`ICS13.220.20
CCSC81
中华人民共和国国家标准
GB4717—20XX
代替GB4717-2005
火灾报警控制器
Firealarmcontrolunits
（征求意见稿）
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GB4717—20XX
I目次
前言..............................................................................III
1范围.................................................................................1
2规范性引用文件.......................................................................1
3术语和定义...........................................................................1
4分类和命名...........................................................................3
5要求.................................................................................3
5.1总体要求.........................................................................3
5.2外观.............................................................................3
5.3主要部（器）件性能...............................................................3
5.4整机性能.........................................................................6
5.5绝缘电阻........................................................................14
5.6泄漏电流........................................................................14
5.7电气强度........................................................................14
5.8电磁兼容性能....................................................................14
5.9气候环境耐受性..................................................................16
5.10机械环境耐受性.................................................................16
6试验................................................................................16
6.1试验程序........................................................................16
6.2外观与主要部（器）件检查........................................................18
6.3火灾报警功能试验................................................................18
6.4火灾报警控制功能试验............................................................19
6.5故障报警功能试验................................................................21
6.6屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样）........................................21
6.7监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样）........................................21
6.8自检功能试验....................................................................22
6.9信息显示与查询功能试验..........................................................22
6.10系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）.....................22
6.11检查功能试验...................................................................23
6.12与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能试验.........................23
6.13电源性能试验...................................................................24
6.14程序运行监视功能试验...........................................................25
6.15调试功能试验（仅适于具有此项功能的试样）.......................................25
6.16绝缘电阻试验...................................................................25
6.17泄漏电流试验...................................................................25
6.18电气强度试验...................................................................26
6.19射频电磁场辐射抗扰度试验.......................................................26
6.20射频场感应的传导骚扰抗扰度试验.................................................26
6.21静电放电抗扰度试验.............................................................27
6.22电快速瞬变脉冲群抗扰度试验.....................................................27
6.23浪涌（冲击）抗扰度试验.........................................................27GB4717—20XX
II6.24电源瞬变试验...................................................................27
6.25电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验.......................................28
6.26低温（运行）试验...............................................................28
6.27恒定湿热（运行）试验...........................................................28
6.28恒定湿热（耐久）试验...........................................................29
6.29振动（正弦）（运行）试验........................................................29
6.30碰撞试验.......................................................................29
7检验规则............................................................................30
7.1产品出厂检验....................................................................30
7.2型式检验........................................................................30
8标志................................................................................30
8.1产品标志........................................................................30
8.2质量检验标志....................................................................30
附录A（规范性）控制器外壳燃烧性能...............................................32
附录B（规范性）控制器运行数据存储单元...........................................36
附录C（规范性）消防系统设备控制总线通信协议.....................................40
参考文献...........................................................................66GB4717—20XX
III前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件代替GB4717—2005《火灾报警控制器》,与GB4717—2005相比，除结构调整和编辑性改动
外，主要技术变化如下：
a)增加了消防电气控制装置的定义（见3.11）；
b)删除了振动（正弦）（耐久）试验（见2005年版的6.26）；
c)增加了按键与指示灯设置要求（见5.3.1.5）；
d)增加了控制器的通信线路要求（见5.3.1.6）；
e)增加了外壳防护要求（见5.3.1.8）；
f)增加了外壳燃烧性能要求（见5.3.1.9）；
g)修改了指示灯的要求（见5.3.2，2005年版的5.4.2）；
h)增加了音响器件的接线方式要求（见5.3.4.1）；
i)增加了备用电源及蓄电池的要求（见5.3.7）；
j)增加了运行数据存储单元的要求（见5.3.9）；
k)修改了延时时间的显示要求（见5.4.1.2，2005年版的5.2.2.2）；
l)增加了信息确认按钮（键）的要求（见5.4.2.3）；
m)增加了联动启动控制按钮（键）的要求（见5.4.2.4）；
n)增加了控制输出的要求（见5.4.2.5）；
o)修改了信息传送的指示要求（见5.4.2.8，2005年版的5.2.3.5）；
p)增加了总线通信要求（见5.4.2.15）；
q)修改了屏蔽功能（见5.4.4.2，2005年版的5.2.5）；
r)修改了信息显示与查询功能（见5.4.7，2005年版的5.2.8）；
s)修改了系统兼容功能（见5.4.8，2005年版的5.2.9）；
t)增加了检查功能（见5.4.9）；
u)增加了与消防控制室图形显示装置和消防信息用户传输装置通信功能（见5.4.10）；
v)增加了程序运行监视功能（见5.4.12）；
w)增加了调试功能（见5.4.14）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——1984年首次发布为GB4717-1984，1993年第一次修订，2005年第二次修订；
——本次为第三次修订。GB4717—20XX
1火灾报警控制器
1范围
本文件界定了火灾报警控制器的术语和定义，规定了分类和命名、要求、检验规则和标志，描述
了相应的试验。
本文件适用于工业与民用建筑中使用的火灾报警控制器（以下简称控制器）产品的设计、制造和
检验。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文
件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适
用于本文件。
GB/T4208外壳防护等级（IP代码）
GB/T9969工业产品使用说明书总则
GB12978消防电子产品检验规则
GB16806消防联动控制系统
GB/T16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级
GB/T17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T17626.11电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
屏蔽状态disabledcondition
控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。
3.2
火灾报警信号firealarmsignal
当火灾报警触发器件的监视参数满足火灾报警条件时，火灾报警触发器件发出的信号。
3.3
火灾报警状态firealarmcondition
控制器接收到火灾报警信号后，发出火灾报警提示信息时所处的状态。
3.4
故障报警信号faultalarmsignal
当火灾自动报警系统设备发生异常，不能正常运行发出的信号。GB4717—20XX
23.5
故障报警状态faultalarmcondition
控制器接收到故障报警信号后，发出故障报警提示信息时所处的状态。
3.6
监管报警信号supervisoryalarmsignal
控制器监管的除火灾报警、故障报警、联动相关信号之外的其他输入信号。
3.7
监管报警状态supervisoryalarmcondition
控制器发出监管报警信号时所处的状态。
3.8
自检状态self-testcondition
控制器进行自检功能时所处的状态。
3.9
正常监视状态monitoringcondition
控制器接通电源正常运行后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状
态。
3.10
运行数据存储单元operationaldatastorageunit
用于记录控制器连接的全部火灾报警触发器件、消防联动设备的运行状态信息，为火灾调查提供
参考的单元。
3.11
消防电气控制装置fireelectricalcontrolequipment
对消防给水设备、自动灭火设备、室内消火栓设备、防排烟设备、防火门窗、防火卷帘等各类自
动消防设施进行控制，具有控制受控设备执行预定动作、接收受控设备的反馈信号、监视受控设备状
态、与消防联动控制器或具有联动控制功能的控制器进行信息通信、向使用人员发出声光提示信息等
功能的装置。
3.12
消防联动通信模块automaticcontrolcommunicationmodule
具有通信协议转换功能，实现消防联动控制器或具有联动控制功能的控制器与各类消防电气控制
装置之间信息交互的通信模块。
3.13
消防系统报警总线firesystemalarmbus；FAbus
火灾自动报警系统中，火灾报警触发器件与火灾报警控制装置之间传送信息的通信线路。
3.14
消防系统联动总线firesystemcontrolbus；FCbus
火灾自动报警系统中，消防联动控制器或具有联动控制功能的控制器与输出模块、输入模块、输
入/输出模块之间传送信息的通信线路。
3.15
消防系统设备控制总线firesystemequipmentcontrolbus；FECbus
火灾自动报警系统中，消防联动控制器或具有联动控制功能的控制器通过消防联动通信模块与气
体灭火子系统、消防给水监控子系统、防排烟监控子系统、消防应急广播和电话子系统、防火卷帘监
控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等系统中的消防电气控制装置之间传送信息
的通信线路。GB4717—20XX
34分类和命名
控制器按应用方式分为：
a)独立型（不具有向其他控制器传递信息功能的控制器）；
b)区域型（具有向其他控制器传递信息功能的控制器）；
c)集中型（具有接收其他控制器传递的信息并集中显示功能的控制器）；
d)集中区域兼容型（同时具有区域型控制器和集中型控制器功能的控制器）。
5要求
5.1总体要求
控制器应满足本章要求，并按照第6章规定进行试验，以确认对本章要求的符合性。
5.2外观
控制器应具备产品出厂时的完整包装。控制器表面应有产品标志，包装中应包含质量检验合格标
志和使用说明书。控制器表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损
伤，紧固部位无松动。
5.3主要部（器）件性能
5.3.1通用要求
5.3.1.1控制器的主要部（器）件，应采用符合相关标准的定型产品。
5.3.1.2控制器主电源应采用220V，50Hz交流电源。
5.3.1.3控制器应设有保护接地端子。
5.3.1.4控制器应能为其连接的部件供电，供电电压应优先采用直流24V。
5.3.1.5控制器应具有中文功能标注和信息显示，按键与指示灯应采用图1或图2的设置方式，指示
灯点亮时，应采用常亮的方式指示工作状态。按键的尺寸不应小于12mm×12mm，或直径不应小于
12mm，按键的间隔不应小于10mm。控制器不具备启动延时、反馈、监管、屏蔽等指示灯时，其他指
示灯应保持图1或图2的排列顺序。
标引序号说明：GB4717—20XX
41——指示灯；
2——指示灯；
3——按键；
4——钥匙开关；
5——按键；
6——按键。
图1按键与指示灯横向设置
标引序号说明：
1——指示灯；
2——指示灯；
3——按键；
4——钥匙开关；
5——按键；
6——按键。
图2按键与指示灯纵向设置
5.3.1.6控制器的消防系统设备控制总线应采用独立的通信线路，不应与消防系统报警总线、消防系
统联动总线共用。
5.3.1.7控制器应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足GB/T9969的要求。
5.3.1.8控制器的外壳防护等级（IP代码）不应低于GB/T4208中IP30的要求。
5.3.1.9控制器外壳为非金属材料时,应满足附录A规定的燃烧性能要求。
5.3.2指示灯（器）GB4717—20XX
55.3.2.1指示灯（器）功能应有中文标注，并应以颜色标识，红色指示火灾报警、监管报警、反馈、
检查开启、启动、报警延时和启动延时等；黄色指示故障报警、系统故障、屏蔽、消音等；绿色指示
主电源和备用电源正常工作状态、手动工作状态、自动工作状态和停止工作状态等。
5.3.2.2在光照度为100lx～500lx的环境条件下，在正前方22.5°视角范围内，手动状态指示灯、
自动状态指示灯和检查开启状态指示灯应在0.8m处清晰可见，其他指示灯应在3m处清晰可见。
5.3.3字母（符）—数字显示器
