN 13457 -1 QCVN 03:2023/BCA  
28 2.4. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy  
STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.1.   Tủ trung 
tâm báo 
cháy  1. Th ử nghiệm chức năng  16.2.2.  
TCVN 7568 -2:2013  16.2.2  
TCVN 7568 -2:2013  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
+ Nếu n ≤ 3 thì lấy mẫu tất cả;  
+ Nếu 3< n ≤ 100 thì lấy 03 
mẫu;  
+ Nếu 100<  n ≤ 500  thì lấy 
06 mẫu ; 
+ Nếu n > 500 thì lấy 09 mẫu . 8531.10.20  2. Nóng ẩm, trạng thái ổn 
định (vận hành)   16.5.2.4  
TCVN 7568 -2:2013  16.5.2.1  
TCVN 7568 -2:2013  
3. Va đ ập (vận hành) - 
Thử nghiệm tùy ch ọn (*) 16.6.2.4  
TCVN 7568 -2:2013  16.6.2.1  
TCVN 7568 -2:2013  
4. Rung hình sin (v ận 
hành)  16.7.2.4  
TCVN 7568 -2:2013  16.7.2.1  
TCVN 7568 -2:2013  
5. Bi ến đổi của điện áp 
nguồn cung c ấp  16.9.2.4  
TCVN 756 8-2:2013  16.9.2.1  
TCVN 7568 -2:2013  
6. Rung hình sin (đ ộ bền 
lâu) (*)  16.11.2.4  
TCVN 7568 -2:2013  16.11.2.1  
TCVN 7568 -2:2013  
7. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
8. Tính toàn v ẹn của tín 
hiệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
9. Định danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
10. Ăng ten  (***) 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
10. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
11. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
29 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.2.    ầu báo 
cháy khói 
kiểu điểm  1. Kh ả năng tái l ặp 5.2.3  
TCVN  7568 -7:2015  5.2.2  
TCVN 7568 -7:2015  Mẫu được lấy ngẫu nhiên  tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 09 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 18 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 27 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 36 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 14 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 21 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 
mẫu. 
 8531.10.30  2. S ự phụ thuộc vào 
hướng 5.3.3  
TCVN  7568 -7:2015  5.3.2  
TCVN 7568 -7:2015  
3. Khả năng tái t ạo 5.4.3  
TCVN  7568 -7:2015  5.4.2  
TCVN 7568 -7:2015  
4. Bi ến đổi của các 
thông s ố nguồn cấp điện 5.5.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.5.2  
TCVN 7568 -7:2015  
5. Chuy ển động của gió 
(không khí)  5.6.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.6.2  
TCVN 7568 -7:2015 
6. Sự lóa m ắt 5.7.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.7.2  
TCVN 7568 -7:2015  
7 Nóng khô (v ận hành)   5.8.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.8.2  
TCVN 7568 -7:2015  
8. Nóng ẩm, tr ạng thái 
ổn định (v ận hành)  5.10.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.10.2  
TCVN 7568 -7:2015  
9. Ăn mòn sunfua 
dioxide (SO2) 10. (kh ả 
năng ch ịu đựng) (*) 5.12.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.12.2  
TCVN 7568 -7:2015  
11. Rung l ắc mạnh (v ận 
hành)  5.13.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.13.2  
TCVN 7568 -7:2015  QCVN 03:2023/BCA  
30 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
12. Va đ ập (vận hành)  
(*) 5.14.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.14.2  
TCVN 7568 -7:2015  
13. Rung, hình sin (v ận 
hành)  5.15.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.15.2  
TCVN 7568 -7:2015  
14. Rung, hình sin (kh ả 
năng ch ịu đựng) (*) 5.16.3  
TCVN 7568 -7:2015  5.16.2  
TCVN 7568 -7:2015  
14. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trường (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
15. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
17. Ăng ten (***) 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
18. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
19. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
31 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.3.    ầu báo 
cháy nhiệt  
kiểu điểm  1. Sự phụ thuộc hướng  5.2.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.2.2  
TCVN 7568 -5:2013  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 10 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 20 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 30 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 40 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1. 000 thì lấy 08 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 16 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 24 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 32 
mẫu. 8531.10.20  2. Nhi ệt độ nhạy cảm 
tĩnh  5.3.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.3.2  
TCVN 7568 -5:2013  
3. Th ời gian nh ạy cảm từ 
nhiệt độ sử dụng điển hình  5.4.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.4.2 
TCVN 7568 -5:2013  
4. Th ời gian nh ạy cảm 
từ 25°C   5.5.3 TCVN 7568 -
5:2013  5.5.2  TCVN 7568 -
5:2013  
5. Th ời gian nh ạy cảm 
từ nhiệt độ môi trư ờng 
cao, nóng khô (v ận 
hành)  5.6.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.6.2  
TCVN 7568 -5:2013  
6. Bi ến đổi trong các 
thông s ố cung c ấp  5.7.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.7.2  
TCVN 7568 -5:2013  
7. Kh ả năng tái t ạo lại 
được (th ời gian nh ạy 
cảm trư ớc thử nghiệm 
về môi trư ờng)  5.8.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.8.2  
TCVN 7568 -5:2013  
8. Nóng khô (b ền lâu)  (*)  5.10.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.10.2  
TCVN 7568 -5:2013  
9. Nóng ẩm, có chu k ỳ 
(vận hành)  5.11.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.11.2  
TCVN 7568 -5:2013  
10. Ăn mòn sunfua 
đioxit (SO2) (b ền lâu)  (*) 5.13.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.13.2  
TCVN 7568 -5:2013  
11. Va ch ạm (vận hành)   5.14.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.14.2  
TCVN 7568 -5:2013  QCVN 03:2023/BCA  
32 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
12. Va đập (vận hành)  5.15.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.15.2  
TCVN 7568 -5:2013  
13. Rung hình sin (v ận 
hành)  5.16.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.16.2  
TCVN 7568 -5:2013  
14. Rung hình sin (b ền 
lâu) (*) 5.17.3  
TCVN 7568 -5:2013  5.17.2  
TCVN 7568 -5:2013  
15. Th ử nghiệm bổ sung 
cho các đ ầu báo cháy 
có ký hi ệu S  6.1.3  
TCVN 7568 -5:2013  6.1.2 T  
CVN 7568 -5:2013  
16. Th ử nghiệm bổ sung 
cho các đ ầu báo cháy 
có ký hi ệu R  6.2.3  
TCVN 7568 -5:2013 6.2.2  
TCVN 7568 -5:2013  
17. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
18. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
19. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
20. Ăng ten (***) 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
21. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
22. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
33 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.4.    ầu báo 
cháy khói 
kiểu 
đƣờng 
truyền sử 
dụng 
chùm tia 
chiếu 
quang học  1. Thử tính tái tạo lại  5.2.3  
TCVN 7568 -12:2015  5.2.2  
TCVN 7568 -12:2015  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000  thì lấy 07 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 14 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 21 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 12 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 18 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 
mẫu. 8531.10.30  2. Khả năng lặp lại  5.3.3  
TCVN 7568 -12:2015  5.3.2  
TCVN 7568 -12:2015  
3. Sự phụ thuộc vào độ 
thẳng hàng  5.4.3  
TCVN 7568 -12:2015  5.4.2 TCVN 7568 -
12:2015  
4. Biến đổi của các 
thông  số cung cấp  5.5.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.5.2 TCVN 7568 -
12:2015  
5. Thay đổi nhanh của 
độ suy giảm  5.6.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.6.2 TCVN 7568 -
12:2015  
6. Thay đổi chậm của độ 
suy giảm  5.7.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.7.2 TCVN 7568 -
12:2015  
7. Sự phụ thuộc vào 
chiều dài đường quang  5.8.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.8.2 TCVN 7568 -
12:2015  
8. Độ nhạy đối với đám 
cháy  5.9.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.9.2 TCVN 7568 -
12:2015  
9. Nóng khô (vận hành)  5.11.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.11.2 TCVN 7568 -
12:2015  
10. Nóng ẩm, trạng  thái 
ổn định (vận hành)  5.13.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.13.2 TCVN 7568 -
12:2015  QCVN 03:2023/BCA  
34 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
11. Rung hình sin (kh ả 
năng ch ịu đựng) 5.15.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.15.2 TCVN 7568 -
12:2015  
12. Ăn mòn sunfua 
đioxit (SO 2) (kh ả năng 
chịu đựng) (*)  5.17.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.18.2 TCVN 7568 -
12:2015  
13. Va đ ập 5.18.3 TCVN 7568 -
12:2015  5.17.2 TCVN 7568 -
12:2015  
14. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
15. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
17. Ăng ten (***) 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
18. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
19. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
35 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.5.    ầu báo 
cháy lửa 
kiểu điểm  1. Tính tái tạo lại   6.2.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.2.2  
TCVN 7568 -10:2015  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 08 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 16 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 24 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 32 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 14 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 21 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 
mẫu. 8531.10.20  2. Khả năng lặp lại  6.3.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.3.2  
TCVN 7568 -10:2015  
3. Sự phụ thuộc vào 
hướng  6.4.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.4.2  
TCVN 7568 -10:2015  
4. Độ nhạy với đám 
cháy  6.5.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.5.2  
TCVN 7568 -10:2015  
5. Sự lóa mắt (vận 
hành)  6.6.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.6.2  