在光照度为100lx～500lx的环境条件下，字母（符）—数字显示器，显示字母（符）应在其正
前方22.5°视角内，0.8m处可读。
5.3.4音响器件
5.3.4.1音响器件接线不应采用插拔方式，应具有防脱落的措施，在50N拉力下不应损伤和脱开；
拆卸音响器件应采用专用工具。
5.3.4.2控制器在正常工作条件，环境声压级（A计权）不大于50dB的条件下，除按键提示音以外
的音响器件，在其正前方1m处火灾报警、监管报警和故障报警声信号的声压级（A计权）不应小于65
dB，且不大于105dB。
5.3.4.3控制器在额定工作电压的85％条件下，其音响器件应能正常工作。
5.3.5过负荷保护器件
5.3.5.1控制器应在说明书中说明额定工作电流，过负荷保护器件的保护设定电流值不应大于其设置
回路额定工作电流的2倍；当回路额定工作电流大于6A时，过负荷保护器件的保护设定电流值不应
大于其设置回路额定工作电流的1.5倍。
5.3.5.2在靠近过负荷保护器件处应施加清晰、耐久的参数值标识；直流和交流过负荷保护器件应分
别标识（直流DC、交流AC），标识字体高度不应小于1.5mm，且清晰可见。
5.3.6接线端子
每一接线端子上都应清晰、牢固地标注编号或符号，相应用途应在有关文件中说明。电源线输入
端应设独立的接线端子，接线端子应设有防止人手触及的保护措施。
5.3.7备用电源及蓄电池
5.3.7.1蓄电池应固定安装，并具有防止电池端子间及电池端子与金属部件间接触的措施。
5.3.7.2电源正极连接导线应为红色，负极应为黑色或蓝色。
5.3.7.3控制器的备用电源不应采用钴酸锂、三元锂及其它含钴元素的锂离子蓄电池。
5.3.7.4控制器应能显示备用电源的电压和电量。当控制器串接电池组额定电压大于等于12V时，控
制器应对电池（组）分段保护并显示每段电池（组）的电压，每段电池（组）额定电压不应大于13V，
且在电池（组）充满电时，每段电池（组）电压均不应小于额定电压。当任一段电池电压小于额定电
压的90％时，控制器应发出故障报警声、光信号并指示相应的部位。
5.3.8开关和按键
开关和按键应在其上或靠近的位置清楚地标注出其功能。操作按键时，应发出提示音。
5.3.9运行数据存储单元GB4717—20XX
6控制器的运行数据存储单元应为独立可拆卸结构，采用金属外壳，外壳防护等级（IP代码）不应
低于GB/T4208中IP54的要求，功能应满足附录B的要求。
5.4整机性能
5.4.1火灾报警功能
5.4.1.1控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发
出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，显示并记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位。
5.4.1.2当有火灾探测器的火灾报警信号输入时，控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。火
灾报警信号可设置报警延时，其最大延时不应超过1min，延时期间应有延时光指示，延时时间应采
用倒计时方式显示，延时设置信息应能通过本机操作查询。
5.4.1.3控制器与线型感温火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接
供电的火灾探测器连接时，控制器还应能接收并显示火灾探测器发出的与火灾报警相关的火灾发生部
位、火灾报警时间等信息。
5.4.1.4当有手动火灾报警按钮报警信号输入时，控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号，并
明确指示该报警是手动火灾报警按钮报警。
5.4.1.5控制器应有专用火警总指示灯（器）。控制器处于火灾报警状态时，火警总指示灯（器）应
点亮。
5.4.1.6控制器应能手动消除火灾报警声信号，消声后，应点亮消音指示灯；有新的火灾报警信号输
入时，声警报信号应能重新启动，并熄灭消音指示灯。
5.4.1.7控制器采用字母（符）—数字显示时，还应满足下述要求。
a)应能显示当前火灾报警部位的总数。
b)应能采用下述方法之一显示首火警部位：
1)用专用显示器持续显示；
2)如未设专用显示器，应在共用显示器的顶部持续显示。
c)后续火灾报警部位应按报警时间顺序连续显示。当显示区域不足以显示全部火灾报警部位时，
应按顺序循环显示，首火警信息不参与循环显示；同时应设手动查询功能，每手动查询一次，
只能查询一个火灾报警部位及相关信息。
5.4.1.8控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警
信号时，还应满足下述要求：
a)控制器接收到第一个火灾报警信号时，应发出火灾报警声信号或故障报警声信号，并指示相
应的报警部位，但不能进入火灾报警状态；
b)接收到第一个火灾报警信号后，控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时，应发
出火灾报警声、光信号，并进入火灾报警状态；
c)接收到第一个火灾报警信号后，控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时，
应对第一个火灾报警信号自动复位。
5.4.1.9控制器需要接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，
还应满足下述要求：
a)控制器接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号时，应发出火灾报警声信号或故障报警声信
号，并指示相应部位，但不能进入火灾报警状态；
b)控制器接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号后，在规定的时间间隔（不小于5min）内
未接收到要求的后续火灾报警信号时，可对第一个火灾报警信号自动复位。GB4717—20XX
75.4.1.10控制器应设手动复位按钮（键），操作手动复位按钮（键），控制器应在20s内完成复位，
并在显示器上显示完成复位的状态信息；仍然存在的报警状态及相关信息均应保持或在20s内重新建
立。
5.4.1.11控制器火灾报警计时装置的日计时误差不应超过6s，使用打印机记录火灾报警时间时，
应打印出年、月、日、时、分、秒等信息，但不能仅使用打印机记录火灾报警时间。
5.4.1.12通过控制器可改变与其连接的火灾探测器响应阈值（响应时间）时，对探测器设定的响应
阈值（响应时间）应能手动可查。
5.4.1.13除屏蔽和复位操作外，对控制器的任何操作均不应影响控制器接收和发出火灾报警信号。
5.4.2火灾报警控制功能
5.4.2.1控制器在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出。
5.4.2.2控制器应有手动和自动控制功能，并设置手动控制状态指示灯和自动控制状态指示灯。手动、
自动控制状态转换应采用自复位钥匙开关操作。
5.4.2.3控制器应设置独立的信息确认按钮（键）。控制器应能通过操作信息确认按钮（键）逐条确
认接收到的故障信息和火灾报警信息，并对已确认的信息进行标识。
5.4.2.4控制器应设置独立的联动启动控制按钮（键）。联动启动控制按钮（键）应采用直径不小于
12mm的圆形红色按钮（键），并具有防止误操作的措施，且不应采用密码保护的方式。当控制器处于
手动控制状态时，手动操作联动启动控制按钮（键），应能按已接收的火灾报警信号，启动满足设定
控制逻辑的联动控制信号。
5.4.2.5具有联动控制功能的控制器的控制输出应满足GB16806的要求。其他控制器应设置不少于
2点且不多于5点的控制输出，用于控制火灾报警传输设备和消防联动设备等设备，并满足下述要求。
a)每组控制开关应对应一个直接控制输出，并设置一个带灯启动按键、一个带灯停止按键、一
个启动/反馈指示灯和一个故障指示灯，按键的尺寸不应小于12mm×12mm，或直径不应小
于12mm，按键间的间隔不应小于10mm；每组控制开关应采用图3或图4的设置方式。
b)启动按键指示灯应以闪亮方式指示输出请求，常亮方式指示输出启动；停止按键指示灯应以
常亮方式指示输出停止；启动/反馈指示灯应以闪亮方式指示输出启动，常亮方式指示收到
受控设备的反馈信号；故障指示灯应以常亮方式指示受控设备的故障。
c)当控制器处于手动控制状态时，满足输出控制逻辑的控制开关应使对应的启动按键指示灯闪
亮。操作启动按键应能启动控制输出，并使启动按键指示灯常亮，启动/反馈指示灯闪亮；
具有延时控制逻辑的控制输出，应在延时结束后使启动按键指示灯常亮，启动/反馈指示灯
闪亮；收到反馈信号后，启动/反馈指示灯应常亮。操作停止按键应能停止控制输出，使对
应的停止按键指示灯常亮，接收到受控设备的停止信号后，启动/反馈指示灯熄灭；对于仍
满足输出控制逻辑的控制输出，应使对应的启动按键指示灯闪亮。
d)控制器处于自动工作状态时，满足输出控制逻辑的控制输出应能启动，指示灯应满足b）项
要求。
e)受控设备的启动、停止、反馈和故障报警信息还应在控制器的显示器上显示。
f)控制器的MCU不能正常工作时，不应影响指示灯和控制输出正常工作。
g)启动按钮（键）和停止按钮（键）同时处于不释放状态时，不应启动控制输出。
h)有源输出应满足生产者规定的电压、电流要求；无源输出应满足生产者规定的容量要求。GB4717—20XX
8
标引序号说明：
1——指示灯；
2——带灯按键；
图3控制开关横向布局
标引序号说明：
1——指示灯；
2——带灯按键；
图4控制开关纵向布局
5.4.2.6控制器在接收火灾报警信号后3s内应启动相关的控制输出（有延时要求时除外）。
5.4.2.7控制器应设置独立的火灾声和/或光警报器控制按钮（键）和启动状态指示灯（器）。控制
器应能通过操作控制按钮（键）手动消除和启动火灾声和/或光警报器的声、光警报信号，并指示警报
信号的启动状态。
5.4.2.8具有传输火灾报警信息功能的控制器，应具有独立的发送信息和接收信息指示灯。在发送火
灾报警信息期间，发送指示灯应闪亮；发送信息结束后，发送指示灯应常亮，并保持至复位。接收反
馈信息期间，接收指示灯应闪亮；接收信息结束后，接收指示灯应常亮，并保持至复位。
5.4.2.9控制器发出消防联动设备控制信号时，应发出相应的声光信号指示，该光信号指示不能被覆
盖且应保持至手动恢复；在接收到消防联动设备反馈信号10s内应发出相应的声光信号，并保持至消
防联动设备恢复。
5.4.2.10如需要设置控制输出延时，延时应按下述方式设置：GB4717—20XX
9a)对火灾声和/或光警报器及对消防联动设备控制输出的延时，应通过火灾探测器和/或手动火
灾报警按钮和/或特定部位触发的信号实现；
b)控制火灾报警信息传输的延时应通过火灾探测器和/或特定部位触发的信号实现；
c)延时不应超过10min，延时时间变化步长不应超过1min；
d)在延时期间，应能手动插入或通过手动火灾报警按钮直接启动输出功能；
e)任一输出延时均不应影响其他输出功能的正常工作，延时期间应有延时光指示。
5.4.2.11当控制器要求接收来自火灾探测器和/或手动火灾报警按钮的1个以上火灾报警信号才能发
出控制输出时，当收到第一个火灾报警信号后，在收到要求的后续火灾报警信号前，控制器应进入火
灾报警状态；但可设有分别或全部禁止对火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备输
出操作的手段。禁止对某一设备输出操作不应影响对其他设备的输出操作。
5.4.2.12控制器在机箱内设有消防联动控制器、防火门监控器、电气火灾监控设备、可燃气体报警
控制器、消防设备电源状态监控器和应急照明控制器时，各设备应有自己独立的回路与控制功能，且
各项功能不应影响控制器的火灾报警功能和非故障部位的火灾报警控制功能。
5.4.2.13具有消防联动控制器、防火门监控器、电气火灾监控设备、可燃气体报警控制器、消防设
备电源状态监控器和应急照明控制器等功能的控制器，还应满足相关国家标准中的要求。
5.4.2.14具有联动控制功能的控制器应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警
信号，指示火灾发生部位和发生时间，并将火灾报警部位信息发送给消防电气控制装置。
5.4.2.15具有联动控制功能的控制器采用通过消防联动通信模块与消防电气控制装置通信时，与消
防联动通信模块连接的消防电气控制装置总数不应大于62个。消防联动通信模块应至少具有CAN接口
或RS485接口，可增加以太网接口等其他接口。消防联动通信模块的CAN接口和RS485接口的通信协
议应满足附录C的要求。
5.4.3故障报警功能
5.4.3.1控制器应设故障总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有故障报警信号输入，该
故障总指示灯（器）均应点亮。
5.4.3.2当控制器与其连接的部件间发生故障时，控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区
别的故障报警声、光信号，显示并记录故障报警时间，故障报警声信号应能手动消除，再有故障报警
信号输入时，应能再启动；故障报警光信号应保持至故障排除。
5.4.3.3控制器应能显示下述故障的部位：
a)控制器与火灾探测器，手动火灾报警按钮及完成传输火灾报警信号功能部件间连接线的断路、
短路（短路时发出火灾报警信号除外）和影响火灾报警功能的接地，探头与底座间连接断路；
b)控制器与火灾显示盘连接线的断路、短路和影响功能的接地；
c)控制器与其控制的声和/或光警报器、火灾报警传输设备和消防联动设备间连接线的断路、
短路和影响功能的接地；
d)报警总线、联动总线、设备控制总线的线间电阻低于生产者的规定值，影响正常通信；
e)控制器与无线探测器或其他通过无线方式连接的设备通讯故障。
其中a）、b）两项故障在有火灾报警信号时，除影响功能的接地故障，可不显示；c）、e）项的
故障显示不应受火灾报警信号影响。
5.4.3.4控制器应能显示下述故障的类型：
a)给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路故障；
b)备用电源与其负载间连接线的断路故障；
c)主电源欠压；
d)电池故障；GB4717—20XX
10e)运行数据存储单元不能保存数据。
5.4.3.5控制器应能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时，未显示的故障信息应手动
可查。
5.4.3.6当主电源断电，备用电源不能保证控制器正常工作时，控制器应发出声故障报警信号并应能
保持1h以上。
5.4.3.7对于软件控制实现各项功能的控制器，当程序不能正常运行或存储器内容出错时，控制器应
有单独的故障指示灯显示系统故障。
5.4.3.8控制器的故障报警信号在故障排除后，应自动或手动复位。手动复位后，控制器应在20s
内完成复位，并在显示器上显示完成复位的状态信息。复位后，控制器应在100s内重新显示尚存在的
故障。
5.4.3.9任一故障均不应影响非故障部分的正常工作。
5.4.3.10控制器故障报警计时装置的日计时误差不应超过6s，使用打印机记录故障报警时间时，
应打印出年、月、日、时、分、秒等信息，但不能仅使用打印机记录故障报警时间。
5.4.3.11当控制器采用总线工作方式时，应设有总线短路隔离器。短路隔离器动作时，控制器应能
指示出被隔离部件的部位号或故障部位号。当某一总线发生一处短路故障导致短路隔离器动作时，受
短路隔离器影响的部件数量不应超过32个。
5.4.4屏蔽功能
5.4.4.1控制器应有专用屏蔽总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有屏蔽存在，该屏蔽
总指示灯（器）应点亮，并显示屏蔽时间。
5.4.4.2控制器应仅能通过手动方式屏蔽火灾探测器，每操作1次应仅能屏蔽1只火灾探测器，且不
能屏蔽处于火灾报警和故障状态的火灾探测器。
5.4.4.3控制器应在屏蔽操作完成后10s内启动屏蔽指示。
5.4.4.4控制器应能显示所有屏蔽信息，在不能同时显示所有屏蔽信息时，则应显示最新屏蔽信息，
其他屏蔽信息应手动可查。
5.4.4.5控制器仅在同一个探测区内所有部位均被屏蔽的情况下，才能显示该探测区被屏蔽，否则只
能显示被屏蔽部位。
5.4.4.6控制器在同一个回路内所有部位和探测区均被屏蔽的情况下，才能显示该回路被屏蔽。
5.4.4.7屏蔽状态不应受控制器复位、开/关机等操作的影响。
注：屏蔽功能仅适用于具有此项功能的控制器。
5.4.5监管报警功能
5.4.5.1控制器应设专用监管报警状态总指示灯（器），无论控制器处于何种状态，只要有监管报警
信号输入，该监管报警状态总指示灯（器）应点亮，并显示监管报警时间。
5.4.5.2当有监管报警信号输入时，控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警
声、光信号；声信号应能手动消除，当有新的监管报警控制器信号输入时应能再启动；光信号应保持
至手动复位。如监管报警信号仍存在，复位后监管报警状态应保持或在60s内重新建立。
5.4.5.3控制器应能显示所有监管信息，在不能同时显示所有监管信息时，未显示的监管信息应手动
可查。
注：监管报警功能仅适用于具有此项功能的控制器。
5.4.6自检功能GB4717—20XX
115.4.6.1控制器应具有检查本机的功能（以下称自检），控制器在执行自检功能期间，受控制的外接
设备和输出接点均不应动作。控制器自检时间超过1min或其不能自动停止自检功能时，控制器的自
检功能不应影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。
5.4.6.2控制器应能手动检查其面板所有指示灯（器）、显示器的功能和所有声器件的功能。
5.4.6.3具有能手动检查各报警部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的控制器，应设专用自检
总指示灯，只要有部位或探测区处于检查状态，该自检总指示灯（器）均应点亮，并满足下述要求：
a)控制器应显示（或手动可查）所有处于自检状态中的部位或探测区；
b)每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态；
c)处于自检状态的部位或探测区不应影响其他部位或探测区的显示和输出，控制器的所有对外
控制输出均不应动作（检查声和/或光警报器功能时除外）。
5.4.7信息显示与查询功能
5.4.7.1控制器信息显示按火灾报警信息、监管报警信息、故障信息、屏蔽信息顺序由高至低排列信
息显示等级。
5.4.7.2具有联动控制功能的控制器信息显示按火灾报警信息、启动信息、反馈信息、监管报警信息、
故障信息、屏蔽信息顺序由高至低排列信息显示等级。
5.4.7.3显示的信息应易于辨识，高等级信息应优先显示，低等级信息显示不应影响高等级信息显示。
当控制器处于某一高等级信息显示时，应能通过手动操作查询其他低等级信息，各信息不应交替显示。
5.4.7.4其他信息应按照类别分别在单独划分的区域显示。
5.4.8系统兼容功能
5.4.8.1区域控制器应能向集中控制器发送火灾报警、火灾报警控制、故障报警以及可能具有的监管
报警、屏蔽、延时等各种完整信息，并应能接收、处理集中控制器的相关指令。
5.4.8.2集中控制器应能接收和显示来自各区域控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检
以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息，进入相应状态，并应能向区域控制器发出控
制指令。
5.4.8.3集中控制器在与其连接的区域控制器间连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入
故障状态并显示区域控制器的部位。
5.4.8.4集中控制器应能向区域控制器授时，校准系统时钟。
5.4.8.5集中区域兼容型控制器应满足5.4.8.1～5.4.8.4的要求。
注：系统兼容功能仅适用于集中、区域和集中区域兼容型控制器。
5.4.9检查功能
5.4.9.1控制器应设置独立的检查按钮（键）和检查功能状态指示灯（器）。检查按钮（键）应采用