TCVN 7568 -10:2015  
6. Nóng khô (vận hành)   6.7.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.7.2  
TCVN 7568 -10:2015  
7. Nóng ẩm, có chu kỳ 
(vận hành)  6.9.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.9.2  
TCVN 7568 -10:2015  
8. Ăn mòn sunfua đioxit 
(SO 2) (khả năng chịu 
đựng) (*)  6.11.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.11.2  
TCVN 7568 -10:2015  
9. Rung lắc mạnh (vận 
hành)  6.12.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.12.2  
TCVN 7568 -10:2015  QCVN 03:2023/BCA  
36 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
10. V a đập (vận hành)   6.13.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.13.2  
TCVN 7568 -10:2015  
11. R ung hình sin (vận 
hành)   6.14.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.14.2  
TCVN 7568 -10:2015  
12. Dao động của các 
thông số cấp điện (vận 
hành)   6.16.3  
TCVN 7568 -10:2015  6.16.2  
TCVN 7568 -10:2015  
13. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
14. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
15. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Ăng ten (***) 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
17. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
18. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
37 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.6.    ầu báo 
cháy kiểu 
điểm sử 
dụng cảm 
biến 
cacbon 
monoxit 
kết hợp 
với cảm 
biến nhiệt  1. Khả năng lặp lại của 
kích hoạt CO  5.2.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.2.2  
TCVN 7568 -8:2015  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 14 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 21 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 12 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 18 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 
mẫu. 8531.10.20  2. Sự phụ thuộc vào 
hướng của kích hoạt 
CO  5.3.3 TCVN 7568 -
8:2015  5.3.2  
TCVN 7568 -8:2015  
3. Sự phụ thuộc vào 
hướng của kích hoạt 
nhiệt  5.4.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.4.2  
TCVN 7568 -8:2015  
4. Giới hạn của kích 
hoạt nhiệt  5.5.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.5.2  
TCVN 7568 -8:2015  
5. Biến đổi của các 
thông số cung cấp điện  5.12.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.12.2  
TCVN 7568 -8:2015  
6. Nóng khô (vận hành)   5.14.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.14.2  
TCVN 7568 -8:2015  
7. Nóng ẩm, có chu kỳ 
(vận hành)  5.17.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.17.2  
TCVN 7568 -8:2015  
8. Ăn mòn sunfua đioxit 
(SO 2) (kh ả năng  chịu 
đựng) (*)  5.20.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.20.2  
TCVN 7568 -8:2015  QCVN 03:2023/BCA  
38 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
9. Va đ ập (vận hành)  5.22.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.22.2  
TCVN 7568 -8:2015  
10. Rung, hình sin (v ận 
hành)  5.23.3  
TCVN 7568 -8:2015  5.23.2  
TCVN 7568 -8:2015  
11. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
12. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
13. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
14. Ăng ten (***)  4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
15. Tuổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Xuyên nhiễu giữa 
các hệ thống của cùng 
một nhà sản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
39 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.7.    ầu báo 
cháy kiểu 
điểm sử 
dụng cảm 
biến khói 
và cảm 
biến nhiệt  1. Khả năng lặp lại của 
kích hoạt khói  5.2.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.2.2  
TCVN 7568 -15:2015  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 16 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 32 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 48 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy  64 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 
13mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 26 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 39 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 5 2 
mẫu. 8531.10.20  2. Sự phụ thuộc vào 
hướng của kích hoạt 
khói  5.3.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.3.2  
TCVN 7568 -15:2015  
3. Sự phụ thuộc vào 
hướng của kích hoạt 
nhiệt  5.4.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.4.2  
TCVN 7568 -15:2015  
4. Tính tái tạo lại của 
kích hoạt khói  5.5.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.5.2  
TCVN 7568 -15:2015  
5. Tính tái tạo lại của 
kích hoạt nhiệt  5.6.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.6.2  
TCVN 7568 -15:2015  
6. Giới hạn dưới của 
kích hoạt nhiệt  5.7.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.7.2  
TCVN 7568 -15:2015  
7. Chuyển động của 
không khí  5.8.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.8.2  
TCVN 7568 -15:2015  
8.  Sự lóa  mắt 5.9.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.9.2  
TCVN 7568 -15:2015  
9. Biến đổi của các 
thông số cung cấp (điện 
áp) 5.10.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.10.2  
TCVN 7568 -15:2015  
10. N óng khô (vận 
hành)  5.11.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.11.2  
TCVN 7568 -15:2015  
11. Nóng ẩm, có chu kỳ 
(vận hành)  5.13.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.13.2  
TCVN 7568 -15:2015  
12. Nóng ẩm, trạng thái 
ổn định (khả năng chịu 
đựng) (*)  5.14.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.14.2  
TCVN 7568 -15:2015  
13. Ăn mòn sunfua 5.15.3  5.15.2  QCVN 03:2023/BCA  
40 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
dioxide (SO2) (khả năng 
chịu đựng) (*)  TCVN 7568 -15:2015  TCVN 7568 -15:2015  
14. Rung lắc mạnh (vận 
hành)  5.16.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.16.2  
TCVN 7568 -15:2015  
15. Thử rung hình sin 
(vận hành)  5.18.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.18.2  
TCVN 7568 -15:2015  
16. Thử rung hình sin 
(khả năng chịu đựng) (*)  5.19.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.19.2  
TCVN 7568 -15:2015  
17. Đầu báo cháy có 
nhiều hơn một cảm 
biến khói – phép thử 
tùy chọn (*)  5.21.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.21.2  
TCVN 7568 -15:2015  
18. Độ nhạy với đám 
cháy  5.22.3  
TCVN 7568 -15:2015  5.22.2  
TCVN 7568 -15:2015  
19. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
20. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
21. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đường 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
22. Ăng ten (***)  4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
23. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
24. Xuyên nhiễu giữa 
các hệ thống của cùng 
một nhà sản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
41 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.8.   Bộ phát 
hiện khói 
công nghệ 
hút 1. Tính lặp lại  5.2.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.2.2  
TCVN 7568 -20:2016  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 12 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 18 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 03 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 06 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 09 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 12 
mẫu 
 8531.10.30  2. Tính tái lặp  5.3.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.3.2  
TCVN 7568 -20:2016  
3. Sự biến đổi của điện 
thế nguồn cấp  5.4.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.4.2  
TCVN 7568 -20:2016  
4. Điều kiện khô nóng 
(vận hành)  5.5.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.5.2  
TCVN 7568 -20:2016  
5. Điều kiện ẩm nhiệt, 
trạng thái ổn định (vận 
hành)  5.7.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.7.2  
TCVN 7568 -20:2016  
6. Điều kiện ẩm nhiệt, 
trạng thái ổn định (*)  5.8.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.8.2  
TCVN 7568 -20:2016  
7. Chịu ăn mòn sunphur 
dioxide (SO2) (*)  5.9.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.9.2  
TCVN 7568 -20:2016  
8. Sốc (vận hành)  5.10.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.10.2  
TCVN 7568 -20:2016  
9. Va đập (vận hành)  5.11.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.11.2  
TCVN 7568 -20:2016  
10. Rung, dao động sin 
(vận hành)  5.12.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.12.2  
TCVN 7568 -20:2016  
11. Rung, dao động sin 
(độ bền) (*)  5.13.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.13.2  
TCVN 7568 -20:2016  
12. Độ nhạy với lửa (*)  5.15.3  
TCVN 7568 -20:2016  5.15.2  
TCVN 7568 -20:2016  QCVN 03:2023/BCA  
42 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.9.   Thiết bị 
phát hiện 
khói dùng 
trong các 
đƣờng 
ống 1. Tính lặp lại  5.2.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.2.2  
TCVN 7568 -22:2016  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 11 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 22 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 33 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 44 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 14 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 21 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 
mẫu. 8531.10.30  2. Tính tái lặp  5.3.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.3.2  
TCVN 7568 -22:2016  
3. Sự biến đổi của điện 
thế nguồn cấp  5.4.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.4.2  
TCVN 7568 -22:2016  
4. Sự chịu lóa  5.5.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.5.2  
TCVN 7568 -22:2016  
5. Điều kiện khô nóng 
(vận hành)  5.6.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.6.2  
TCVN 7568 -22:2016  
6. Điều kiện ẩm nhiệt, 
trạng thái ổn định (vận 
hành)  5.8.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.8.2  
TCVN 7568 -22:2016  
7. Điều kiện ẩm nhiệt, 
trạng thái ổn định (độ 
bền) (*)  5.9.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.9.2  
TCVN 7568 -22:2016  
8. Chịu ăn mòn sunphur 
dioxide (SO2) (*)  5.10.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.10.2  
TCVN 7568 -22:2016  
9. Sốc (vận hành)  5.11.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.11.2  
TCVN 7568 -22:2016  
10. Va đập (vận hành)  5.12.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.12.2  
TCVN 7568 -22:2016  
11. Rung, dao động sin 
(vận hành)  5.13.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.13.2  
TCVN 7568 -22:2016  
12. Rung, dao động sin 
(độ bền) (*)  5.14.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.14.2  
TCVN 7568 -22:2016  
13. Rò khí  5.15.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.15.2  
TCVN 7568 -22:2016  
14. Độ nhạy với lửa (*) 5.17.3  
TCVN 7568 -22:2016  5.17.2  
TCVN 7568 -22:2016  QCVN 03:2023/BCA  
43 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.10.   Chuông 
báo cháy  1. Kh ả năng tái t ạo 5.2.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.2.2, TCVN 7568 -
3:2015  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n),  
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 10 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 20 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 30 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 40 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 09 
mẫu;  
+ Nếu  1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 18 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 27 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 36 
mẫu. 8531.80.10  2. Đ ặc tính v ận hành 
(mức áp su ất âm thanh, 
tần số và kiểu âm thanh)  5.3.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.3.2, TCVN 7568 -
3:2015  
3. Tuối thọ (*) 5.4.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.4.2, TCVN 7568 -
3:2015  
4. Nóng khô (v ận hành)  5.5.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.5.2, TCVN 7568 -
3:2015  
5. Nóng ẩm, có chu k ỳ 
(vận hành)  5.8.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.8.2, T CVN 7568 -
3:2015  
6. Ăn mòn SO 2 (khả 
năng ch ịu đựng) (*) 5.11.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.11.2, TCVN 7568 -
3:2015  
7. Rung l ắc mạnh (v ận 
hành)  5.12.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.12.2, TCVN 7568 -
3:2015  
8. Va đ ập (vận hành)  5.13.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.13.2, TCVN 7568 -
3:2015  
9. Rung hình sin (v ận 
hành)  5.14.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.14.2, TCVN 7568 -
3:2015  
10. Rung hình sin (kh ả 
năng ch ịu đựng) (*)  5.15.3, TCVN 7568 -
3:2015  5.15.2, TCVN 7568 -
3:2015  
11. S ự đồng bộ hóa (*)  5.20.3, 5.20.4 TCVN 
7568 -3:2015  5.20.2, TCVN 7568 -
3:2015  
12. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
13. Tính toàn v ẹn của tín 
hiệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
44 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
14. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
15. Ăng ten (*** ( 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Tu ổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
17. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  
2.4.11.   Nút ấn 
báo cháy  1. Đặc tính vận hành  5.2.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.2.2 TCVN 7568 -
11:2015  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 08 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 16 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 24 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 32 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 12 mẫu;  8536.50.99  2. Vận hành  5.3.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.3.2 TCVN 7568 -
11:2015  
3. Phương tiện thử (vận 
hành)  5.4.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.4.2 TCVN 7568 -
11:2015  
4. Độ tin cậy (khả năng 
chịu đựng)  5.5.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.5.2 TCVN 7568 -
11:2015  
5. Biến đổi của các 
thông số cung cấp  5.6.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.6.2 TCVN 7568 -
11:2015  
6. Nóng khô (vận hành)  5.7.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.7.2 TCVN 7568 -
11:2015  
7. Nóng ẩm, có chu kỳ 
(vận hành)  5.10.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.10.2 TCVN 7568 -
11:2015  
8. Ăn mòn SO2 (khả 
năng chịu đựng) (*)  5.13.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.13.2 TCVN 7568 -
11:2015  QCVN 03:2023/BCA  
45 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
9. Rung lắc mạnh (vận 
hành)  5.14.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.14.2 TCVN 7568 -
11:2015  + Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 18 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 
mẫu. 10. Va đập (vận hành)  5.15.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.15.2 TCVN 7568 -
11:2015  
11. Rung, hình sin (vận 
hành)  5.16.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.16.2 TCVN 7568 -
11:2015  
12. Rung, hình sin (khả 
năng chịu đựng) (*)  5.17.3 TCVN 7568 -
11:2015  5.17.2 TCVN 7568 -
11:2015  
13. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
14. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***) 4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
15. Đ ịnh danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Ăng ten (***)  4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
17. Tuổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
18. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
46 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
2.4.12.    èn báo 
cháy (đèn 
chớp)  1. Tính tái lập  (*) 5.2.3 TCVN  7568 -
23:2016  5.2.2 TCVN 7568 -
23:2016  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 10 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 20 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 30 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 40 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 
mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì 
lấy 14 mẫu;  
+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì 
lấy 21 mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 
mẫu. 8531.80.10  2. Sự biến đổi của điện 
thế nguồn cấp  5.3.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.3.2 TCVN 7568 -
23:2016  
3. Tính năng vận hành  5.4.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.4.2 TCVN 7568 -
23:2016  
4. Độ bền  (*) 5.5.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.5.2 TCVN 7568 -
23:2016  
5. Điều kiện khô nóng 
(vận hành)  5.6.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.6.2 TCVN 7568 -
23:2016  
6. Điều kiện khô nóng 
(độ bền) (*)  5.7.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.7.2 TCVN 7568 -
23:2016  
7. Điều kiện ẩm nhiệt 
theo chu kỳ (vận hành)  5.9.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.9.2 TCVN 7568 -
23:2016  
8. Điều kiện ẩm nhiệt 
theo chu kỳ (độ bền) (*)  5.11.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.11.2 TCVN 7568 -
23:2016  
9. Chịu ăn mòn sunphur 
dioxide (độ bền) (*)  5.12.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.12.2 TCVN 7568 -
23:2016  
10. Sốc (vận hành)  5.13.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.13.2 TCVN 7568 -
23:2016  
11. Va đập (vận hành)  5.14.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.14.2 TCVN 7568 -
23:2016  QCVN 03:2023/BCA  
47 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
(HS) 
12. Rung, dao động 
hình sin (vận hành)  5.15.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.15.2 TCVN 7568 -
23:2016  
13. Rung, dao động 
hình sin (độ bền) (*)  5.16.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.16.2 TCVN 7568 -
23:2016  
14. Đồng bộ hóa tín hiệu 
nhấp nháy (chức năng 
tùy chọn) (*)  5.19.3 TCVN 7568 -
23:2016  5.19.2 TCVN 7568 -
23:2016  
15. Suy hao tín hi ệu tại 
hiện trư ờng (***)  4.2.1  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  
16. Tính toàn v ẹn của 
tín hi ệu cảnh báo (***)  4.2.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  
17. Định danh c ủa các 
thiết bị sử dụng đư ờng 
truyền vô tuy ến (***)  4.2.3  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.4  
TCVN 7568 -25:2023  
18. Ăng ten (*** ) 4.2.7  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.9  
TCVN 7568 -25:2023  
19. Tuổi thọ nguồn độc 
lập (***)  5.3.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.3.3  
TCVN 7568 -25:2023  
20. Xuyên nhi ễu gi ữa 
các h ệ thống c ủa cùng 
một nhà s ản xuất (***)  4.2.5.2  
TCVN 7568 -25:2023  8.2.6  
TCVN 7568 -25:2023  QCVN 03:2023/BCA  
48 2.5. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy b ằng khí  
STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, 
quy cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
2.5.1.   Tủ điều 
khiển hệ 
thống 
chữa 
cháy tự 
động 
bằng khí  1. Thiết bị cấp 
nguồn  - Nguồn năng lượng điện phải độc 
lập đối với nguồn điện cung cấp cho 
vùng có sự cố cháy và phải bao gồm 
một nguồn điện dự phòng khẩn cấp 
với bộ chuyển đổi tự động trong 
trường hợp nguồn điện chính bị hư 
hỏng.  
- 6.4.3 TCVN 7161 -1:2022  6.4.3, 8.2.9 TCVN 7161 -
1:2022  
Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 
mẫu;  
- Nếu 100  <n ≤ 500 thì lấy 
06 mẫu  
- Nếu n > 500 thì lấy 09 
mẫu;  8531.10.20  2. Biến đổi của 
các thông s ố 
cung c ấp a) Cung c ấp điện áp vào l ớn nh ất 
theo qui đ ịnh của nhà s ản xuất;  
b) Cung c ấp điện áp vào nh ỏ nhất 
theo quy đ ịnh của nhà s ản xuất. 16.9 TCVN 7568 -2:2013  
3. K hả năng 
hoạt động  Kiểm tra sự tuân thủ của mẫu thử 
với từng yêu cầu  trong tiêu chuẩn 
EN-12094 -1-2003 và để chứng minh 
sự hoạt động của mẫu thử trước, 
trong và / hoặc sau môi trường ổn 
định hóa (9.2 EN -12094 -1-2003).  9.2 EN -12094 -1-2003  
4. Nóng ẩm, 
trạng thái ổn 
định (vận 
hành)  Trong thử nghiệm, mẫu thử không 
thay đổi trạng thái trừ khi sự thay đổi 
này là do kiểm tra chức năng. Khi 
thử nghiệm chức năng, mẫu thử phải 
hoạt động chính xác. (9.4.3 EN -
12094 -1-2003)  9.4.2 EN -12094 -1-2003  
5. Rung hình 
sin (v ận hành)  Cho m ẫu thử chịu thử rung l ần lượt 
theo m ỗi một trong ba tr ục vuông 
góc v ới nhau, m ột trong các tr ục 
vuông góc v ới mặt phẳng lắp đặt 
mẫu thử.  