不小于12mm×12mm的方形红色按钮（键），控制器处于检查功能状态时，应点亮检查功能状态指示
灯（器）；控制器退出检查功能状态时，应熄灭检查功能状态指示灯（器）。检查功能按键的操作不
受操作级别的限制，应能通过手动操作按键，显示下述信息：
a)控制器连接的所有工程设计设备类别和地址总数；
b)控制器连接的所有正常工作设备类别和地址总数；
c)控制器接收的故障设备类别和地址总数；
d)控制器已屏蔽设备的类别和地址总数。
5.4.9.2控制器显示的工程设计设备类别和地址总数输入后，不应受5.4.9.1中b）、c）、d）的总
数调整的影响。GB4717—20XX
125.4.9.3控制器的检查功能不应影响火灾报警功能。控制器处于检查功能状态时，接收到火灾报警信
息或1min内未收到后续的操作信息，应退出检查功能状态，熄灭检查功能状态指示灯（器）。
5.4.10与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能
5.4.10.1控制器应采用RS485总线接口、CAN总线接口、以太网接口中的一种或多种接口同消防控
制室图形显示装置和用户信息传输装置通信；通信接口应具有防脱落措施；采用以太网接口时应有防
止外网侵入措施。
5.4.10.2当有火灾报警信号、监管报警信号、联动相关信号、屏蔽信号、故障报警信号输入时，控
制器应向消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时
间、工作状态（火灾报警状态、监管报警状态、屏蔽状态、故障状态以及故障恢复状态）等信息。
5.4.10.3控制器应能接收消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置发出的授时信息。
5.4.10.4控制器输出通信协议应满足附录C的要求。
5.4.11电源性能
5.4.11.1控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备
用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源的转换不应使控制器发出火灾报警信号；
主、备电源的工作应有状态指示，主电源和备用电源应有过流保护措施。
5.4.11.2控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载（该回路连接线长度为1000m或生产者规定
的长度，但不应小于1000m，截面积为1.0mm2的铜质绞线），其他回路连接等效负载，主电源容量
应能保证控制器在下述条件下，连续正常工作4h：
a)控制器容量不超过10个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；
b)控制器容量超过10个报警部位时，百分之二十的报警部位（不少于10个报警部位，但不超
过30个报警部位）处于报警状态。
5.4.11.3控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载，备用电源在放电
至终止电压条件下，充电24h，其容量应可提供控制器在监视状态下工作8h后，在下述情况下正常
工作30min：
a)控制器容量不超过10个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态；
b)控制器容量超过10个报警部位时，十五分之一的报警部位（不少于10个报警部位，但不超
过30个报警部位）处于报警状态。
5.4.11.4当交流供电电压变动幅度在额定电压(AC220V）的110％和85％范围内，频率范围在(50
±1）Hz时，控制器应能正常工作。在5.4.11.2的规定条件下，其输出直流电压的电压稳定度和负载
稳定度不应大于5％。
5.4.12程序运行监视功能
5.4.12.1控制器应有程序运行监视功能，当不能运行主要功能程序时，控制器应在100s内发出系统
故障报警信号，点亮系统故障指示灯，进入异常状态。
注：异常状态是指控制器程序出错时，不发出火灾报警信号，不启动控制输出，不向消防控制室图形显示装置发
送信息的状态。
5.4.12.2手动或程序输入数据时，不论原状态如何，都不应引起程序的意外执行。
5.4.12.3控制器采用程序启动火灾探测器的确认灯时，应在发出火灾报警信号的同时，启动相应探
测器的确认灯，确认灯应为常亮，且应与正常监视状态下确认灯的状态有明显区别。
5.4.13操作级别GB4717—20XX
13控制器的操作级别划分应符合表1要求。
表1控制器操作级别划分
序号 操作项目 I IIaIIIaIVb
1查询信息 O M M —
2消除控制器的声信号 O M M —
3检查 O M M —
4信息确认 O M M —
5联动启动 O M M —
6消除和手动启动声和/或光警报器的声信号 P M M —
7复位 P M M —
8手动直接启动控制输出 P M M —
9进入自检状态 P M M —
10调整计时装置 P M M —
11接通、断开或调整控制器主、备电源 P M M —
12手/自动转换 P M M —
13屏蔽和解除屏蔽 P O M —
14输入或更改数据 P P M —
15分区编程 P P M —
16延时功能设置 P P M —
17修改或改变软、硬件 P P P M
18数据导出和回放 P P P M
19进入调试状态 P P P M
注：P－禁止；O－可选择；M－本级人员可操作。
a进入Ⅱ、III级操作功能状态应采用钥匙、操作号码，用于进入III级操作功能状态的钥匙或操作号码可用于进入
Ⅱ级操作功能状态，但用于进入Ⅱ级操作功能状态的钥匙或操作号码不能用于进入III级操作功能状态。
bIV级操作功能不能通过控制器本身进行。
5.4.14调试功能（仅适于具有此项功能的控制器）
5.4.14.1控制器应设置专用的调试接口和调试设备。控制器接入调试设备时，应能进入调试状态。
控制器处于调试状态时，应能接收火灾报警信息和故障报警信息，不应启动联动控制输出。
5.4.14.2控制器应能区分调试状态与正常工作状态。控制器处于调试状态时，传输的信息应与正常
工作状态有区别。
5.4.15控制软件GB4717—20XX
145.4.15.1生产者应提交软件设计资料，资料应有充分的内容证明软件设计符合标准要求，并应至少
包括下述内容。
a)主程序的功能描述（如流程图或结构图），包括：
1)各模块及其功能的主要描述；
2)各模块相互作用的方式；
3)程序的全部层次；
4)软件与控制器硬件相互作用的方式；
5)模块调用的方式，包括中断过程。
b)存储器地址分配情况（如程序、特定数据和运行数据）。
c)软件及其版本。
5.4.15.2若检验需要，生产者应能提供至少包含下述内容的详细设计文件：
a)系统总体配置概况，包括所有软件和硬件部分；
b)程序中每个模块的描述，包括：
1)模块名称；
2)执行任务的描述；
3)接口的描述，包括数据传输方式、有效数据的范围和验证。
5.5绝缘电阻
控制器的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50V时，外部带电端子和电源端子与外壳间的
绝缘电阻在正常大气条件下不应小于100MΩ。
5.6泄漏电流
控制器在1.06倍额定电压工作时，泄漏电流不应超过0.5mA。
5.7电气强度
控制器的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50V时，端子应能耐受频率为50Hz、有效值电
压为1250V的交流电压，历时60s的电气强度试验。试验期间，控制器不应发生击穿放电现象（击穿
电流不大于20mA）。试验后，控制器应满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a）项的要求。
5.8电磁兼容性能
控制器应能耐受表2所规定的电磁干扰条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：
a)试验期间，控制器应保持正常监视状态，电源瞬变试验期间允许控制器发出主电源故障报警
信号；
b)试验后，控制器应满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a）项的要求。
表2电磁干扰条件
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
射频电磁场辐射抗扰度试验场强/(V/m)10
正常监视状态频率范围/MHz80～1000
扫频步长 不超过前一频率的1％
调制幅度 80％(1kHz，正弦）GB4717—20XX
15表2（续）
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
射频场感应的传导骚扰抗扰
度试验频率范围/MHz 0.15～80
正常监视状态
电压/dBμV 140
调制幅度 80％(1kHz，正弦）
静电放电抗扰度试验放电电压/kV空气放电（绝缘体外壳）：8
接触放电（导体外壳和耦合板）：6
正常监视状态放电极性 正、负
放电间隔/s ≥1
每点放电次数 10
电快速瞬变脉冲群抗扰度试
验瞬变脉冲电压/kVAC电源线：2×(1±0.1)
其他连接线：1×(1±0.1)
正常监视状态重复频率/kHz 5×(1±0.2)
极性 正、负
时间 每次1min
施加次数 3
浪涌（冲击）抗扰度试验浪涌（冲击）电压/kVAC电源线：线－线1×(1±0.1)
AC电源线：线－地2×(1±0.1)
其他连接线：线－地1×(1±0.1)
其他连接线：线－线0.5×(1±0.1)正常监视状态
极性 正、负
试验次数 5
电源瞬变试验电源瞬变方式 通电9s～断电1s
正常监视状态 试验次数 500
施加方式 每分钟6次
电压暂降、短时中断和电压
变化的抗扰度试验持续时间/ms200（电压下滑至40％）
20（电压下滑至0） 正常监视状态
试验次数 10GB4717—20XX
165.9气候环境耐受性
控制器应能耐受表3所规定的气候环境条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：
a)试验期间，工作状态要求处于正常监视状态的控制器应保持正常监视状态；
b)试验后，控制器不应发生破坏涂覆和腐蚀现象，并满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3中a）
项的要求。
表3气候环境试验条件
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
低温（运行）试验温度/℃ -10±2
正常监视状态
持续时间/h 16
恒定湿热（运行）试验温度/℃ 40±2
正常监视状态 相对湿度/％ 93±3
持续时间/d 4
恒定湿热（耐久）试验温度/℃ 40±2
不通电状态 相对湿度/％ 93±3
持续时间/d 21
5.10机械环境耐受性
控制器应能耐受表4所规定的机械环境条件下的各项试验，试验期间及试验后应满足下述要求：
a)试验期间，控制器应保持正常监视状态；
b)试验后，控制器不应有机械损伤和紧固部位松动现象，并满足5.4.1.2、5.4.3.2和5.4.3.3
中a）项的要求。
表4机械环境试验条件
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
振动（正弦）（运行）试验频率范围/Hz 10～150
正常监视状态加速度/(m/s2) 5
扫频速率/(oct/min) 1
轴线数 3
每个轴线扫频循环次数 1
碰撞试验碰撞能量/J 0.5±0.04
正常监视状态
碰撞次数 3
6试验
6.1试验程序GB4717—20XX
176.1.1试验程序见表5。具有联动控制等功能的试样，还应按照GB16806等要求进行试验。
6.1.2试验样品（以下简称试样）为控制器2台（集中区域兼容型控制器为4台）。试样在试验前予
以编号；集中区域兼容型试样，每2台试样组成系统后予以编号。非金属外壳控制器，应增加1台试
样，按照附录A的要求进行外壳燃烧性能试验，试验合格后对其他试样予以编号，进行试验。
6.1.3如在有关条文中没有说明，则各项试验均在下述大气条件下进行：
——温度：15℃～35℃；
——相对湿度：25％～75％；
——大气压力：86kPa～106kPa。
6.1.4如在有关条文中没有说明时，各项试验数据的容差均为±5％。
6.1.5生产者应提交试样的使用说明书；对于软件实现控制功能的控制器，还应提交软件文件和模拟
MCU不能正常运行的装置，软件文件应满足5.4.15的要求。
表5试验程序
序号 章条 试验项目控制器编号
1 2
1 6.2 外观与主要部（器）件检查 √ √
2 6.3 火灾报警功能试验 √ √
3 6.4 火灾报警控制功能试验 √ √
4 6.5 故障报警功能试验 √ √
5 6.6 屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样） √ √
6 6.7 监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样） √ √
7 6.8 自检功能试验 √ √
8 6.9 信息显示与查询功能试验 √ √
9 6.10系统兼容功能试验（仅适于集中、区域和集中区域兼容型试样） √ √
10 6.11检查功能试验 √ √
11 6.12与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能试验 √ √
12 6.13电源性能试验 √ √
13 6.14程序运行监视功能试验 √ √
14 6.15调试功能试验（仅适于具有此项功能的试样） √
15 6.16绝缘电阻试验 √
16 6.17泄漏电流试验 √
17 6.18电气强度试验 √
18 6.19射频电磁场辐射抗扰度试验 √
19 6.20射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 √
20 6.21静电放电抗扰度试验 √
21 6.22电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 √GB4717—20XX
18表5（续）
序号 章条 试验项目控制器编号
1 2
22 6.23浪涌（冲击）抗扰度试验 √
23 6.24电源瞬变试验 √
24 6.25电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 √
25 6.26低温（运行）试验 √
26 6.27恒定湿热（运行）试验 √
27 6.28恒定湿热（耐久）试验 √
28 6.29振动（正弦）（运行）试验 √
29 6.30碰撞试验 √
6.2外观与主要部（器）件检查
6.2.1试验步骤
6.2.1.1试样应按5.2、5.3.1.1～5.3.1.7、5.3.2～5.3.8的要求进行外观与主要部（器）件检查。
6.2.1.2按GB/T4208的要求对试样进行外壳防护等级试验，非金属外壳的试样按照附录A的要求进
行燃烧性能试验。
6.2.1.3按GB/T4208的要求对试样的运行数据存储单元进行外壳防护等级试验。试验时，运行数据
存储单元处于断电状态，按照外壳内气压与周围大气压力相同的外壳类型进行试验。
6.2.1.4按附录B的要求对试样的运行数据存储单元进行功能试验。
6.2.1.5按5.4.13的要求检查试样的操作级别。
6.2.1.6按5.4.14的要求检查试样的调试功能。
6.2.1.7按5.4.15的要求检查试样的软件设计。
6.2.2试验设备
试验设备应满足GB/T4208、附录A和附录B的相关要求。
6.3火灾报警功能试验
6.3.1将试样同一报警回路中至少两个部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手动火
灾报警按钮；多回路的试样还应至少在另一个回路上按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按钮，
其他回路可分别接上等效负载；接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.3.2使一只火灾探测器发出火灾报警信号，测量从火灾探测器发出火灾报警信号至试样发出火灾报
警信号的时间间隔，观察并记录试样发出火灾报警声、光信号（包括火警总指示、部位或探测区指示
等）情况及计时、打印情况。
6.3.3对于能够连接线型感温火灾探测器、吸气式火灾探测器、图像型火灾探测器等非控制器直接供
电的火灾探测器的试样，分别使试样连接的探测器发出火灾报警信号，观察并记录试样的火灾报警信
息显示情况。
6.3.4使一个手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，记录从手动火灾报警按钮发出火灾报警信号至试
样发出火灾报警信号的时间间隔，检查手动火灾报警按钮报警的指示情况。GB4717—20XX
196.3.5手动消除火灾报警声信号，并使另一火灾部位发出火灾报警信号。检查试样消音功能、消音指
示功能、火灾报警声信号再启动功能和火灾报警信息显示功能。
6.3.6观察并记录首火警显示情况。
6.3.7观察并记录后续报警部位或探测区显示情况。对采用字母（符）—数字显示的试样，如后续报
警部位都能在显示区域内显示，应增加报警部位数，直至所有的后续报警部位不能同时在显示区域内
显示；检查试样的手动查询功能，观察并记录每个火灾报警信号的显示情况和火警总数显示情况及火
灾报警事件记录情况。
6.3.8手动复位试样，观察并记录试样的复位状态信息显示情况和完成复位的时间；试样完成复位后，
观察并记录试样发出仍然存在的报警信号的时间。
6.3.9撤除所有火灾探测器和手动火灾报警按钮的火灾报警信号，手动复位试样，20s后观察并记
录试样的指示情况。
6.3.10对可设置火灾探测器延时功能的试样，使试样处于正常监视状态，设置火灾探测器延时功能
后，修改延时时间，使该火灾探测器发出火灾报警信号，记录其火灾报警延时时间和修改时可改变的
时间步长。
6.3.11使试样处于正常监视状态，检查试样对手动火灾报警按钮报警信号是否有报警延时功能。
6.3.12对具有可改变与其连接探测器响应阈值（响应时间）功能的试样，连接需配接的探测器，使
试样处于正常监视状态，设定与其相连接的火灾探测器的响应阈值（响应时间）并退出设置功能，再
手动查询响应阈值（或响应时间）的设定值。
6.3.13对接收同一只火灾探测器或探测区的两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信
号的试样，连接需配接的探测器，进行下述试验，观察并记录试样火灾报警情况：
a)使火灾探测器发出第一次火灾报警信号，至少保持10s，60s内再使火灾探测器发出要求的后
续火灾报警信号，观察并记录试样火灾报警情况；
b)复位试样后，再使火灾探测器发出第一次火灾报警信号，保持30min，观察并记录试样火灾
报警情况。
6.3.14对具有接收不同部位的两只火灾探测器发出的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号功能
的试样，进行下述试验：
a)使一只火灾探测器发出火灾报警信号，再按生产者规定的后续报警时间要求，使另一只火灾
探测器发出火灾报警信号，观察并记录试样报警情况；
b)复位后，使一只火灾探测器发出火灾报警信号，至少保持规定的时间间隔（不少于5min），
观察并记录试样火灾报警情况。
6.4火灾报警控制功能试验
6.4.1检查并记录试样的火灾声和/或光警报器控制输出、手动/自动状态转换钥匙、手动控制状态指
示灯和自动控制状态指示灯的设置情况。
6.4.2使试样处于正常监视状态，设置试样连接的火灾探测器分别发出火灾报警信号和故障报警信号，
检查显示器的显示情况。操作信息确认按钮（键），检查试样信息确认功能及信息标识情况。
6.4.3操作试样，使试样处于手动控制状态，且至少1组控制输出满足输出控制逻辑，操作联动启动
控制按钮（键），检查试样的控制输出启动情况。
6.4.4检查并记录试样控制输出点数及直接控制输出按钮（键）和指示灯的设置情况，并按下述要求
检查试样的控制输出功能：
a)操作试样，使试样至少1组控制输出满足输出控制逻辑，检查试样启动按键指示灯的指示情
况，操作启动按键，检查试样的控制输出、启动按键指示灯、启动/反馈指示灯的指示情况
和显示器的显示情况；GB4717—20XX