Áp d ụng m ức độ khắc nghi ệt của ổn 
định hóa sau:  16.7 TCVN 7568 -2:2013 
hoặc 9.3 f EN 12904 -1-
2003  QCVN 03:2023/BCA  
49 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, 
quy cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
- Phạm vi t ần số: 10 Hz đ ến 150 Hz;  
Biên đ ộ gia tốc: 0,981 ms -2 (0,1 Gn);  
- Số lượng trục: ba.  
- Số lượng các chu k ỳ quét trên m ột 
trục: m ột cho m ỗi điều kiện ch ức 
năng.  
6. Rung hình 
sin (đ ộ bền 
lâu) Cho m ẫu thử chịu thử rung l ần lượt 
theo m ỗi một trong ba tr ục vuông 
góc v ới nhau, m ột trong các tr ục 
vuông góc v ới mặt phẳng lắp đặt 
mẫu thử.  
Áp d ụng m ức độ khắc nghi ệt của ổn 
định hóa sau:  
- Phạm vi t ần số: 10 Hz đ ến 150 Hz;  
Biên đ ộ gia t ốc: 4,905 ms -2 (051 
Gn); 
- Số lượng trục: ba.  
- Số lượng các chu k ỳ quét trên m ột 
trục: 20 trên m ột trục. 16.11 c ủa TCVN 7568 -
2:2013 ho ặc 9.3g EN 
12904 -1-2003  
2.5.2.   Chai 
chứa khí 
chữa 
cháy 
HFC-
227ea  1. Đặc tính k ỹ 
thuật của khí 
HFC-227ea  Bảng 1 TCVN7161 -9 ISO 3427 ; 
ISO 3363 ; 
ASTM 6064 -11 Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
- Nếu 10 <n ≤ 200 thì lấy 02 
mẫu 
- Nếu n > 200 thì lấy 05 
mẫu;  3813.00 .00 2. Lượng khí 
nạp - Lượng khí n ạp không đư ợc thấp 
hơn quá 5% so v ới thông s ố ghi trên 
nhãn  
- Theo 9.2.1.3 TCVN 7161 -1 : 20 22 Cân ki ểm tra tr ọng lư ợng 
chai có ch ứa khí, tr ừ đi trọng 
lượng vỏ chai. 
3. Áp su ất nạp - Áp su ất nạp không đư ợc thấp hơn 
10%  so  với thông s ố ghi trên nhãn  
- Theo 9.2.1.3 TCVN 7161 -1 : 20 22 Sử dụng đồng hồ đo áp l ực 
đã đư ợc hiệu chu ẩn kết nối 
với chai chứa khí đ ể đo áp 
suất. QCVN 03:2023/BCA  
50 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, 
quy cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
4. Mật độ nạp ≤1150kg / m3 
6.1 TCVN 7161 -9 : 2009  6.1, TCVN 7161 -9 
Kiểm tra tr ọng lư ợng khí 
nạp / thể tích chai chứa khí 
2.5.3.   Chai 
chứa khí 
chữa 
cháy FK -
5-1-12 1. Đ ặc tính k ỹ 
thuật của khí 
FK-5-1-12 Bảng 1 TCVN 7161 -5: 2021   Sử dụng máy phân tích 
hàm lư ợng đ ể xác đ ịnh 
các thành ph ần đảm bảo 
theo quy đ ịnh trong B ảng 
1, TCVN 7161 -5: 2021  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 1 0 thì lấy 01 mẫu;  
- Nếu 10 <n ≤ 200 thì lấy 02 
mẫu 
- Nếu n > 200 thì lấy 05 
mẫu;  3813.00 .00 2. Lư ợng khí 
nạp - Lượng khí n ạp không đư ợc thấp 
hơn quá 5% so v ới thông s ố ghi 
trên nhãn  
9.2.1.3, TCVN 7161 -1 : 20 22 Cân ki ểm tra tr ọng lư ợng 
chai có ch ứa khí, trừ đi 
trọng lư ợng vỏ chai.  
3. Áp su ất nạp - Áp su ất nạp không đư ợc thấp hơn 
10%  so v ới thông s ố ghi trên nhãn  
9.2.1.3, TCVN 7161 -1 : 20 22 Sử dụng đ ồng h ồ đo áp 
lực đã đư ợc hiệu chu ẩn 
kết nối với chai ch ứa khí 
để đo áp su ất. 
4. Mật độ nạp 6.1, TCVN 7161 -5: 2021  6.1, TCVN 7161 -5: 2021  
Kiểm tra tr ọng lư ợng khí 
nạp/thể tích chai ch ứa khí  
2.5.4.   Chai 
chứa khí 
chữa 
cháy IG -
100 1. Đ ặc tính k ỹ 
thuật của khí 
IG-100  Theo  Bảng 1,  TCVN 7161 -13:2009  Sử dụng máy phân tích 
hàm lư ợng đ ể xác đ ịnh 
các thành ph ần đảm bảo 
theo quy đ ịnh trong B ảng 
1,  TCVN 7161 -13:2009  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 1 0 thì lấy 01 mẫu;  
- Nếu 10 <n ≤ 200 thì lấy 02 
mẫu 
- Nếu n > 200 thì lấy 05 
mẫu;  3813.00.00  
2. Lư ợng khí 
nạp  - Lượng khí n ạp không đư ợc thấp 
hơn quá 5% so v ới thông s ố ghi 
trên nhãn  
9.2.1.3, TCVN 7161 -1: 20 22 Cân ki ểm tra tr ọng lư ợng 
chai có ch ứa khí, tr ừ đi 
trọng lư ợng vỏ chai. 
3. Áp su ất nạp  - Áp su ất nạp không đư ợc thấp hơn Sử dụng đ ồng h ồ đo áp QCVN 03:2023/BCA  
51 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, 
quy cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
10%  so v ới thông s ố ghi trên nhãn  
9.2.1.3, TCVN 7161 -1 : 20 22 lực đã đư ợc hiệu chu ẩn 
kết nối với chai chứa khí 
để đo áp su ất. 
2.5.5.   Van 
chọn 
vùng  1. Kh ả năng 
chịu áp c ủa vỏ 
van  4.6 Tiêu chu ẩn ISO 16003:2008:  5.6.2 ISO 16003:2008  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
- Nếu 10 <n ≤ 200 thì lấy 02 
mẫu 
- Nếu n > 200 thì lấy 05 
mẫu;  8481.40.90  2. Đ ộ kín c ủa 
van 4.7.3 Tiêu chu ẩn ISO 16003:2008  5.7.3 ISO 16003:2008:  
3. Kh ả năng 
chịu áp bên 
trong và ch ống 
rò rỉ 4.9 Tiêu chu ẩn ISO 16003:2008: 
Các b ộ phận không đư ợc rò rỉ hoặc 
chịu bất kỳ biến dạng vĩnh vi ễn nào 
khi đư ợc th ử theo 5.5 ISO 
16003:2008  5.5.3 ISO 16003:2008  
2.5.6.    ầu 
phun x ả 
khí 1. Thi ết kế đầu 
phun  Bảo đảm các thông s ố theo thi ết kế 
của nhà s ản xuất - Kiểm tra h ồ sơ đ ầu 
phun  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại 
lô phương tiện, số lượng mẫu 
được lấy phụ thuộc vào số 
lượng phương tiện trong lô 
(n), cụ thể như sau:  
- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;  
- Nếu 10 <n ≤ 200 thì lấy 02 
mẫu 
- Nếu n > 200 thì lấy 05 
mẫu;  8424.90.10  2. Kích thư ớc, 
trọng lư ợng Theo thông s ố NSX công bố. Kiểm tra b ằng cân đi ện 
tử, thước đo.  
3. Bộ lọc 6.3.6.4 TCVN7161 -1:2022  6.3.6.4 TCVN7161 -
1:2022  
4. Kh ả năng 
chịu nhi ệt và 
chịu áp su ất 4.12 ISO 16003:2008  5.12.2 ISO 16003:2008  QCVN 03:2023/BCA  
52 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, 
quy cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
cao 
2.6. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy b ằng nƣớc 
STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
2.6.1.    ầu phun 
kín 
(Sprinkler ) 1. Kiểm tra sơ bộ   Điều 5 TCVN 6305 -1 7.2 TCVN 6305 -1 Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng  mẫu được 
lấy phụ thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), cụ thể 
như sau:  
1. Lô phương tiện thử nghiệm 
lần đầu:  
- Đối với các sprinkler không phải 
loại sprinkler lắp chìm, sprinkler 
lắp chìm có nắp đậy và sprinkler 
trần:  
+ Nếu 194 ≤ n ≤ 10.000 thì lấ y 
194 mẫu;  
+ Nếu n > 10 .000 thì lấy 388 
mẫu;  
- Đối với các sprinkler lắp chìm, 
sprinkler lắp chìm có nắp đậy và 
sprinkler trần, số lượng lấy mẫu 
tăng thêm 10 mẫu;  8424.90 .30 2. Đo kích thước   6.1 TCVN 6305 -1 7.3 TCVN 6305 -1 
3. Thử tải trọng làm 
việc và độ bền của 
thân 6.6.1 TCVN 6305 -1 7.4 TCVN 6305 -1 
4. Khả năng chống 
rò rỉ và độ bền thủy 
tĩnh  Điều 5 và 6.8 TCVN 
6305 -1 7.5 TCVN 6305 -1 
5. Chức năng   6.5.1 TCVN 6305 -1 7.6 TCVN 6305 -1 
6. Nhiệt độ làm việc   6.3 TCVN 6305 -1 7.7 TCVN 6305 -1 
7. Sự tăng nhiệt 
động lực học và hệ 
số dẫn  (*) 6.14 TCVN 6305 -1 7.7.2 TCVN 6305 -1 
8. Khả năng chịu 
nhiệt   6.9 TCVN 6305 -1 7.8.1 TCVN 6305 -1 
9. Thay đổi nhiệt độ 6.10 TCVN 6305 -1 7.9 TCVN 6305 -1 QCVN 03:2023/BCA  
53 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
đột ngột (sốc nhiệt)    2. Lô phương tiện thử nghiệm 
các lần kế tiếp:  
+ Nếu 124 ≤ n ≤ 10.000 thì lấy 
124 mẫu ;  
+ Nếu n > 10000 thì lấy 248 mẫu.  
 10. Lưu lượng nước   6.4.1 TCVN 6305 -1 7.11 TCVN 6305 -1 
11. Phân bố nước   6.4.2 TCVN 6305 -1 7.12 TCVN 6305 -1 
12. Ăn mòn do 
sương muối  (*) 6.11.3 TCVN 6305 -1 7.13.3 TCVN 6305 -1 
13. Thử ăn mòn do 
sunfua đioxit  (*) 6.11.2 TCVN 6305 -1 7.13.2 TCVN 6305 -1 
14. Độ bền chịu 
nhiệt (đối với 
Sprinkler mở nhanh)  
(*) 6.15 TCVN 6305 -1 7.15 TCVN 6305 -1 
15. Va đập thủy lực   6.13 TCVN 6305 -1 7.16 TCVN 6305 -1 
16. Thử rung   6.16 TCVN 6305 -1 7.17 TCVN 6305 -1 
17. Va đập  6.17 TCVN 6305 -1 7.18 TCVN 6305 -1 
18. Thử phản ứng 
nhiệt độ đối với 
sprinkler lắp chìm có 
nắp đậy, sprinkler 
trần và sprinkler lắp 
chìm  (*) 6.24 TCVN 6305 -1 7.25 TCVN 6305 -1 
2.6.2.    ầu phun 
hở 
(Drencher)  1. Kiểm tra sơ bộ   4. 5 TCVN 6305 -1 7.2 TCVN 6305 -1 Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu được 
lấy phụ thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), cụ thể 
như sau:  
- Lô phương tiện thử nghiệm lần 8424.90 .30 2. Đo kích thước  7.3 TCVN 6305 -1 7.3 TCVN 6305 -1 
3. Lưu lượng nước   6.4.1 TCVN 6305 -1 7.11 TCVN 6305 -1 
4. Phân bố nước   6.4.2 TCVN 6305 -1 7.12 TCVN 6305 -1 QCVN 03:2023/BCA  
54 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
5. Ăn mòn do sương 
muối  (*) 6.11.3 TCVN 6305 -1 7.13.3 TCVN 6305 -1 đầu: 
+ Nếu 39 ≤ n ≤ 10.000 thì lấy 39 
mẫu;  
+ Nếu n > 10.000 thì lấy 78 mẫu;  
- Lô phương tiện thử nghiệm các 
lần kế tiếp:  
+ Nếu 19 ≤ n ≤ 10.000 thì lấy 19 
mẫu ;  
+ Nếu n > 10000 thì lấy 38 mẫu.  6. Thử ăn mòn do 
sunfua đioxit (*)  6.11.2 TCVN 6305 -1 7.13.2 TCVN 6305 -1 
7. Độ bền chịu nhiệt   6.15 TCVN 6305 -1 7.15 TCVN 6305 -1 
8. Thử rung   6.16 TCVN 6305 -1 7.17 TCVN 6305 -1 
9. Thử va đập   6.17 TCVN 6305 -1 7.18 TCVN 6305 -1 
2.6.3.   Van báo 
động ( larm 
Valve)  1. Ngoại quan  Không tồn tại các điểm 
rạn, vỡ, nứt, gãy  Kiểm tra  bằng trực 
quan  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu được 
lấy phụ thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), cụ thể 
như sau:  
- Lô phương tiện thử nghiệm lần 
đầu: 
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 02 mẫu;  
+ Nếu n > 100, thì lấy 05  mẫu 
- Lô phương tiện thử nghiệm các 
lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 01 mẫu;  
+ Nếu n > 100, thì lấy 02 mẫu  8481.40.90  2. Lò xo và màng  (*) 4.7.6 TCVN 6305 -2 6.2 TCVN 6305 -2 
3. Sức chịu đựng  4.13 TCVN 6305 -2 Sử dụng thiết bị thử 
mô tả trong 6.11.2.2 
theo TCVN 6305 -2, 
điều chỉnh lưu lượng 
tới giá trị thích hợp 
cho trong Bảng 1 
TCVN 6305 -2, với 
dung sai  (+5%) cho 
dòng nước với lưu 
lượng được hiệu 
chỉnh chảy qua van 
trong thời gian 30 
(+5) phút  QCVN 03:2023/BCA  
55 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
4. Tổn thất thủy lực 
do ma sát (*) 4.12 TCVN 6305 -2 6.7 TCVN 6305 -2 
5. Rò rỉ và biến dạng 
của van (*) 4.8 TCVN 6305 -2 6.8 TCVN 6305 -2 
6. Độ bền của thân  
(*) 4.5 TCVN 6305 -2 6.9 TCVN 6305 -2 
7. Khả năng chịu tác 
động của ngọn lửa 
(*) 4.4.3 TCVN 6305 -2 6.10 
TCVN 6305 -2 
8. Yêu cầu về vận 
hành  4.7.7; 4.14.6; 4.16 
TCVN 6305 -2; Các chi 
tiết bịt kín của van báo 
động kiểu ướt không 
bị rò rỉ, hư hỏng sau 
khi hoàn thành các 
phép thử.  