20b)操作停止按键，检查试样的控制输出、停止按键指示灯、启动/反馈指示灯、启动按键指示
灯的指示情况和显示器的显示情况；
c)使试样连接受控设备分别发出故障和反馈信号，检查试样的输出故障指示灯和反馈指示灯的
指示情况和显示器的显示情况；
d)操作模拟MCU不能正常工作的装置，使试样的MCU不能正常工作，分别操作启动按键和停止
按键，观察并记录试样的控制输出、启动按键指示灯和停止按键指示灯的指示情况；
e)操作试样，使试样处于自动工作状态，检查满足输出控制逻辑的控制输出启动情况；
f)同时操作手动启动按键和手动停止按键处于不释放状态，检查试样的控制输出情况；
g)测量试样控制输出的输出电压、电流和容量。
6.4.5将试样接上火灾声和/或光警报器和火灾报警传输设备（如具备），可用模拟装置，在任一报
警回路接入两只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮，其他回路可分别接上等效负载，接通电源，使
试样处于正常监视状态，并确认控制逻辑。
6.4.6使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，记录火灾声和/或光警报器输出启动时间；对连接火
灾报警传输设备的试样，观察发送信息和接收信息指示情况，火灾声和/或光警报器在火灾报警信息传
输期间的指示情况。
6.4.7手动消除火灾声和/或光警报器声警报信号，再手动启动声警报信号，消音后，再使相应的火
灾探测器发出火灾报警信号，记录声警报信号的情况和声报警信号状态指示情况。
6.4.8将试样任一组控制消防联动设备的输出端接入消防联动设备（或模拟负载），分别完成下列控
制操作：
a)操作手动/自动状态转换钥匙，使试样处于自动工作状态；
b)对相应的火灾探测器或手动火灾报警按钮编程，使试样启动该消防联动设备，手动恢复，检
查并记录试样声光信号指示和消防联动执行情况；
c)使消防联动设备动作并产生反馈，观察并记录试样反馈声光信号的指示情况及声光指示发出
的时间；将消防联动设备的反馈撤销，观察并记录试样反馈声光信号指示情况；
d)操作试样的手动/自动状态转换钥匙，使试样处于手动工作状态，重复b）、c）的操作过程，
观察并记录试样的声光信号指示和消防联动执行情况。
6.4.9对具有输出延时和/或火灾报警信号传输控制延时的试样，通过对火灾探测器和/或手动火灾报
警按钮和/或特定部位的信号编程设置火灾声、光报警器及消防联动设备输出的延时；通过对火灾探测
器和/或特定部位的信号的编程设置火灾报警信号传输的输出控制延时并按下述进行试验：
a)分别使相应的火灾探测器和/或手动火灾报警按钮和/或特定部位的信号启动，记录试样发出
火灾报警信号到火灾声和/或光警报器、消防联动设备和火灾报警信号传输的输出控制启动
的时间间隔及延时指示情况；
b)观察并记录试样的控制输出最大延时及延时设置步长情况；
c)处于延时阶段时，通过手动火灾报警按钮启动输出控制，观察并记录输出控制的指示情况；
d)检查其他未设置延时功能的输出，观察并记录相应的输出情况。
6.4.10如试样要求接收来自火灾探测器和/或手动火灾报警按钮的1个以上火灾报警信号才能发出控
制输出时，连接要求的火灾探测器和/或手动火灾报警按钮，并逻辑编程，进行下述操作：
a)使任一火灾探测器或手动火灾报警按钮动作，发出火灾报警信号，观察并记录试样状态及控
制输出的禁止情况；
b)启动其他未禁止的控制输出，观察并记录试样控制输出情况；
c)按要求启动相应的火灾探测器或手动火灾报警按钮，发出要求的确认信号，观察并记录试样
状态及控制输出的禁止情况。
6.4.11对具有联动控制功能的试样按GB16806的相关要求，检查试样的联动控制功能；使试样中安GB4717—20XX
21装的联动控制设备发生故障，按6.4.1～6.4.7的要求，检查试样非故障部位的火灾报警控制功能。
6.4.12对具有联动控制功能的试样，按照控制逻辑使火灾探测器等火灾报警触发器件发出火灾报警
信号，检查试样的报警信号指示情况，以及与试样连接的消防电气控制装置的火灾报警部位信息指示
情况。
6.4.13对具有联动控制功能的试样，设置与其连接的消防电气控制装置分别处于手动、自动控制状
态，检查试样的控制状态信息显示情况。
6.4.14对具有联动控制功能的试样，按附录C的要求，检查试样的消防联动通信模块的通信接口和
通信功能。
6.5故障报警功能试验
6.5.1将试样同一报警回路中至少两个报警部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上手
动火灾报警按钮，多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警按
钮，其他回路可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.5.2分别按5.4.3.3中a）～e）和5.4.3.4中a）～e）的要求，对试样各项故障功能进行测试，
观察并记录试样的故障报警声、光信号、故障总指示灯（器）、故障响应时间及部位和类型的区分情
况。
6.5.3手动消除故障报警声信号，并使另一部位发出故障报警信号。检查试样的消音功能、故障报警
声信号再启动功能和故障报警信号显示功能。
6.5.4手动复位试样，观察并记录试样的复位状态信息显示情况和完成复位的时间；试样完成复位后，
观察并记录试样发出尚未排除的故障报警信号的时间；排除试样所有输入的故障，手动复位试样后(故
障自动恢复时不复位），观察并记录试样的指示情况。
6.5.5当5.4.3.3的c）、e）故障发生时，使另一非故障部位发出火灾报警信号，观察并记录试样
故障显示情况。
6.5.6当备用电源单独工作至不足以保证试样正常工作时，观察并记录试样的声信号及其保持时间。
6.5.7对由软件控制实现各项功能的试样，操作模拟程序不能正常运行的装置，使程序不能正常运行
或存储器内容出错，检查试样故障指示情况。
6.5.8使任一部件或部位处于故障状态，检查并记录试样非故障部分工作状态。
6.5.9对采用总线工作方式的试样，使总线某点处于短路故障状态，观察并记录隔离器动作及隔离部
件的指示情况。
6.5.10试样的所有故障信息都能在显示区域内显示时，应增加故障总数，直至所有故障信息不能同
时在显示区域内显示，观察并记录故障信息查询情况。
6.6屏蔽功能试验（仅适于具有此项功能的试样）
6.6.1将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报
警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮，其他回
路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.6.2手动操作试样的屏蔽功能，对探测器进行屏蔽，观察并记录试样屏蔽指示灯（器）启动情况、
屏蔽完成情况、启动屏蔽指示的时间显示信息、屏蔽信息显示和手动查询情况。
6.6.3操作处于屏蔽状态试样的手动复位机构，观察并记录试样显示情况。关闭处于屏蔽状态试样的
主、备电源开关，确认关机后，重新打开试样的主、备电源开关，观察并记录试样显示情况。
6.6.4手动操作试样屏蔽解除功能，分别解除所有屏蔽操作，观察并记录试样显示情况。
6.6.5对探测器设置屏蔽，再使另一非屏蔽部位发出火灾报警信号，观察并记录试样屏蔽显示情况。
6.7监管功能试验（仅适于具有此项功能的试样）GB4717—20XX
226.7.1将试样接入生产者声明具有此项功能的设备，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.7.2使任一设备发出监管报警信号，观察并记录试样监管报警声、光信号、监管总指示灯（器）及
监管报警信号发出时间。
6.7.3手动消除监管报警声信号，再使另一设备发出监管报警信号，观察并记录试样监管报警声、光
信号情况及信息显示和手动查询功能情况。
6.7.4对处于监管状态的试样，操作手动复位机构，观察并记录试样监管报警声、光信号情况及信息
的显示和手动查询功能情况
6.7.5排除所有设备的监管报警信号，操作手动复位机构，观察并记录试样显示情况。
6.8自检功能试验
6.8.1将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报
警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮，其他回
路（或部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.8.2手动操作试样自检机构，观察并记录试样的火灾报警声、光信号及输出接点动作情况；对于自
检时间超过1min或不能自动停止自检功能的试样，在自检期间，使任一非自检回路处于火灾报警状
态，观察并记录试样火灾报警显示情况。
6.8.3手动操作试样的指示灯（器）、显示器自检功能，观察并记录所有指示灯（器）和显示器的指
示情况。
6.8.4对于具有能检查各部位或探测区火灾报警信号处理和显示功能的试样，使任一部位或探测区处
于自检状态，检查并记录试样的自检总指示灯（器）的设置、点亮情况及处于自检状态部位或探测区
显示或手动查询情况。
6.8.5手动操作解除正在进行的任一部位或探测区自检状态，观察并记录试样的状态。
6.8.6使任一部位或探测区处于自检状态，检查并记录试样其他非自检部位或探测区的显示、输出及
外控接点动作情况。
6.9信息显示与查询功能试验
6.9.1使试样分别处于火灾报警状态、故障状态、自检状态及可能具有的监管报警状态、屏蔽状态；
对于具有联动控制功能的试样，还应使其处于启动状态；观察并记录试样信息的显示及查询情况。
6.9.2根据试样具有的其他信息显示查询功能，使其处于相应的监视状态，观察并记录试样信息的显
示及查询情况。
6.10系统兼容功能试验（仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样）
6.10.1将区域型试样及其负载与集中型试样相连并处于正常监视状态（集中区域兼容型试样将其中
一台设为区域，另一台设为集中）。使区域型试样发出火灾报警信号、故障报警信号以及试样可能具
有的火灾报警控制、监管报警信号，观察区域型试样和集中型试样的状态，记录集中型试样的信号类
别、部位和时间的显示情况，以及声、光报警信号的指示情况。
6.10.2使区域型试样处于自检状态以及试样可能具有的屏蔽、延时状态，观察并记录集中型试样的
状态和信息显示情况。
6.10.3复位试样，使其处于正常监视状态。操作集中型试样发出手动启动指令，观察集中型试样和
区域型试样的状态。
6.10.4复位试样，使其处于正常监视状态。操作区域型试样，使其处于火灾报警状态，观察并记录
区域型试样和集中型试样的状态；操作集中型试样发出确认指令，观察并记录区域型试样和集中型试
样的状态；操作集中型试样发出复位指令，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态；消除区域型GB4717—20XX
23试样的火灾报警信号，操作集中型试样发出复位指令，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
6.10.5复位试样，使其处于正常监视状态。操作区域型试样，使其处于故障报警状态，观察并记录
区域型试样和集中型试样的状态；操作集中型试样发出确认指令，观察并记录区域型试样和集中型试
样的状态；操作集中型试样发出复位指令，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态；消除区域型
试样的故障报警信号，操作集中型试样发出复位指令，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
6.10.6复位试样，使其处于正常监视状态。操作集中型试样分别发出手动控制状态和自动控制状态
转换指令，观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
6.10.7复位试样，使其处于正常监视状态。分别使集中型试样与区域型试样间的连接线发生断路、
短路、接地；检验并记录集中型试样的显示情况。
6.11检查功能试验
6.11.1将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报
警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入10只以上火灾探测器和2只以上手动火灾报警按钮，
其他回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.11.2操作检查功能按钮（键），观察并记录试样显示的设备类别和地址总数。
6.11.3按5.4.3.3中a）～c）和5.4.3.4中a）～c）的要求，使试样至少处于3种故障状态。
6.11.4操作检查功能按钮（键），观察并记录试样显示连接的所有正常工作设备类别和地址总数以
及接收的故障类别和地址总数。
6.11.5手动操作试样的屏蔽功能，对探测器进行屏蔽。
6.11.6操作检查功能按钮（键），使试样处于检查功能状态，观察并记录试样检查功能状态指示情
况以及显示已屏蔽设备的类别和地址总数。
6.11.7观察并记录后续检查信息显示情况。对采用字母（符）—数字显示的试样，如所有检查信息
都能在显示区域内显示，应增加故障类别、故障地址总数、已屏蔽设备类别和已屏蔽地址总数，直至
所有检查信息不能同时在显示区域内显示；操作试样，观察并记录每条检查信息的查询显示情况。
6.11.8使试样连接的火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查试样的火灾报警信息
显示情况。
6.11.9操作检查功能按钮（键），使试样处于检查功能状态，然后不进行后续操作，1min后检查
试样的检查功能状态。
6.12与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能试验
6.12.1将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，另一组控制输出（如具备）接上火灾报
警传输设备（可用模拟装置），任一报警回路接入两只火灾探测器和一个手动火灾报警按钮，生产者
声明具有监管报警功能的设备（可选择），其他回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源，
使试样处于正常监视状态。
6.12.2将试样通过通信接口连接消防控制室图形显示装置（可用模拟装置）和用户信息传输装置
（可用模拟装置）。
6.12.3操作试样发送状态信息，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息和用户信息传输装
置的接收信息。
6.12.4使火灾探测器发出火灾报警信号，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息和用户信
息传输装置的接收信息。
6.12.5手动操作试样的屏蔽功能，对探测器进行屏蔽，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示
信息和用户信息传输装置的接收信息。
6.12.6按5.4.3.3中a）～c）和5.4.3.4中a）～c）的要求，使试样处于故障状态，观察并记录消GB4717—20XX
24防控制室图形显示装置的显示信息和用户信息传输装置的接收信息。
6.12.7使试样发出监管报警信号，观察并记录消防控制室图形显示装置的显示信息和用户信息传输
装置的接收信息。
6.13电源性能试验
6.13.1主备电转换试验
在试样处于正常监视状态下，切断试样的主电源，使试样由备用电源供电，再恢复主电源，检查
并记录试样主、备电源的转换、状态的指示情况及其主电源过流保护情况。
6.13.2主电源试验
6.13.2.1将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载。
6.13.2.2按5.4.11.2中a）、b）的要求，使试样处于火灾报警状态，观察并记录试样工作情况，
然后使试样恢复到正常监视状态，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使
试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.13.2.3对于输出电压为直流电压的试样，将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连
接等效负载。
a)按5.4.11.2中a）、b）的要求，使试样处于报警状态。使试样的输入电压为220V（50
Hz），测量并记录试样输出直流电压值U0。
b)使试样的输入电压为187V（50Hz），在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值
U01。使试样的输入电压为242V（50Hz），在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电
压值U01。
c)将试样复位，使其处于正常监视状态，重复6.13.2.3中b）试验。按式(1)计算出试样输出
直流电压的相对变化量，取其最大值：
S0=|ΔU0/U0|……………………(1)
式中：ΔU0=U0-U01。
d)按5.4.11.2中a）、b）的要求，使试样处于报警状态。使试样的输入电压为242V（50Hz），
在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值U0。然后使试样的等效负载阶跃变化
到监视状态下的数值，在试样输出直流电压达到稳定后，测量并记录该电压值U01。
e)使试样的输入电压为187V（50Hz），重复6.13.2.3中d）试验。按式(2)计算出电压的相对
变化量，取其最大值：
S1=|ΔU0/U0|……………………(2)
式中：ΔU0=U0-U01。
6.13.2.4对于采用总线控制方式的试样进行下述试验：
a)将试样一个回路按设计容量连接真实负载（该回路连接线长度为1000m，截面积为1.0mm2
的铜质绞线），回路末端连接10只火灾探测器（容量少于10只按实际数量），其他回路连
接等效负载，使其处于正常监视状态；
b)使试样的输入电压分别为220V（50Hz）、187V（50Hz）、242V（50Hz），使末端的
10只火灾探测器（容量少于10只按实际数量）处于报警状态。观察并记录火灾探测器确认
灯的状态及试样接收和发出火灾报警信号的情况。
6.13.3备用电源试验
6.13.3.1将试样一个回路按设计容量连接真实负载，其他回路连接等效负载。将试样的备用电源放
电至终止电压，再对其进行24h充电。GB4717—20XX
256.13.3.2关闭试样主电源，8h后观察并记录试样的状态。
6.13.3.3按5.4.11.3中a）、b）的要求，使试样处于火灾报警状态，观察并记录试样工作情况，
然后使试样恢复到正常监视状态，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使
试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.14程序运行监视功能试验
6.14.1检查并记录程序存储器种类、标识情况及其软件防护措施。
6.14.2将试样主要功能程序置于不能工作状态，观察并记录试样的状态及发出故障报警信号的时间。
6.14.3使试样的存储器（包括程序和指定区域的数据）的内容出错，观察并记录试样的状态及发出
故障的时间。
6.14.4操作试样进行手动和程序输入数据，观察并记录试样的状态。
6.14.5对采用程序启动火灾探测器确认灯的试样，观察并记录探测器确认灯的点亮情况。
6.15调试功能试验（仅适于具有此项功能的试样）
6.15.1将试样同一报警回路中至少两个报警部位或探测区接上火灾探测器、两个部位或探测区接上
手动火灾报警按钮，多回路的试样还应至少在另一个回路按上述要求接上火灾探测器和手动火灾报警
按钮，其他回路可分别接上等效负载，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.15.2将试样接入调试设备，观察并记录试样的工作状态情况。