Đối với phép thử tỷ lệ, 
ngoài yêu cầu 4.16.1 
TCVN 6305 -2, van 
phải tuân theo các 
yêu cầu trong 4.14.7 
TCVN 6305 -2 6.11 
TCVN 6305 -2 
9. Cấu tạo và độ 
nghe rõ của chuông 4.18 TCVN 6305 -2 Kiểm tra cấu tạo QCVN 03:2023/BCA  
56 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
nước  (nếu có)  bằng  trực quan ; 
Kiểm tra độ nghe rõ 
6.12.2 TCVN 6305 -2 
10. Bình làm trễ (độ 
bền và thoát nước) (*) 4.17.2; 4.17.6   
TCVN 6305 -2 6.13 TCVN 6305 -2 
11. Chống ăn  mòn (*) 4.11.7  TCVN 6305 -2 6.14 TCVN 6305 -2 
2.6.4.   Van tràn 
ngập 
(Deluge 
Valve)  1. Ngoại quan  Không tồn tại các điểm 
rạn, vỡ, nứt, gãy  Kiểm tra  bằng trực 
quan  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu được 
lấy phụ thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), cụ thể 
như sau:  
- Lô phương tiện thử nghiệm lần 
đầu: 
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 02 mẫu;  
+ Nếu n > 100, thì lấy 05 mẫu  
- Lô phương tiện thử nghiệm các 
lần kế tiếp:  
+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 01 mẫu;  
+ Nếu n > 100, thì lấy 02 mẫu  8481.40.90  2. Lò xo và màng 
chắn (*)  4.7.6  TCVN 6305 -5 6.2 TCVN 6305 -5 
3. Tổn thất thủy lực 
do ma sát (*)  4.12 TCVN 6305 -5 6.6 TCVN 6305 -5 
4. Rò rỉ và biến dạng 
(*) 4.8 TCVN 6305 -5 6.7 TCVN 6305 -5 
5. Độ bền của thân 
van (*)  4.5.1 TCVN 6305 -5 6.8 TCVN 6305 -5 
6. Khả năng chịu tác 
động của ngọn lửa (*)  4.4.3 TCVN 6305 -5 6.9 TCVN 6305 -5 QCVN 03:2023/BCA  
57 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
7. Yêu cầu về vận 
hành  4.7.7; 4.10.4; 4.14; 
4.16 TCVN 6305 -5 6.10 TCVN 6305 -5 
8. Độ bền   4.13 TCVN 6305 -5 6.11 TCVN 6305 -5 
9. Khả năng chống 
đóng lại (*)  4.7.7 TCVN 6305 -5 6.12 TCVN 6305 -5 
10. Chống ăn mòn (*)  4.11.7 TCVN 6305 -5 6.13 TCVN 6305 -5 
2.6.5.   Ống mềm 
bằng kim 
loại kết nối 
đầu phun 
trong hệ 
thống chữa 
cháy bằng 
nƣớc 1. Cấu trúc, hình 
thức, kích thước  TCVN 13455:2022  - Kiểm  tra bằng trực 
quan;  
- Thước đo phù hợp 
4, 6.1 TCVN 
13455:2022;.  Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô 
phương tiện, số lượng mẫu được 
lấy phụ thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), cụ thể 
như sau:  
- Nếu n ≤ 3.000 thì lấy 8 mẫu;  
- Nếu 3000  < n ≤ 10.000 thì lấy 
16 mẫu  
- Nếu n > 10.000 thì lấy 32 mẫu;  
 8307.10.00  2. Áp suất làm việc  5.1 TCVN 13455:2022  Tài liệu kỹ thuật  
3. Vật liệu chế tạo (*) 5.2 TCVN 13455:2022  6.2 TCVN 
13455:2022  
4. Khả năng chịu áp 
suất thủy lực  5.3 TCVN 13455:2022  6.1, 6.3, 6.4  
TCVN 13455:2022  
5. Biến dạng theo 
chiều dài  5.4 TCVN 13455:2022  6.1, 6.5  
TCVN 13455:2022  
6. Khả năng chịu rung  5.5 TCVN 13455:2022  6.1, 6.6  
TCVN 13455:2022  
7. Độ linh hoạt  5.6 TCVN 13455:2022  6.1, 6.7  QCVN 03:2023/BCA  
58 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
TCVN 13455:2022  
8. Khả năng chịu va 
đập thủy lực  5.7 TCVN 13455:2022  6.1, 6.8  
TCVN 13455:2022  
9. Khả năng chịu nén 
bẹp 5.8 TCVN 13455:2022  6.1, 6.9  
TCVN 13455:2022  
10. Tổn thất áp suất  5.9 TCVN 13455:2022  6.1, 6.10  
TCVN 13455:2022  
2.6.6.   Ống phi kim 
loại sử dụng 
cho hệ 
thống cấp 
nƣớc chữa 
cháy (Ồng 
và phụ tùng 
ống CPVC 
dùng trong 
hệ thống 
sprinkler t ự 
động) 1. Kích thư ớc, ngo ại 
quan  5.2, 6.1, 6.2  
TCVN 12653 -1:2019  6.2, 6.3, 6.4  
TCVN 12653 -1:2019  
5.1.3. và 5.1.9 TCVN 12653 -
2:2019  3917.23.00  2. Áp su ất và nhi ệt độ 
làm vi ệc   7.1  
TCVN 12653 - 1:2019  Tài li ệu thiết kế 
3. Độ co chi ều dài do 
nhiệt (*) 7.2  
TCVN 12653 - 1:2019  7.2  
TCVN 12653 - 1:2019  
4. Nhi ệt độ mềm hóa 
Vicat  7.3  
TCVN 12653 - 1:2019  5.1.5  
TCVN 12653 - 2:2019  
5. Kh ối lượng riêng  7.4  
TCVN 12653 - 1:2019  TCVN 6039 -1:2015  
6. Tính cháy  7.5  
TCVN 12653 - 1:2019  6  
TCVN 12653 -2:2019  
7. Tính ch ịu lửa  7.6  
TCVN 12653 - 1:2019  7  
TCVN 12653 -2:2019  
8. Kh ả năng ch ịu 
nhiệt theo chu k ỳ (*) 7.7  
TCVN 12653 - 1:2019  21  
TCVN 12653 - 2:2019  
9. Hệ số ma sát ống (*) 7.8  9  QCVN 03:2023/BCA  
59 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
TCVN 12653 - 1:2019  TCVN 12653 -2:2019  
10. Chi ều dài ống 
tương đương c ủa phụ 
tùng (t ổn thất áp su ất 
của phụ kiện) (*) 7.9  
TCVN 12653 - 1:2019  10  
TCVN 12653 - 2:2019  
11. Kh ả năng ch ịu ăn 
mòn đ ối với phần thép 
không g ỉ (*) 7.10.1  
TCVN 12653 - 1:2019  12  
TCVN 12653 - 2:2019  
12. Đ ộ bền của nhãn 
(*) 7.11  
TCVN 12653 - 1:2019  24  
TCVN 12653 - 2:2019  
13. Kh ả năng ch ống 
rò rỉ và ch ịu áp su ất 
thủy tĩnh ng ắn hạn 8.1.1  
TCVN 12653 - 1:2019  8 
 TCVN 12653 -2:2019  
14. Kh ả năng ch ống rò 
rỉ và ch ịu áp su ất thủy 
tĩnh theo đi ều kiện sau 
khi lắp đặt (*) 8.1.2  
TCVN 12653 - 1:2019  19 T 
CVN 12653 -2:2019  
15. Đ ộ bền ch ịu uốn 
(*) 8.3  
TCVN 12653 - 1:2019  13  
TCVN 12653 -2:2019  
16. Đ ộ bền ch ịu va 
đập  8.4  
TCVN 12653 - 1:2019  14  
TCVN 12653 -2:2019  
17. Đ ộ bền ch ịu nén 
bẹp (*) 8.5  
TCVN 12653 - 1:2019  15  
TCVN 12653 - 2:2019  
18. Cư ờng đ ộ chịu 
kéo (*) 8.6  
TCVN 12653 - 1:2019  8.6  
TCVN 12653 - 1:2019  
19. Kh ả năng ch ịu 8.8  16  QCVN 03:2023/BCA  
60 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy mẫu, quy 
cách mẫu  Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
rung (*) TCVN 12653 - 1:2019  TCVN 12653 - 2:2019  
20. Kh ả năng đ ảm bảo 
hoạt động của Sprinkler 
áp su ất cao (*) 8.9  
TCVN 12653 - 1:2019  17  
TCVN 12653 - 2:2019  
21. Kh ả năng ch ống 
gãy g ập 8.10  
TCVN 12653 - 1:2019  5.1.4; 18  
TCVN 12653 - 2:2019  
22. Kh ả năng ch ịu áp 
suất theo chu k ỳ (*) 8.11  
TCVN 12653 - 1:2019  20  
TCVN 12653 - 2:2019  
2.7.  èn chỉ dẫn thoát n ạn, đèn chi ếu sáng s ự cố  
STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
2.7.1.   
  hiếu 
sáng thoát 
hiểm khẩn 
cấp ( èn 
chỉ dẫn 
thoát nạn)  1. Ký hiệu chỉ 
dẫn 8.6 và 10 ISO 3864 -1:2011  Kiểm tra  bằng trực quan  Mẫu được lấy ngẫu nhiên 
tại lô phương tiện, số 
lượng mẫu được lấy phụ 
thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 
10 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 
thì lấy 20 mẫu;  
+ Nếu n > 5.000 thì lấy 30 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế 
tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 8531.20.00  2. Màu sắc  Màu nền: Màu xanh lá cây  
Biểu tượng đồ họa: Trắng  
Đường viền: Màu trắng  
Màu xanh lá cây an toàn phải bao 
phủ ít nhất 50% diện tích của 
biển báo.  
Tọa độ màu sắc được quy ước 
phụ lục A ISO 3864 -1:2011  Đo màu quang phổ tại vị trí có 
độ chói lớn nhất của màu an 
toàn và màu tương phản  
3. Khởi động  Đèn có thể tự khởi động khẩn cấp 
khi nguồn điện chính bị mất mà 
không cần kích hoạt các thiết bị hỗ 
trợ Kiểm tra  bằng trực quan  
4. Yêu cầu 
về mạch điện Việc hỏng một đèn điện bất kỳ 
không ảnh hưởng đến các đèn Thử nghiệm ngắt 01 bóng bất 
kỳ trên đèn và Kiểm tra bằng QCVN 03:2023/BCA  
61 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
của đèn  điện khác nối với cùng mạch  trực quan  các đèn còn lại 
trong mạch điện  02 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 
thì lấy 04 mẫu;  
+ Nếu n > 5.000 thì lấy 06 
mẫu 5. Yêu cầu 
về nguồn 
chiếu sáng  
dùng điện  Màu sắc phải là màu xanh lá cây; 
khi một chỉ thị cung cấp 02 chức 
năng thì chấp nhận cả màu đỏ và 
xanh lá cây  Kiểm tra  bằng trực quan  
6. Yêu cầu 
về dây dẫn 
điện đi bên 
trong và bên 
ngoài  Các mối nối điện đến nguồn lưới, 
giữa các phần riêng lẻ của đèn 
(ví dụ hộp điều khiển từ xa) và 
giữa các thành phần của đèn 
phải được bảo vệ chống rủi ro bị 
ngắt ngẫu nhiên.  
Đấu nối phích cắm và ổ cắm bên 
trong không có phương tiện để 
ngăn bị ngắt ngẫu nh iên được 
chấp nhận nếu không thể tiếp cận 
trực tiếp với chúng (ví dụ được 
bảo vệ bằng nắp đậy mà không 
thể tháo ra khi dùng một tay thực 
hiện một động tác).  
Đấu nối phích cắm và ổ cắm bên 
ngoài không có phương tiện để 
ngăn bị ngắt ngẫu nhiên được 
chấp nhậ n nếu đèn có cảnh báo: 
―Đèn này chỉ được thiết kế để lắp 
ở những nơi phích cắm và ổ cắm 
được bảo vệ để không bị rút ra 
khi không được phép‖  Kiểm tra bằng trực quan , thao 
tác 
7. Yêu cầu 
về nhiệt và 
độ bền (*)  Sau thử nghiệm, đèn phải được 
kiểm tra được  bằng mắt. các linh 
kiện của đèn phải làm việc bình 
thường, không có bộ phận nào bị 
biến dạng, ghi nhãn của đèn vẫn Đèn phải được lắp đặt trong 
hộp nhiệt được khống chế 
nhiệt độ để đảm bảo môi 
trường thử.  
Đèn phải được định vị trên bề QCVN 03:2023/BCA  
62 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
phải rõ ràng.  
Đèn sau khi thử nghiệm độ bền phải 
tiếp tục duy trì thời gian chiếu sáng tối 
thiểu 02 h bằng nguồn điện dự phòng 
sau chu kỳ th ử nghiệm thứ 10 (chu kỳ 
nạp 30 h).  
 mặt đỡ (và ở cùng tư thế làm 
việc) tương tự như trong thử 
nghiệm nhiệt làm việc bình 
thường.  
Nhiệt độ  môi trường thử phải 
được duy trì trong phạm vi 
±2°C của (t a + 10)°C trong quá 
trình thử nghiệm; t a là 25 °C 
trừ khi có ghi nhãn khác trên 
đèn. 
Nhiệt độ môi trường phải 
được đo theo Phụ lục K tại 
TCVN 7722 -1 (IEC 60598 -1). 
Ba-lát dùng để làm việc riêng 
rẽ với đèn phải được làm việc 
ở nhiệt độ bao quanh là 25 °C 
± 5 °C.  
Đèn phải được thử nghiệm 
trong thời gian tổng cộng là 
390 giờ, gồm 10 chu kỳ 36 giờ 
liên tiếp và thời gian hoạt 
động bình thường cuối cùng 
là 30 giờ, ở điện áp cung cấp 
danh định lớn nhất.  
Đèn phải được cho hoạt động 
bình thường ở điện áp nguồn 
lớn nhất trong 30 h và trong 6 
h ở chế độ khẩn cấp, trong 
từng chu kỳ trong số 10 chu 
kỳ (thời gian của chu kỳ có thể 
thay đổi phụ thuộc số giờ tối 
đa được nạp đủ công suất và 
duy trì chiếu sáng theo c ông 
bố của nhà sản xuất bằng QCVN 03:2023/BCA  
63 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
nguồn dự phòng của đèn)  
8. Yêu cầu 
đóng cắt đột 
ngột (*)  Đèn hoạt động bình thường sau 
thử nghiệm  Phải hoạt động bình thường 
trong 50 thao tác đóng cắt điện 
áp nguồn khi pin được nạp đầy 
ở chu kỳ thử 11 sau thử 
nghiệm độ bền. Từng thao tác 
đóng cắt gồm giai đoạn nối với 
nguồn cung cấp danh định 
bình thường trong 60s và ngắt 
khỏi nguồn trong 20s.  
9. Yêu cầu 
về Pin/Ac -qui 
 Pin/acqui lắp trong đèn chiếu 
sáng khẩn cấp phải là một trong 
các kiểu sau: Niken cadmi gắn 
kín hoặc Chì axit được điều chỉnh 
bằng van, hoặc loại pin sạc đảm 
bảo tính an toàn tương đương trở 
lên Kiểm tra  bằng trực quan  QCVN 03:2023/BCA  
64 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
10. Độ  tương 
phản, độ chói 
và màu 
quang phổ (*)  Đèn phải cung cấp đủ độ chói 
danh định tại thời điểm cuối của 
thời gian làm việc danh định.  
Độ chói nhỏ nhất của mọi diện 
tích màu an toàn của ký hiệu đèn 
phải là 2cd/m2, nếu nguy cơ 
chính là khói, thì độ chói nhỏ  
nhất phải là 10 cd/m2; 
Độ đồng đều của độ chói trong 
màu an toàn và màu tương 
phản, được đo bằng tỷ số giữa 
độ chói tối thiểu và tối đa trong 
màu, phải lớn hơn 1: 5 (xem ISO 
3864 -1:2011). Nếu độ chói của 
biển báo an toàn lớn hơn 100 
cd/m 2, tỷ lệ độ chói tối thiểu và 
tối đa trong màu phải lớn hơn 1: 
10. Tỷ lệ độ sáng Màu tương 
phản với độ sáng lân cận Màu 
an toàn không được nhỏ hơn 5: 
1 và không lớn hơn 15: 1.  Khi hoàn thành thử nghiệm trong 
hộp nhiệt, đèn phải được để 
nguội về nhiệt độ môi trường 
danh địn h (t a) hoặc 25oC chọn 
giá trị cao hơn và phải chịu chu 
kỳ nạp điện 24h ở 0,9 lần điện 
áp nguồn danh định,  
Sử dụng thiết bị đo độ chói. 
Các phép đo thực hiện trên 05 
mẫu thử nghiệm, kết quả đo 
được là giá trị trung bình của 
05 phép đo trên các mẫu thử 
khác  nhau.  
2.7.2.    hiếu 
sáng dự 
phòng 
( èn 
chiếu 
sáng sự 
cố) 1. Khởi động  Đèn có thể tự khởi động khẩn cấp khi 
nguồn điện chính bị mất mà không 
cần kích hoạt các thiết bị hỗ trợ  Kiểm tra  bằng trực quan  Mẫu được lấy ngẫu nhiên 
tại lô phương tiện, số 
lượng mẫu được lấy phụ 
thuộc vào số lượng 
phương tiện trong lô (n), 
cụ thể như sau:  
- Thử nghiệm lô lần đầu:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 9405.40.99  
2. Yêu cầu 
về mạch điện 
của đèn  Việc hỏng một đèn điện bất kỳ 
không ảnh hưởng đến các đèn 
điện khác nối với cùng mạch  Thử nghiệm ngắt 01 bóng bất 
kỳ trên đèn và Kiểm tra bằng 
trực quan  các đèn còn lại 
trong mạch điện  QCVN 03:2023/BCA  
65 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
3. Chỉ thị về 
nguồn chiếu 
sáng dùng 
điện Màu sắc phải là màu xanh lá cây; 
khi một chỉ thị cung cấp 02 chức 
năng thì chấp nhận cả màu đỏ và 
xanh lá cây  Kiểm tra  bằng trực quan  10 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 
thì lấy 20 mẫu;  
+ Nếu n > 5.000 thì lấy 30 
mẫu. 
- Thử nghiệm lô lần kế 
tiếp:  
+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 
02 mẫu;  
+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 
thì lấy 04 mẫu;  
+ Nếu n > 5.000 thì lấy 06 
mẫu 4. Yêu cầu 
về dây dẫn 
điện đi bên 
trong và bên 
ngoài  Các mối nối điện đến nguồn lưới, 
giữa các phần riêng lẻ của đèn (ví 
dụ hộp điều khiển từ xa) và giữa 
các thành phần của đèn phải được 
bảo vệ chống rủi ro bị ngắt ngẫu 
nhiên.  
Đấu nối phích cắm và ổ cắm bên 
trong không có phương tiện để 
ngăn bị ngắt ngẫu nhiên được 
chấp nhận nếu không thể tiếp cận 
trực tiếp với chúng (ví dụ được 
bảo vệ bằng nắp đậy mà không 
thể tháo ra khi dùng một tay thực 
hiện một động tác).  
Đấu nối phích cắ m và ổ cắm bên 
ngoài không có phương tiện để 
ngăn bị ngắt ngẫu nhiên được 
chấp nhận nếu đèn có cảnh báo: 
―Đèn này chỉ được thiết kế để lắp 
ở những nơi phích cắm và ổ cắm 
được bảo vệ để không bị rút ra 
khi không được phép‖  Kiểm tra  bằng trực quan  
5. Yêu cầu 
về nhiệt và 
độ bền (*)  Sau thử nghiệm, đèn phải được 
kiểm tra được bằng mắt. Các linh 
kiện của đèn phải làm việc bình 
thường, không có bộ phận nào bị 
biến dạng, ghi nhãn của đèn vẫn 
phải rõ ràng.  