6.15.3分别使试样连接的火灾探测器发出火灾报警信号和故障报警信号，观察试样的状态信息显示
情况和消防联动输出情况。
6.16绝缘电阻试验
6.16.1试验步骤
在正常大气条件下，用绝缘电阻试验装置，分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压，持
续60s±5s，测量试样的绝缘电阻值：
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间；
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电
源）。
6.16.2试验设备
应采用满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置：
a)试验电压：500V±50V；
b)测量范围：0MΩ～500MΩ；
c)最小分度：0.1MΩ；
d)记时：60s±5s。
6.17泄漏电流试验
6.17.1试验步骤
使试样处于正常监视状态，调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍，测量并记录其总泄漏电
流值。
6.17.2试验设备GB4717—20XX
26采用满足下述技术要求的泄漏电流试验装置：
a)试验电压：试样额定电压的1.06倍；
b)泄漏电流测量范围：0.05mA～10mA。
6.18电气强度试验
6.18.1试验步骤
6.18.1.1将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置，以100V/s～500V/s的升压速率，分
别对试样的下述部位施加1250V/50Hz的试验电压，持续60s±5s，再以100V/s～500V/s的降压速
率使试验电压低于试样额定电压后，方可断电：
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间；
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电
源）。
6.18.1.2试验后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于正常
工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.18.2试验设备
应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置：
a)试验电压：电压为0V～1250V（有效值）连续可调，频率为50Hz；
b)升、降压速率：100V/s～500V/s；
c)计时：60s±5s；
d)击穿报警预置电流：20mA。
6.19射频电磁场辐射抗扰度试验
6.19.1试验步骤
6.19.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.19.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的射频电磁场辐射干扰。
6.19.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
6.19.1.4干扰结束后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于
正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.19.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.3的相关规定。
6.20射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
6.20.1试验步骤
6.20.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.20.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的射频场感应的传导骚扰。
6.20.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
6.20.1.4干扰结束后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于
正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.20.2试验设备GB4717—20XX
27试验设备应满足GB/T17626.6的相关规定。
6.21静电放电抗扰度试验
6.21.1试验步骤
6.21.1.1将试样放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.21.1.2对绝缘体外壳的试样，实施空气放电；对导体外壳的试样，实施接触放电。
6.21.1.3按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的静电放电干扰。
6.21.1.4干扰期间，观察并记录试样的工作状态。
6.21.1.5干扰结束后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于
正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.21.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.2的相关规定。
6.22电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
6.22.1试验步骤
6.22.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.22.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
6.22.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
6.22.1.4干扰结束后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于
正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.22.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.4的相关规定。
6.23浪涌（冲击）抗扰度试验
6.23.1试验步骤
6.23.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
6.23.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的浪涌（冲击）干扰。
6.23.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
6.23.1.4干扰结束后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于
正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.23.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.5的相关规定。
6.24电源瞬变试验
6.24.1试验步骤
6.24.1.1连接试样到电源瞬变试验装置上，使其处于正常监视状态。GB4717—20XX
286.24.1.2开启试验装置，使试样主电源按“通电（9s）～断电（1s）”的固定程序连续通断500次，
试验期间，观察并记录试样的工作状态。试验后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按
6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.24.2试验设备
能产生满足6.24.1的要求试验条件的电源装置。
6.25电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
6.25.1试验步骤
6.25.1.1连接试样到电压暂降和短时中断试验装置上使其处于正常监视状态。
6.25.1.2使主电压下滑至40％，持续200ms，重复进行10次；再使主电压下滑至0V，持续20ms，
重复进行10次。试验期间，观察并记录试样的工作状态；试验后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾
报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故
障报警功能测试。
6.25.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.11的相关规定。
6.26低温（运行）试验
6.26.1试验步骤
6.26.1.1试验前，将试样在正常大气条件下放置2h～4h。然后按正常监视状态要求，将试样与等
效负载连接，接通电源。
6.26.1.2调节试验箱温度，使其在20℃±2℃温度下保持30min±5min，然后，以不大于1℃/min
的速率，降温至-10℃±2℃。
6.26.1.3在-10℃±2℃温度下，保持16h后，立即按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；
按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.26.1.4调节试验箱温度，使其以不大于1℃/min的速率升温至20℃±2℃，并保持30min±5min。
6.26.1.5取出试样，在正常大气条件下放置1h～2h后，检查试样表面涂覆情况，并按6.3.1～
6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)
项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.26.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
6.27恒定湿热（运行）试验
6.27.1试验步骤
6.27.1.1试验前，将试样在正常大气条件下放置2h～4h。然后按正常监视状态要求，将试样与
等效负载连接，接通电源，使其处于正常监视状态。
6.27.1.2调节试验箱，使温度为40℃±2℃，相对湿度为(93±3)％先调节温度，当温度达到稳定后
再加湿），连续保持4d后，立即按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使
试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。GB4717—20XX
296.27.1.3取出试样，在正常大气条件下，处于正常监视状态1h～2h后，检查试样表面涂覆情况，
并按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按
5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.27.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
6.28恒定湿热（耐久）试验
6.28.1试验步骤
6.28.1.1在不通电的情况下，将试样至于试验箱内。
6.28.1.2调节试验箱，使温度为40℃±2℃，相对湿度为(93±3)％（先调节温度，当温度达到稳定
后再加湿），连续保持21d。
6.28.1.3取出试样，在正常大气条件下，恢复12h后，检查试样表面涂覆情况，并按6.3.1～
6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)
项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.28.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
6.29振动（正弦）（运行）试验
6.29.1试验步骤
6.29.1.1将试样按正常安装方式刚性安装，使同方向的重力作用与其使用时一样（重力影响可忽略
时除外），试样在上述安装方式下可放于任何高度，试验期间试样处于正常监视状态。
6.29.1.2依次在三个互相垂直的轴线上，在10Hz～150Hz的频率循环范围内，以5m/s2的加速度
幅值，1OCT/min的扫频速率，各进行1次扫频循环。
6.29.1.3试验后，检查试样外观及紧固部件，并按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按
6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.29.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
6.30碰撞试验
6.30.1试验步骤
6.30.1.1按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，接通电源，使其处于正常监视状态。
6.30.1.2对试样表面上的每个易损部件（如指示灯、显示器等）施加3次能量为0.5J±0.04J的
碰撞。在进行试验时应小心进行，以确保上一组（3次）碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影
响，在认为可能产生影响时，不用考虑发现的缺陷，取一新的试样，在同一位置重新进行碰撞试验。
试验期间，观察并记录试样的工作状态；试验后，按6.3.1～6.3.2的规定进行火灾报警功能测试；按
6.5.1的要求使试样处于正常工作状态，然后按5.4.3.3中a)项要求对试样进行故障报警功能测试。
6.30.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。GB4717—20XX
307检验规则
7.1产品出厂检验
企业在产品出厂前应对控制器进行下述试验项目的检验:
a)主要部（器）件检查；
b)火灾报警功能试验；
c)火灾报警控制功能试验；
d)故障报警功能试验；
e)屏蔽功能试验；
f)监管功能试验；
g)自检功能试验；
h)检查功能试验；
i)同消防控制室图形显示装置通信功能试验；
j)绝缘电阻试验；
k)泄漏电流试验。
每台控制器在出厂前均应进行上述试验。以组件形式出厂的控制器，应配接相关部分组成整机，
进行上述试验。其中任一项不合格，则判该产品不合格。
7.2型式检验
7.2.1型式检验项目为6.2～6.30规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2有下列情况之一时，应进行型式检验：
a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变，可能影响产
品质量时；
c)产品标准规定的技术要求发生变化时；
d)停产一年及以上恢复生产时；
e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时；
f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
7.2.3检验结果按GB12978中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
8标志
8.1产品标志
8.1.1每台控制器均应清晰地标注下列信息：
a)产品名称和型号；
b)产品执行的标准编号；
c)生产者名称、地址，生产企业名称、地址；
d)制造日期和产品编号；
e)产品主要技术参数（供电方式及参数、控制器内软件版本号）。
8.1.2产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时，应在与控制器一起提供的使用说明书中注明。
8.2质量检验标志GB4717—20XX
31每台控制器均应有清晰的质量检验合格标志。GB4717—20XX
32AA
附录A
（规范性）
控制器外壳燃烧性能
A.1要求
控制器外壳为非金属材料时，在控制器外壳上切割长80mm、宽10mm的样块，按照A.2的要求进行
试验。试验后，样块的燃烧长度不应超过50mm。
A.2试验
A.2.1试验步骤
A.2.1.1在控制器外壳上切割长80mm、宽10mm的样块。
A.2.1.2将样块固定在向上流动的氧气、氮气混合气体的透明燃烧筒里，调节氧气和氮气的流量，使
燃烧筒内的气流为40mm/s±2mm/s，氧气含量为28％。
A.2.1.3将火焰的最低部分施加于样块的顶面，如需要，可覆盖整个顶面，但不能使火焰对着样块的
垂直面或棱。施加火焰30s，每隔5s移开一次，移开时恰好有足够时间观察样块的整个顶面是否处
于燃烧状态。
A.2.1.4在每增加5s后，观察整个样块顶面持续燃烧，立即移开点火器，并观察样块的燃烧特性，
样块停止燃烧后，测量样块的燃烧长度。
A.2.2试验设备
A.2.2.1试验燃烧筒
试验燃烧筒由一个垂直固定在基座上，并可导入含氧混合气体的耐热玻璃筒组成（见图A.1和图
A.2)。
优选的燃烧筒尺寸为高度（500±50）mm，内径（75～100）mm。
燃烧筒顶端具有限流孔，排出气体的流速至少为90mm/s。
注：燃烧筒采用直径40mm，高出燃烧筒至少10mm的收缩口。
如能获得相同结果，有或无限流孔的其他尺寸燃烧筒也可使用。燃烧筒底部或支撑筒的基座上应
安装使进入的混合气体分布均匀的装置。推荐使用含有易扩散并具有金属网的混合室。如果同类型多
用途的其他装置能获得相同结果也可使用。应在低于试样夹持器水平面上安装一个多孔隔网，以防止
下落的燃烧碎片堵塞气体入口和扩散通道。
燃烧筒的支座应安有调平装置或水平指示器，以使燃烧筒和安装在其中的试样垂直对中。为便于
对燃烧筒中的火焰进行观察，可提供深色背景。
A.2.2.2试样夹
试样夹用于燃烧筒中央垂直支撑试样。
对于自撑材料，夹持处离开判断试样可能燃烧到的最近点至少15mm。对于薄膜和薄片，使用如图
A.2所示框架，由两垂直边框支撑试样，离边框顶端20mm和100mm处划标线。
夹具和支撑边框应平滑，以使上升气流受到的干扰最小。
A.2.2.3气源GB4717—20XX
33气源采用纯度（质量分数）不低于98％的氧气和/或氮气，和/或清洁的空气[含氧气20.9％（体积
分数)]作为气源。
除非试验结果对混合气体中较高的含湿量不敏感，否则进入燃烧筒混合气体的含湿量应小于0.1％
（质量分数）。如果所供气体的含湿量不符合要求，则气体供应系统应配有干燥设备，或配有含湿量
的检测和取样装置。
气体供应管路的连接应使混合气体在进入燃烧筒基座的配气装置前充分混合，以使燃烧筒内处于
试样水平面以下的上升混合气的氧浓度的变化小于0.2％（体积分数）。
注：氧气和氮气瓶中的含湿量（质量分数）不一定小于0.1％。纯度（质量分数）≥98％的商业瓶装气的含湿量
（质量分数）是0.003％～0.01％，但这样的瓶装气减压到大约1MPa时，气体含湿量可升到0.1％以上。
标引序号说明：
1——气体预混点；
2——截止阀；
3——接口；
4——压力表；
5——精密压力调节器；
6——过滤器；
7——针型阀；GB4717—20XX
348——气体流量计。
图A.1外壳燃烧性能试验设备
单位为毫米
注：试样牢固地夹在不锈钢制造的两个垂直向上的叉子之间。
图A.2非自撑试样的支撑框架
A.2.2.4气体测量和控制装置
适于测量进入燃烧筒内混合气体的氧浓度（体积分数），准确至±0.5％。当在23℃±2℃通过燃
烧筒的气流为40mm/s±2mm/s时，调节浓度的精度为±0.1％。
应提供检测方法，确保进入燃烧筒内混合气体的温度为23℃±2℃。如有内部探头，则该探头的位
置与外形设计应使燃烧筒内的扰动最小。
注：测量系统或控制系统包括下列部件：
a)在各个供气管路和混合气管路上的针形阀，能连续取样的顺磁氧分析仪（或等效的分析仪）和一个能指示通
过燃烧筒内气流流速在要求范围内的流量计；GB4717—20XX
35b)在各个供气管路上经校准的接口、气体压力调节器和压力表；