Đèn sau khi thử nghiệm độ bền phải 
tiếp tục duy trì thời gian chiếu sáng tối Đèn phải được lắp đặt trong 
hộp nhiệt được khống chế 
nhiệt độ để đảm bảo môi 
trường thử.  
Đèn p hải được định vị trên bề 
mặt đỡ (và ở cùng tư thế làm 
việc) tương tự như trong thử 
nghiệm nhiệt làm việc bình QCVN 03:2023/BCA  
66 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
thiểu 02 h bằng nguồn điện dự phòng 
sau chu kỳ thử nghiệm thứ 10 (chu kỳ 
nạp 30 h).  
 thường.  
Nhiệt độ môi trường thử phải 
được duy trì trong phạm vi 
±2°C của (t a + 10)°C trong quá 
trình thử nghiệm; t a là 25 °C 
trừ khi có ghi nhãn k hác trên 
đèn. 
Nhiệt độ môi trường phải được 
đo theo Phụ lục K tại TCVN 
7722 -1 (IEC 60598 -1). Ba -lát 
dùng để làm việc riêng rẽ với 
đèn phải được làm việc ở nhiệt 
độ bao quanh là 25 °C ± 5 °C.  
Đèn phải được thử nghiệm 
trong thời gian tổng cộng là 
390 giờ, gồ m 10 chu kỳ 36 giờ 
liên tiếp và thời gian hoạt 
động bình thường cuối cùng 
là 30 giờ, ở điện áp cung cấp 
danh định lớn nhất.  
Đèn phải được cho hoạt động 
bình thường ở điện áp nguồn 
lớn nhất trong 30 giờ và trong 6 
giờ ở chế độ khẩn cấp, trong 
từng chu kỳ t rong số 10 chu kỳ 
(thời gian của chu kỳ có thể 
thay đổi phụ thuộc số giờ tối đa 
để nạp đủ công suất và duy trì 
chiếu sáng theo công bố của 
nhà sản xuất bằng nguồn dự 
phòng của đèn)  
6. Yêu cầu 
về đóng cắt 
đột ngột (*)  Đèn hoạt động bình thường sau 
thử nghiệm  Phải hoạt động bình thường 
trong 50 thao tác đóng cắt điện 
áp nguồn khi pin được nạp đầy QCVN 03:2023/BCA  
67 STT Tên sản 
phẩm   hỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phƣơng pháp thử  Phƣơng pháp lấy 
mẫu, quy cách mẫu Mã hàng hóa 
xuất khẩu, nhập 
khẩu (HS)  
ở chu kỳ thử 11 sau thử 
nghiệm độ bền. Từng thao tác 
đóng cắt gồm giai đoạn nối với 
nguồn cung cấp danh định bình 
thường trong 60s và ngắt khỏi 
nguồn trong 20s .  
7. Yêu cầu 
về Pin/Ac -qui 
 Pin/acqui lắp trong đèn chiếu sáng 
khẩn cấp phải là một trong các kiểu 
sau: Niken cadmi gắn kín hoặc Chì 
axit được điều chỉnh bằng van, 
hoặc loại pin sạc đảm bảo tính an 
toàn tương đương trở lên  Kiểm tra  bằng trực quan  
8. Yêu cầu 
về quang 
thông và độ 
hoàn màu 
(CRI) (*)  Đèn phải cung cấp đủ quang thông 
danh định tại thời điểm cuối của thời 
gian làm việc danh định;  
Độ hoàn màu của đèn trong suốt 
thời gian làm việc danh định phải ≥ 
40 Khi hoàn thành thử nghiệm trong 
hộp nhiệt, đèn phải được để 
nguội về nhiệt độ môi trường 
danh định (t a) hoặc 25oC chọn 
giá trị cao hơn và phải chịu chu 
kỳ nạp điện 24h ở 0,9 lần điện 
áp nguồn danh định,  
Sử dụng thiết bị đo quang 
thông và độ hoàn màu. Các 
phép đo thực hiện trên 05 mẫu 
thử nghiệm, kết quả đo được là 
giá trị trung bình của 05 phép 
đo trên các mẫu thử khác nhau.  
GHI CHÚ:  
(*): Xem 3.1.1.b)  
(**): Đối với các loại bình chữa cháy  có chất chữa cháy đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định thì không yêu cầu thử nghiệm chỉ 
tiêu kỹ thuật chất chữa cháy  trong các bình chữa cháy đó  
(***) Chỉ yêu cầu đối với các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tự động sử dụng đường truyền vô t uyến. Ngoài ra các thiết bị thuộc hệ thống báo 
cháy tự động sử dụng đường truyền vô tuyến phải được đánh giá sự phù hợp về phổ tần theo của quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn khác có liên quan.  QCVN 03:2023/BCA  
68 Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa xác định được mã HS hoặc có mã HS khác với quy định tại quy chuẩn này thì thực hiện theo 
hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền  QCVN …..:2023/BCA  
69 3.  U   ỊNH VỀ  UẢN  Ý  
3.1.  uy định về quản lý chất lƣợng phƣơng  tiện phòng cháy và chữa cháy  
3.1.1.  Phương th ức kiểm tra, th ử nghiệm, đánh giá ch ất lượng m ẫu phương ti ện 
phòng cháy và ch ữa cháy:  
a) Thực hiện thử nghiệm, kiểm định kỹ thuật theo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định 
tại Phần 2 của Quy chuẩn này và cấp giấy chứng  nhận kiểm định đối phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào lưu thông theo đúng quy định của pháp 
luật.  
b) Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong 
nước có công nghệ dây chuyền và quy trình sản xuất phương t iện phòng cháy và 
chữa cháy đó  đã được chứng nhận và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001  và đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định 
có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Quy chuẩn này thì khi thực hiện kiểm định các lô 
phương tiện tiếp theo không yêu cầu phải thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật có đánh 
dấu (*) nêu tại cột ―Chỉ tiêu kỹ thu ật‖ thuộc Phần 2 của Quy chuẩn này.  
c) Số lượng mẫu phương tiện để thử nghiệm được lấy tương ứng theo từng loại 
phương tiện quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn này ; mẫu do đơn vị kiểm định trực 
tiếp lấy mẫu. Các mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy sau kh i thử nghiệm, 
đơn vị trực tiếp kiểm định phải trả lại cho đơn vị đề nghị kiểm định (trừ các phương 
tiện phòng cháy và chữa cháy bị tiêu hao trong quá trình thử nghiệm).  
3.1.2.  Thừa nhận kết quả thử nghiệm, ki ểm định qu ốc tế, nước ngoài  
Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục phải kiểm định về phòng 
cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật, đã được cơ quan, tổ chức nước 
ngoài thử nghiệm, kiểm định thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ có thẩm quyền căn cứ kết quả thử nghi ệm, kiểm định của cơ quan, tổ 
chức nước ngoài để xem xét cấp Giấy chứng nhận kiểm định trên cơ sở các yêu cầu 
sau: 
a) Cơ quan, tổ chức nước ngoài có chứng chỉ công nhận phù hợp tiêu chuẩn 
ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử ngh iệm và hiệu 
chuẩn,  kèm theo phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận  hoặc đã 
được Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ký kết thừa nhận kết 
quả thử nghiệm, kiểm định.  
b) Kết quả thử nghiệm, kiểm định của cơ quan, tổ chức nước ngoài là kết quả thử 
nghiệm, kiểm định cho mẫu phương tiện còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị cấp giấy 
chứng nhận kiểm định  hoặc kết quả thử nghiệm, kiểm định cho lô phương tiện đề 
nghị cấp giấy chứng  nhận kiểm định ; và phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật thử 
nghiệm đáp ứng đầy đủ mức yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam tương 
ứng hoặc quy chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài, quốc tế đã được cơ quan có thẩm 
quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam  
3.2.  uy định về  ghi nhãn đối với phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy  
Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được ghi nhãn theo quy định tại Nghị 
định số  43/2017/NĐ -CP của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa , Nghị định số 
111/2021/NĐ -CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 43/2017/NĐ -CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa và yêu cầu chi tiết tại các tiêu chuẩn hiện hành.   QCVN 03:2023/BCA  
70 4. TỔ  HỨ  THỰ  HIỆN  
4.1. Các phương ti ện PCCC đã được lấy mẫu trước khi quy chuẩn này có hiệu lực  thì 
tiếp tục kiểm định theo quy định tại QCVN 03:2021/BCA;  các phương tiện PCCC được 
lấy mẫu kể từ thời điểm quy chuẩn này có hiệu lực thì tuân thủ các quy định của quy 
chuẩn này.  
4.2. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu tại mục 1.2 
của Quy chuẩn này có trách nhiệm phổ biến Quy chuẩn này đến các đơn vị và các 
nhân viên dưới quyền để thực hiện  
4.3. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức phổ biến, 
hướng dẫn,  kiểm tra việc áp dụng Quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan . 
4.4. Trong quá trình thực hiện Quy chuẩn này, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân thông báo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ) để được hướng dẫn kịp thời. /