c)在各个供气管路上针形阀和经校准的流量计。
系统b)和c)组装后应经过校准，以确保组合部件的合成误差不超过A.2.2.4的要求。
A.2.2.5点火器
由一根末端直径为2mm±1mm能插入燃烧筒并喷出火焰点燃试样的管子构成。
火焰的燃料应为未混有空气的丙烷。当管子垂直插入时，应调节燃料供应量以使火焰从出口垂直
向下喷射16mm±4mm。
A.2.2.6计时器
测量时间可达5min，准确度±0.5s。
A.2.2.7排烟系统
有通风和排风设施，能排除燃烧筒内的烟尘或灰粒，但不能干扰燃烧筒内气体流速和温度。
注：如果试验发烟材料，为确保良好的可视性和功能性，人员应清洁玻璃燃烧筒、气体入口、入口隔网和温度传
感器。在试验或清洁操作中，人员应采取适当的防护措施，以免受毒性材料伤害或遭灼伤。
A.2.2.8制备薄膜卷筒的工具
由一根直径为2mm一端带有一个狭缝的不锈钢杆构成（见图A.3）。
单位为毫米
图A.3非自撑试样的支撑框架GB4717—20XX
36BB
附录B
（规范性）
控制器运行数据存储单元
B.1要求
B.1.1数据记录功能
B.1.1.1控制器运行数据存储单元应能记录如下消防设备运行状态信息:
a)与控制器连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽信息、故障信息、监管信息、
手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息；
b)信息确认按钮（键）、联动启动控制按钮（键）的动作信息；
c)与控制器连接的消防联动设备的启动信息、反馈信息、屏蔽信息、故障信息、手动/自动状
态信息等消防设备运行状态信息；
d)控制器的开、关机和复位、检查、时钟调整的操作信息；
e)集中型控制器所连接区域型控制器的a)～d)规定的信息。
B.1.1.2控制器每产生一次新的数据记录的同时，控制器运行数据存储单元应同步记录对应的年、月、
日、时、分、秒等时间信息；并应具有按照时间顺序提供导出记录信息的功能。
B.1.1.3控制器运行数据存储单元应有防止存储信息被更改或删除的功能。
B.1.2数据存储功能
B.1.2.1生产者应规定控制器连接的火灾报警触发器件和消防联动设备的数目。运行数据存储单元的
存储容量应满足下述要求：
a)区域型控制器记录的火灾报警信息数目不应小于控制器连接的火灾报警触发器件数目的100
倍，记录的消防设备运行状态信息数目不小于控制器连接的火灾报警触发器件与消防联动设
备数目之和的200倍；
b)集中型控制器应能记录本机及与其连接的所有区域型控制器的运行状态信息。
B.1.2.2运行数据存储单元不应采用断电丢失数据的存储器，应至少保存30d的消防设备运行状态
信息。存储信息超出运行数据存储单元的记录容量后，应始终保持最新的状态信息记录。首火警信息、
火灾报警信息和故障信息应独立记录，其他消防设备运行状态信息不应覆盖首火警信息、火灾报警信
息和故障信息。
B.1.2.3控制器运行数据存储单元应采用十六进制格式进行数据存储，数据存储格式见表B.1。
B.1.3数据导出功能
B.1.3.1应仅能用专用技术手段将控制器运行数据存储单元记录的信息导出。数据导出格式与数据储
存格式相同，见表B.1。
B.1.3.2应至少提供USBB型接口（母口）或USBC型接口（母口）进行数据导出，USB接口应支持
USB2.0标准的从机模式（Device）。
B.1.3.3数据导出命令格式见表B.3。
表B.1数据导出与数据存储格式
定义 描述
起始符（1字节） 第1字节，固定值0x40
记录总数（3字节） 第2字节～第4字节，数据记录总的数量
地址（1字节） 第5字节，控制器的地址
类型（2字节） 第6字节、第7字节，控制器的类型代码，具体定义见表C.16GB4717—20XX
37表B.1（续）
定义 描述
产品编号（20字节） 第82字节～第27字节，控制器的产品编号
数据信息1
第28字节开始，具体的数据信息，格式见表B.2数据信息2
……
数据信息n
CRC16校验值（2字节）以上所有数据进行CRC16校验后形成的校验数据。低字节在前，CRC16多项式为
0xA001
停止符（1字节） 固定值0x40
表B.2数据信息格式
定义 描述
控制器编号（2字节） 控制器编号
单元编号（1字节） 单元编号
设备编号（1字节） 设备编号
通道编号（1字节） 通道编号
设备类型代码（2字节） 设备类型代码，见表C.16
事件代码（2字节） 事件代码，见表C.17
状态代码（2字节） 状态代码，见表C.18
年（1字节） 事件发生的时间年，事件发生的年份减2000
月（1字节） 事件发生的时间月
日（1字节） 事件发生的时间日
时（1字节） 事件发生的时间时
分（1字节） 事件发生的时间分
秒（1字节） 事件发生的时间秒
表B.3数据导出命令格式
定义 描述
起始符（1字节） 第1字节，固定值0x40
数据导出装置识别码（8字节）第2字节～第9字节，，数据导出装置识别码，识别数据导出装置的权限
版本号（1字节） 第10字节，数据命令版本号，固定值为2
地址（1字节） 第11字节，数据导出专用工具地址，固定为0x7EGB4717—20XX
38表B.3（续）
定义 描述
类型（1字节） 第12字节，数据导出专用工具代码，固定为0x7F
命令长度（1字节） 第13字节，导出命令的长度，见表B.4
命令数据（1字节） 第14字节开始，具体的命令数据，见表B.4
CRC16校验值（2字节）以上所有数据进行CRC16校验后形成的校验数据。低字节在前，CRC16多项式为
0xA001
停止符（1字节） 固定值0x40
表B.4数据导出命令定义
命令定义 命令说明 命令长度 命令数据
数据读 读控制器运行数据存储单元1条数据 1 1
数据重发 接收信息错误、超时，要求数据重新发送 1 2
数据读首火警信息 读控制器运行数据存储单元1条首火警数据 1 3
数据读火警信息 读控制器运行数据存储单元1条火警数据 1 4
B.1.4数据安全保护功能
B.1.4.1控制器运行数据存储单元数据的存储不受控制器工作状态的影响。
B.1.4.2控制器运行数据存储单元应在授权后才能导出和回放存储的信息。
B.1.4.3控制器运行数据存储单元应能承受标称工作电压的120％的反向工作电压1min，试验后数
据记录、存储及导出功能正常。
B.1.4.4在控制器断电后，控制器运行数据存储单元应自动进入保护状态，断电前存储的数据应保持
14d以上不丢失。
B.1.4.5控制器运行数据存储单元所有接口在非使用状态下应配置有效的保护装置。
B.2试验
B.2.1将试样的任一组控制输出接上火灾声和/或光警报器，任一报警回路接入两只火灾探测器和一
个手动火灾报警按钮，其他回路（或报警部位）可分别接上等效负载，接通电源使试样处于正常监视
状态和联网状态。
B.2.2使火灾探测器发出火灾报警信号，确认试样报警后，复位试样，使试样处于正常监视状态。
B.2.3手动操作试样，进行关机、开机、复位、检查和时钟调整操作。
B.2.4手动操作试样，屏蔽试样连接的火灾探测器。
B.2.5手动操作试样，按5.4.3.3中a)～c)和5.4.3.4中a)～c)的要求，使试样处于故障状态。
B.2.6使运行数据存储单元与试样分离，观察并记录数据存储单元的输出接口、授权管理情况、以及
对下述信息的导出和回放情况：
a)与试样连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽信息、故障信息、监管信息、手
动/自动状态信息等消防设备运行状态信息；
b)与试样连接的消防联动设备的启动信息、反馈信息、屏蔽信息、故障信息、手动/自动状态
信息等消防设备运行状态信息；
c)试样的开、关机和复位、检查、时钟调整的操作信息。GB4717—20XX
39B.2.7反向接通运行数据存储单元电源，调整工作电压为标称工作电压的120％，持续1min；切断电
源，使数据存储单元与试样连接，重复B.2.1～B.2.6的操作。
B.2.8切断试样电源，观察并记录数据存储单元保护状态情况；14d后，观察并记录数据存储单元信
息的存储、导出和回放情况。GB4717—20XX
40CC
附录C
（规范性）
消防系统设备控制总线通信协议
C.1综述
C.1.1消防系统设备控制总线通信协议适用于下述设备与消防控制室图形显示装置的通信：
a)控制器；
b)具有联动控制功能的控制器；
c)消防联动控制器；
d)电气火灾监控设备；
e)可燃气体报警控制器；
f)应急照明控制器；
g)消防设备电源状态监控器；
h)防火门监控器。
C.1.2消防系统设备控制总线通信协议适用于下述消防联动控制系统通过消防联动通信模块与具有联
动控制功能的控制器的通信：
a)消火栓系统；
b)自动灭火系统；
c)防烟、排烟系统；
d)防火卷帘系统；
e)防火门监控系统；
f)消防应急广播；
g)消防应急照明和疏散指示系统；
h)其他受消防联动控制的系统或设备。
C.2协议中专用词
C.2.1消防系统设备控制总线通信协议FECbusprotocol
消防系统设备控制总线中采用请求/应答模式的应用层报文传输协议，它在连接至不同类型总线或
网络的设备之间通过一组功能代码提供规定的服务。
C.2.2请求request
由具有联动控制功能的控制器通过FECbus发送服务申请给消防系统设备的操作，或消防系统设备
通过FECbus主动发送状态信息给具有联动控制功能的控制器的操作。
C.2.3应答answer
消防系统设备接收到具有联动控制功能的控制器的请求后发出的反馈操作，或具有联动控制功能
的控制器接收到消防系统设备的请求后的反馈操作。
C.2.4事件event
由消防系统设备感知的消防系统设备由正常监视状态向其他状态转换的信息。
C.3通信方式
C.3.1消防控制室图形显示装置的通信方式
C.3.1.1火灾自动报警系统设备与消防控制室图形显示装置之间的通信接口应采用RS485总线接口、
CAN总线接口、以太网接口中的一种或多种接口。通信接口应具有防脱落措施。GB4717—20XX
41C.3.1.2多台火灾自动报警系统设备接入同一消防控制室图形显示装置，消防控制室图形显示装置需
扩展多个接口。
C.3.2消防电气控制装置的通信方式
C.3.2.1消防联动通信模块应至少具有CAN接口或RS485接口，可增加以太网接口等其他接口。消防
电气控制装置可通过任一接口与消防联动通信模块连接，通信接口应具有防脱落措施。
C.3.2.2具有联动控制功能的控制器与消防电气控制装置通信时，具有联动控制功能的控制器应为主
控节点，负责接收网络内各子系统节点的上传信息，下发控制和管理信息。具有联动控制功能的控制
器的地址编号应为1，消防电气控制装置的地址编号应为2～63。
C.3.2.3消防电气控制装置的通信线路中，任一点断路或短路时，具有联动控制功能的控制器与消防
电气控制装置应能正常通信。
C.3.3应答
采用FECbus通信时，接收到请求报文的目标设备应向源设备发送应答报文。如源设备发送请求报
文后1s内未收到应答报文，需重新发送请求报文，重发次数不超过3次。
C.4FECbus协议
C.4.1数据帧结构
C.4.1.1FECbus数据帧由帧头、报文头、报文、帧尾组成。
图C.1数据帧结构
C.4.1.2FECbus数据帧的帧头、帧尾由实现FECbus协议的网络协议规定。
C.4.1.3FECbus数据帧的报文头规定了与通信相关的信息。本附录规定了CAN总线和串行链路中
FECbus协议的报文头。
C.4.1.4FECbus数据帧的报文是一个与通信无关的应用数据单元，报文内容与实现FECbus协议的网
络无关。
C.4.1.5FECbus数据帧分为请求帧、应答帧、状态应答帧。表C.1规定了FECbus数据帧的功能和格
式。
表C.1FECbus数据帧的功能和格式GB4717—20XX
42帧类
型名
称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数
据0数
据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
请
求
帧00hXXh0XhXXhXXh00h0Xh功
能
码数
据数据数据数据数据数据数据CRC0CRC1
应
答
帧01hXXh03hXXhXXhXXh0Xh数
据数
据数据数据数据数据数据数据CRC0CRC1
状态
应答
帧01hXXh03hXXhXXh00h02h0Fh应
答
码————————————CRC0CRC1
C.4.1.6帧类型表示发送数据帧的类型。00h表示请求帧，01h表示应答帧。
C.4.1.7目标地址的数值范围为1～63，表示接收报文的设备地址。数值0表示广播。
C.4.1.8优先级的数值范围为0～3，数值越小，优先级越高。
C.4.1.9源地址的数值范围为1～63，表示发送报文的设备地址。
C.4.1.10报文编号的数值范围为1～63。报文编号应由发起请求的设备连续循环分配，发起请求的
设备应对已完成“请求——应答”的报文编号进行回收。
C.4.1.11分组编号的数值范围为1～127。当一帧报文无法表示全部信息时，发送报文的设备应分组
发送多帧报文，并按照从小到大的顺序从1开始连续分配分组编号。单帧报文的分组编号为0。
C.4.1.12数据长度的数值范围为1～8，表示报文中数据字段的长度。
C.4.2FECbus功能码
C.4.2.1FECbus功能码规定了FECbus协议可提供的服务。表C.2规定了FECbus协议的功能码。根
据功能码类型，FECbus数据帧分为设置数据帧、通告数据帧、查询数据帧、应答数据帧。多字节代码，
低字节在前，高字节在后。
C.4.2.2编号由控制器编号、单元编号、设备编号、通道编号组成。控制器编号为00H时，表示对目
标地址的所有控制器广播；单元编号为00H时，表示对目标地址目标控制器的所有单元广播；设备编
号为00H时，表示对目标地址目标控制器目标单元的所有设备广播；通道编号为00H时，表示对目标
地址目标控制器目标单元目标设备的所有通道广播。
C.4.2.3紧急事件包括：火警通告、启动请求、停止请求、更改控制方式；一般事件包括：故障、屏
蔽等事件；调试事件是指火灾自动报警系统调试时发生的事件。事件代码可查表C.17。
C.4.2.4状态代码可查表C.18。
C.4.2.5状态应答码按以下要求编码：
a)0-分组报文结束；
b)1-CRC校验错；
c)2-无效服务请求；
d)3-单元故障；
e)4-系统忙；
f)5-未识别命令；
g)6-地址不存在；GB4717—20XX
43h)7-参数错误；
i)8-正在处理中；
j)9-事件结束；
k)10-接收数据正常。
表C.2FECbus功能码
功能码
数值十六进制
数值数据格式 功能说明 通信应答
0 00H 功能码 同步系统节拍 广播 有
1 01H 功能码+编号（控制器编号） 系统复位广播/单
播有
2 02H 功能码+编号（控制器编号） 系统消音广播/单
播有
3 03H 功能码+编号（控制器编号） 系统自检广播/单
播有
4 04H功能码+编号（控制器编号）+时间（年+月+日+时
+分+秒）广播时钟广播/单
播有
5 05H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+
时间（年+月+日+时+分+秒）具有联动控制功能的控制器向消
防电气控制装置通告紧急事件广播/单
播有
6 06H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+
时间（年+月+日+时+分+秒）具有联动控制功能的控制器向消
防电气控制装置通告一般事件广播/单
播有
7 07H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+
时间（年+月+日+时+分+秒）具有联动控制功能的控制器向消
防电气控制装置通告调试事件广播/单
播有
8～1408H～0EH 自定义 自定义 自定义自定义
15 0FH 功能码+状态应答码反馈接收到请求的异常状态信息
或结束帧标志广播/单
播——
16 10H 保留 保留 保留保留
17 11H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+
时间（年+月+日+时+分+秒）消防电气控制装置向具有联动控
制功能的控制器通告紧急事件单播 有
18 12H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+
时间（年+月+日+时+分+秒）消防电气控制装置向具有联动控
制功能的控制器通告一般事件单播 有
19 13H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）+设备类型代码+事件代码+状态代码+
时间（年+月+日+时+分+秒）消防电气控制装置向具有联动控
制功能的控制器通告调试事件单播 有
20 14H 功能码消防电气控制装置向具有联动控
制功能的控制器通告心跳/巡检
信息单播 有
表C.2（续）GB4717—20XX
44功能码
数值十六进制
数值数据格式 功能说明 通信应答
21～3115H～1FH 自定义 自定义 自定义自定义
32 20H 保留 保留 保留保留
33 21H 功能码+编号（控制器编号）具有联动控制功能的控制器巡检
消防电气控制装置的连接状态广播/单
播有
34 22H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号） 查设备状态 单播 有
35 23H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号） 查设备配置 单播 有
36 24H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号） 查设备标识 单播 有
37 25H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号+
通道编号）查设备参量 单播 有
38 26H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号） 查设备注释 单播 有
39 27H功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号） 查设备编程 单播 有
40 28H 功能码+编号（控制器编号+单元编号） 查注册登记信息 单播 有
41 29H 功能码+编号（控制器编号）+事件代码 查设备当前事件 单播 有
42 2AH功能码+编号（控制器编号）+事件代码+起始时间
（年+月+日）查设备历史事件 单播 有
43 2BH 功能码+编号（控制器编号） 停止查询设备事件 单播 有
44 2CH 功能码+编号（控制器编号） 查FECbus协议版本号 单播 有
45 2DH功能码+编号（控制器编号+单元编号+设备编号） 查设备列表 单播 有
46～
1272EH～7FH 自定义 自定义 自定义自定义
128～
25580H～FFH 保留 保留 保留保留
C.4.3设置数据帧与应答
C.4.3.1表C.3规定了具有联动控制功能的控制器发送给消防电气控制装置的设置数据帧。
C.4.3.2表C.3中，广播类数据帧目标地址为00H时，表示全系统广播；如果不为00H，表示对目标
地址广播。
C.4.3.3表C.3中，设备类型代码可查表C.16。
C.4.3.4表C.3中，控制器编号为00H时，表示对目标地址的所有控制器广播。
C.4.3.5表C.3中，紧急事件包括：火警下传、启动命令、停止命令、更改控制方式；一般事件包括：
故障、屏蔽等事件。事件代码可查表C.17。
C.4.3.6状态代码可查表C.18。
表C.3设置数据帧GB4717—20XX
45功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
0同步系统
节拍00HXXH00H01H00H00H01H00H——————————————CRC0CRC1
1系统复位00HXXH01H01HXXH00H02H01H控制
器编
号————————————CRC0CRC1
2系统消音00HXXH01H01HXXH00H02H02H控制
器编
号————————————CRC0CRC1
3系统自检00HXXH03H01HXXH00H02H03H控制
器编
号————————————CRC0CRC1
4广播时钟00HXXH03H01HXXH00H08H04H控制
器编
号年月日时分秒CRC0CRC1
5通告紧急
事件00HXXH01H01HXXH01H08H05H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
00HXXH01H01HXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
00HXXH01H01HXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
00HXXH01H01HXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
6通告一般
事件00HXXH03H01HXXH01H08H06H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
00HXXH03H01HXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
00HXXH03H01HXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
00HXXH03H01HXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
7通告调试
事件00HXXH03H01HXXH01H08H07H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
00HXXH03H01HXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
00HXXH03H01HXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
00HXXH03H01HXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
C.4.3.7消防电气控制装置接收具有联动控制功能的控制器的设置数据帧后，应按表C.4的要求向具
有联动控制功能的控制器发送应答数据帧，确认数据帧的接收状态。
C.4.3.8表C.4中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.4设置应答数据帧GB4717—20XX
46功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
0同步系统
节拍应答01H01H03HXXHXXH00H01H00H——————————————CRC0CRC1
1系统复位
应答01H01H03HXXHXXH00H01H01H——————————————CRC0CRC1
2系统消音
应答01H01H03HXXHXXH00H01H02H——————————————CRC0CRC1
3系统自检
应答01H01H03HXXHXXH00H01H03H——————————————CRC0CRC1
4广播时钟
应答01H01H03HXXHXXH00H01H04H——————————————CRC0CRC1
5通告紧急
事件应答01H01H03HXXHXXH00H01H05H——————————————CRC0CRC1
6通告一般
事件应答01H01H03HXXHXXH00H01H06H——————————————CRC0CRC1
7通告调试
事件应答01H01H03HXXHXXH00H01H07H——————————————CRC0CRC1
15状态应答01H01H03HXXHXXH00H02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.3.9消防电气控制装置根据具有联动控制功能的控制器的请求，完成指定的功能后，应按表C.5
的要求向具有联动控制功能的控制器发送通告数据帧，反馈消防电气控制装置的状态。
C.4.4通告数据帧与应答
C.4.4.1表C.5规定了消防电气控制装置发送给具有联动控制功能的控制器的通告数据帧。
C.4.4.2表C.5中，设备类型代码可查表C.16。
C.4.4.3表C.5中，事件代码可查表C.17。紧急事件包括：火警通告、启动命令、停止命令、更改
控制方式；一般事件包括：故障、屏蔽等事件。
C.4.4.4表C.5中，状态代码可查表C.18。
表C.5通告数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
17通告紧急
事件00H01H01HXXHXXH01H08H11H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
00H01H01HXXHXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
00H01H01HXXHXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
00H01H01HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
表C.5（续）GB4717—20XX
47功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
1
18通告一般
事件00H01H03HXXHXXH01H08H12H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
00H01H03HXXHXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
00H01H03HXXHXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
00H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
19通告调试
事件00H01H01HXXHXXH01H08H13H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
00H01H01HXXHXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
00H01H01HXXHXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
00H01H01HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
20通告心跳00H01H03HXXHXXH00H01H14H——————————————CRC0CRC1
C.4.4.5具有联动控制功能的控制器接收消防电气控制装置的通告数据帧后，应按表C.6的要求向消
防电气控制装置发送应答数据帧，确认数据帧的接收状态。
C.4.4.6表C.6中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.6通告应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
17通告紧急
事件应答01HXXH01H01HXXH00H01H11H——————————————CRC0CRC1
18通告一般
事件应答01HXXH03H01HXXH00H01H12H——————————————CRC0CRC1
19通告调试
事件应答01HXXH03H01HXXH00H01H13H——————————————CRC0CRC1
15状态应答01HXXH03H01HXXH00H02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.5查询数据帧与应答
C.4.5.1表C.7规定了具有联动控制功能的控制器发送给消防电气控制装置的查询数据帧。
C.4.5.2表C.7中，查设备状态数据帧的长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，表
示查询指定地址的设备的状态；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址指
定控制器的状态；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器指定单元的状态；
数据长度为04H时，表示指定地址指定控制器指定单元指定设备的状态。GB4717—20XX
48C.4.5.3表C.7中，查设备配置数据帧的数据长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，
表示查询指定地址连接的控制器数目；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定
地址指定控制器连接的单元的数目；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制
器指定单元连接的设备的数目；数据长度为04H时，表示查询指定地址指定控制器指定单元指定设备
的通道数目。
C.4.5.4表C.7中，查设备标识数据帧的长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，表
示查询指定地址的设备的标识；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定地址指
定控制器的标识；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制器指定单元的标识；
数据长度为04H时，表示指定地址指定控制器指定单元指定设备的标识。
C.4.5.5表C.7中，查注册登记信息数据帧的数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址
指定控制器指定单元的全部设备的注册登记信息；数据长度为04H时，表示查询指定地址指定控制器
指定单元指定设备的注册登记信息。
C.4.5.6表C.7中，查设备列表数据帧的数据长度为01H时，控制器编号、单元编号和设备编号为空，
表示查询指定地址连接的控制器列表；数据长度为02H时，单元编号和设备编号为空，表示查询指定
地址指定控制器连接的单元的列表；数据长度为03H时，设备编号为空，表示查询指定地址指定控制
器指定单元连接的设备的列表；数据长度为04H时，表示查询指定地址指定控制器指定单元指定设备
的通道列表。
C.4.5.7表C.7中，事件代码可查表C.17，事件代码为0时表示查询全部事件信息。
表C.7查询数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
33设备巡检00HXXH02H01HXXH00H01H21H——————————————CRC0CRC1
34查设备状
态00HXXH02H01HXXH00H01H
/
02H
/
03H
/
04H22H控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
35查设备配
置00HXXH02H01HXXH00H01H
/
02H
/
03H
/
04H23H控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
表C.7（续）GB4717—20XX
49功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
36查设备标
识00HXXH02H01HXXH00H01H
/
02H
/
03H
/
04H24H控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
37查设备参
量00HXXH02H01HXXH00H05H25H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号——————CRC0CRC1
38查设备注
释00HXXH02H01HXXH00H04H26H控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
39查设备编
程00HXXH02H01HXXH00H04H27H控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
40查注册登
记信息00HXXH02H01HXXH00H03H
/
04H28H控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
41查设备当
前事件00HXXH02H01HXXH00H04H29H控制
器编
号事件
代码
0事件
代码
1————————CRC0CRC1
42查设备历
史事件00HXXH02H01HXXH00H07H2AH控制
器编
号事件
代码
0事件
代码
1起始
年起始
月起始
日——CRC0CRC1
43停止查询
设备事件00HXXH02H01HXXH00H01H2BH控制
器编
号————————————CRC0CRC1
44查FECbus
协议版本
号00HXXH02H01HXXH00H01H2CH——————————————CRC0CRC1
45查设备列
表00HXXH02H01HXXH00H01H
/
02H
/
03H
/
04H2DH控制
器编
号单元
编号设备
编号————————CRC0CRC1
C.4.5.8消防电气控制装置接收具有联动控制功能的控制器的查询数据帧后，应按表C.8～表C.14
的要求向具有联动控制功能的控制器发送应答数据帧，反馈查询信息。
C.4.5.9具有联动控制功能的控制器查设备当前事件和历史事件时，消防电气控制装置应分别按照表
C.12和表C.13的要求发送一条事件信息；具有联动控制功能的控制器接收到事件信息后，应按表C.6
的要求应答；消防电气控制装置接收到应答信息后，应分别按照表C.12和表C.13的要求发送下一条
历史事件信息。全部事件信息发送结束后，消防电气控制装置应分别按照表C.12和表C.13的要求发
送全部事件发送结束数据帧。
C.4.5.10表C.8规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的单帧查询应答数据帧。
C.4.5.11表C.8中，状态代码、配置代码、标识代码、参量数值按照低位字节到高位字节的顺序传GB4717—20XX
50送。
C.4.5.12表C.8中，状态代码可查表C.18，参量类型代码可查表C.19，标识代码由生产者规定。
C.4.5.13表C.8中，配置代码返回查询目标设备的数量。
C.4.5.14表C.8中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.8单帧查询应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
33设备巡检
应答01H01H03HXXHXXH00H01H21H——————————————CRC0CRC1
34查设备状
态应答01H01H03HXXHXXH00H03H22H状态
代码
0状态
代码
1——————————CRC0CRC1
35查设备配
置应答01H01H03HXXHXXH00H03H23H配置
代码
0配置
代码
1——————————CRC0CRC1
36查设备标
识应答01H01H03HXXHXXH00H08H24H标识
代码
0标识
代码
1标识
代码
2标识
代码
3标识
代码
4标识
代码
5标识
代码
6CRC0CRC1
37查设备参
量应答01H01H03HXXHXXH00H04H25H参量
类型
代码参量
数值
0参量
数值
1————————CRC0CRC1
43停止查询
设备事件
应答01H01H03HXXHXXH00H01H2BH——————————————CRC0CRC1
44查FECbus
协议版本
号应答01H01H03HXXHXXH00H03H2CH协议
版本
号0协议
版本
号1——————————CRC0CRC1
15状态应答01H01H03HXXHXXH00H02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.5.15表C.9规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的查询设备注释信息应
答数据帧，注释信息采用UnicodeUTF-8编码。
C.4.5.16表C.9中，注释信息字节数不大于3时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为00H，不发
送分组报文结束帧；注释信息字节数大于3时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升序
编号，查设备注释信息应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。
C.4.5.17表C.9中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.9查询设备注释信息应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称 报文头 报文GB4717—20XX
51帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
38查设备注
释应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H26H控制
器编
号单元
编号设备
编号注释
字节
数X[0]X[1]X[2]CRC0CRC1
查设备注
释应答201H01H03HXXHXXH02H08HX[3]X[4]X[5]X[6]X[7]X[8]X[9]X[10
]CRC0CRC1
… ………………08H……………………CRC0CRC1
查设备注
释应答n01H01H03HXXHXXHnXXHX[(n
-
2)*8
+3]X[(n
-
2)*8
+4]X[(n
-
2)*8
+5]……………CRC0CRC1
分组报文
结束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
15状态应答01H01H03HXXHXXHXXH02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.5.18表C.10规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的查设备编程信息应答
数据帧，设备编程信息采用UnicodeUTF-8编码。
C.4.5.19表C.10中，编程信息字节数不大于3时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为00H，不发
送分组报文结束帧；编程信息字节数大于3时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升序
编号，查设备编程信息应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。
C.4.5.20表C.10中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.10查设备编程信息应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
39查设备编
程应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H27H控制
器编
号单元
编号设备
编号编程
字节
数X[0]X[1]X[2]CRC0CRC1
查设备编
程应答201H01H03HXXHXXH02H08HX[3]X[4]X[5]X[6]X[7]X[8]X[9]X[10
]CRC0CRC1
… ………………08H……………………CRC0CRC1
查设备编
程应答n01H01H03HXXHXXHnXXHX[(n
-
2)*8
+3]X[(n
-
2)*8
+4]X[(n
-
2)*8
+5]……………CRC0CRC1
分组报文
结束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
15状态应答01H01H03HXXHXXHXXH02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.5.21表C.11规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的查设备注册信息应答
数据帧，设备注册信息采用UnicodeUTF-8编码。
C.4.5.22表C.11中，注册信息字节数不大于3时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为00H，不发
送分组报文结束帧；注册信息字节数大于3时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升序GB4717—20XX
52编号，查设备注册应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧。
C.4.5.23表C.11中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.11查设备注册信息应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
40查设备注册
信息应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H28H控制
器编
号单元
编号设备
编号注册
字节
数X[0]X[1]X[2]CRC0CRC1
查设备注册
信息应答201H01H03HXXHXXH02H08HX[3]X[4]X[5]X[6]X[7]X[8]X[9]X[10
]CRC0CRC1
… ………………08H……………………CRC0CRC1
查设备注册
信息应答n01H01H03HXXHXXHnXXHX[(n
-
2)*8
+3]X[(n
-
2)*8
+4]X[(n
-
2)*8
+5]……………CRC0CRC1
分组报文结
束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
15状态应答01H01H03HXXHXXHXXH02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.5.24表C.12规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的查设备当前事件应答
数据帧。
C.4.5.25表C.12中，应答数据报文为多帧报文时，查设备当前事件应答帧发送结束后，发送分组报
文结束帧。
C.4.5.26表C.12中，设备类型代码可查表C.16。
C.4.5.27表C.12中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
C.4.5.28表C.12中，事件发送时间的年值为事件发生的年份减2000。
表C.12查设备当前事件应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
41查设备当
前事件应
答101H01H03HXXHXXH01H08H29H控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
查设备当
前事件应
答201H01H03HXXHXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
查设备当
前事件应
答301H01H03HXXHXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
分组报文01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1GB4717—20XX
53功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
结束
15事件结束01H01H03HXXHXXHXXH02H0FH09H————————————CRC0CRC1
C.4.5.29表C.13规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的查设备历史事件应答
数据帧。
C.4.5.30表C.13中，应答数据报文为多帧报文时，查设备当前事件应答帧发送结束后，发送分组报
文结束帧。
C.4.5.31表C.13中，设备类型代码可查表C.16。
C.4.5.32表C.13中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
C.4.5.33表C.13中，事件发送时间的年值为事件发生的年份减2000。
表C.13查设备历史事件应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
42查设备历
史事件应
答101H01H03HXXHXXH01H08H2AH控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
编号设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1事件
代码
0CRC0CRC1
查设备历
史事件应
答201H01H03HXXHXXH02H08H事件
代码
1状态
代码
0状态
代码
1年月日时分CRC0CRC1
查设备历
史事件应
答301H01H03HXXHXXH03H01H秒——————————————CRC0CRC1
分组报文
结束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
15事件结束01H01H03HXXHXXHXXH02H0FH09H————————————CRC0CRC1
C.4.5.34表C.14规定了消防电气控制装置向具有联动控制功能的控制器发送的查设备列表应答数据
帧。
C.4.5.35表C.14中，查询控制器列表，当控制器数量不大于2时，应答数据帧为单帧报文，分组编
号为00H，不发送分组报文结束帧；控制器数量大于2时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H
开始升序编号，查控制器列表应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧；当消防联动通信模块连接的
所有控制器为同一类型的控制设备时，设备类型代码为表C.16规定的代码；当消防联动通信模块连接
多种类型控制器时，设备类型代码为65535。
C.4.5.36表C.14中，查询单元列表，当单元数量不大于1、应答数据帧为单帧报文，分组编号为
00H，不发送分组报文结束帧；单元数量大于1时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升
序编号，查单元列表应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧；当单元所连接的所有设备为同一类型
时，设备类型代码为表C.16规定的代码；当单元连接多种类型设备时，设备类型代码应为65535。
C.4.5.37表C.14中，查询设备列表，当设备数量不大于1时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为GB4717—20XX
5400H，不发送分组报文结束帧；设备数量大于1时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升
序编号，查设备列表应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧；当单元所连接的所有设备为同一类型
时，设备类型代码为表C.16规定的代码；当单元连接多种类型设备时，设备类型代码应为65535。
C.4.5.38表C.14中，查询通道列表，当通道数量不大于1时，应答数据帧为单帧报文，分组编号为
00H，不发送分组报文结束帧；通道数量大于1时，应答数据报文为多帧报文，分组编号从01H开始升
序编号，查通道列表应答帧发送结束后，发送分组报文结束帧；设备类型代码为表C.16规定的代码。
C.4.5.39表C.14中，状态应答码应满足C.4.2.5的要求。
表C.14查设备列表应答数据帧
功
能
码
数
值报文名称报文头 报文
帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
45查控制器列
表应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H2DH控制
器数
量控制
器编
号1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1控制
器编
号2设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1CRC0CRC1
查控制器列
表应答201H01H03HXXHXXH02H08H控制
器编
号3设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1……………CRC0CRC1
… ………………………………………CRC0CRC1
查控制器列
表应答n01H01H03HXXHXXHnXXH……控制
器编
号
m-1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1控制
器编
号m设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1CRC0CRC1
分组报文结
束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
45查单元列表
应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H2DH控制
器编
号单元
数量单元
编号
1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1单元
编号
2设备
类型
代码
0CRC0CRC1
查单元列表
应答201H01H03HXXHXXH02H08H设备
类型
代码
1…………………CRC0CRC1
… ………………………………………CRC0CRC1
查单元列表
应答n01H01H03HXXHXXHnXXH……单元
编号
m-1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1单元
编号
m设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1CRC0CRC1
分组报文结
束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
表C.14（续）
功
能
码
数
值报文名称 报文头 报文GB4717—20XX
55帧
类
型目
标
地
址优
先
级源
地
址报
文
编
号分
组
编
号数
据
长
度数据
0数据
1数据
2数据
3数据
4数据
5数据
6数据
7校验
0校验
1
45查设备列表
应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H2DH控制
器编
号单元
编号设备
数量设备
编号
1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1设备
编号
2CRC0CRC1
查设备列表
应答201H01H03HXXHXXH02H08H设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1………………CRC0CRC1
… ………………………………………CRC0CRC1
查设备列表
应答n01H01H03HXXHXXHnXXH……设备
编号
m-1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1设备
编号
m设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1CRC0CRC1
分组报文结
束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
45查通道列表
应答101H01H03HXXHXXH00H
/
01H08H2DH控制
器编
号单元
编号设备
编号通道
数量通道
编号
1设备
类型
代码
0设备
类型
代码
1CRC0CRC1
查通道列表
应答2CRC0CRC1
… ………………………………………CRC0CRC1
查通道列表
应答n
分组报文结
束01H01H03HXXHXXH00H02H0FH00H————————————CRC0CRC1
15状态应答01H01H03HXXHXXHXXH02H0FH状态
应答
码————————————CRC0CRC1
C.4.6数据类型
FECbus协议采用表C.15规定的数据类型。
表C.15FECbus协议支持的数据类型
数据类型 长度 值域
uchar（unsignedchar） 单字节 0～255
char（signedchar） 单字节 -128～+127
uint（unsignedint） 双字节 0～65535
int（signedint） 双字节 -32768～+32767
ulong（unsignedlong） 四字节 0～4294967295
long（signedlong） 四字节 -2147483648～+2147483647
float 四字节 ±1.75494E-38～±3.402823E+38
bit 位 0或1
C.4.7设备类型代码
FECbus协议采用表C.16规定的设备类型代码，占2字节空间，数据类型为uint。
表C.16设备类型代码
类型代码 说明GB4717—20XX
56类型代码 说明
0 预留
1 控制器/具有联动控制功能的控制器
2 消防联动控制器
3 消防控制室图形显示装置
4～9 预留
10 火灾显示盘
11 探测回路
12 控制回路
13 探测与控制复合回路
14 主电源
15 备用电源
16 充电电路
17 声光警报回路
18 运行数据存储单元
19 预留
20 火灾探测器
21 感烟火灾探测器
22 点型离子感烟火灾探测器
23 点型光电感烟火灾探测器
24 线型光束感烟火灾探测器
25 吸气式感烟火灾探测器
26～29 预留
30 感温火灾探测器
31 点型感温火灾探测器
32 线型感温火灾探测器
33 缆式线型火灾探测器
34 空气管式线型火灾探测器
35 线型光纤感温火灾探测器
36～39 预留
40 火焰探测器
41 点型红外火焰探测器
42 点型紫外火焰探测器
43 点型复合式红外紫外火焰探测器
44～49 预留
50 多传感复合探测器
51 感光火灾探测器
52 图像型火灾探测器
53 点型一氧化碳火灾探测器
54～60 预留
61 手动火灾报警按钮
62 消火栓按钮
63 紧急启动按钮
64 紧急停止按钮
65～70 预留
71 模块
72 输入模块
73 输出模块
74 输入/输出模块
75 中继模块
76 短路隔离器
表C.16（续）GB4717—20XX
57类型代码 说明
77～80 预留
81 火灾警报装置
82 火灾声光警报器
83 火灾声警报器
84 火灾光警报器
85 气体释放警报器
86 警铃
87～99 预留
100 可燃气体报警控制器
101 可燃气体探测器
102 点型可燃气体探测器
103 线型可燃气体探测器
104～109 预留
110 电气火灾监控设备
111 电气火灾监控探测器
112 剩余电流式电气火灾监控探测器
113 测温式电气火灾监控探测器
114 故障电弧探测装置
115～119 预留
120 应急照明控制器
121 消防应急标志灯具
122 消防应急照明灯具
123 消防应急灯具专用应急电源
124 应急照明分配电装置
125～129 预留
130 防火门监控器
131 常闭防火门
132 常开防火门
133 防火门电动闭门器
134 防火门电磁释放器
135 防火门门磁开关
136～139 预留
140 消防设备电源监控器
141 消防设备电源电压信号传感器
142 消防设备电源电流信号传感器
143 消防设备电源电压/电流信号传感器
144～149 预留
150 气体灭火控制器
151 泡沫灭火系统
152 干粉灭火系统
153 防烟排烟系统
154 防火卷帘控制器
155 挡烟垂壁控制装置
156 消防应急广播系统
157 消防电话主机
158 消防设备应急电源
159 传输设备
160 家用火灾安全系统控制中心监控设备
161 消防水位监视器
162 消防电梯
表C.16（续）GB4717—20XX
58类型代码 说明
163 消防电气控制装置
164～178 预留
179 消防泵控制器
180 消防栓泵
181 水喷雾泵
182 细水雾泵
183 稳压泵
184 喷淋泵
185 雨淋泵
186 泡沫液泵
187 水流指示器
188 报警阀
189 压力开关
190 流量开关
191 阀驱动装置
192 电动防火阀
193 70℃防火阀
194 280℃防火阀
195 通风空调
196 管网电磁阀
197 防烟排烟风机
198 电动排烟防火阀
199 常闭送风口
200 排烟口
201 消防水炮
202 电动门
203 排烟机
204 送风机
205 电磁阀
206 照明配电
207 动力配电
208 空压机
209 阀门
210 配电箱
211～255 预留
256～65534 用户自定义
65535 连接了多种设备
C.4.8事件类型代码
FECbus协议采用表C.17规定的事件类型代码，占2字节空间，数据类型为uint。
表C.17事件类型代码
状态代码 说明 事件类型
0 预留 预留
1 正常 一般事件
2 首火警 紧急事件
3 火警 紧急事件
4 电气火灾报警 紧急事件
5 可燃气体低限报警 紧急事件
表C.17（续）GB4717—20XX
59状态代码 说明 事件类型
6 可燃气体高限报警 紧急事件
7 可燃气体超量程报警 紧急事件
8 电气火灾预警 紧急事件
9 确认故障信息、火灾报警信息 紧急事件
10 火警撤销 紧急事件
11 电气火灾报警撤销 紧急事件
12 可燃气体低限报警撤销 紧急事件
13 可燃气体高限报警撤销 紧急事件
14 可燃气体超量程报警撤销 紧急事件
15 电气火灾预警撤销 紧急事件
16～18 预留 预留
19 启动 紧急事件
20 自动启动 紧急事件
21 手动启动 紧急事件
22 现场急启 紧急事件
23 联动启动 紧急事件
24 气体灭火开始延时 紧急事件
25 气体喷洒 紧急事件
26 反馈 紧急事件
27 喷洒反馈 紧急事件
28 反馈撤销 紧急事件
29 停止 紧急事件
30 现场急停 紧急事件
31 消火栓系统、自动喷淋系统水压低 一般事件
32～39 预留 预留
40 应急 紧急事件
41 月检 一般事件
42 年检 一般事件
43 标志灯具改变方向 一般事件
44 电梯迫降 紧急事件
45 卷帘半降 紧急事件
46 卷帘全降 紧急事件
47 呼叫 紧急事件
48 通话 紧急事件
49 消防设备电源失电 紧急事件
50 消防设备电源欠压 一般事件
51 消防设备电源过压 一般事件
52 消防设备电源过载 一般事件
53 消防设备电源缺相 紧急事件
54 消防设备电源错相 紧急事件
55 消防水箱（池）水位低 一般事件
56 消防电梯停用 紧急事件
57～69 预留 预留
70 监管 紧急事件
71 监管解除 紧急事件
72 屏蔽 一般事件
73 屏蔽解除 一般事件
74～79 预留 预留
80 故障 一般事件
81 通讯故障 一般事件
表C.17（续）GB4717—20XX
60状态代码 说明 事件类型
82 主电故障 一般事件
83 备电故障 一般事件
84 充电故障 一般事件
85 回路故障 紧急事件
86 部件故障 一般事件
87 线路故障 一般事件
88 接地故障 一般事件
89 常闭防火门打开 一般事件
90 常开防火门关闭 一般事件
91～99 预留 预留
100 故障恢复 一般事件
101 通讯故障恢复 一般事件
102 主电故障恢复 一般事件
103 备电故障恢复 一般事件
104 充电故障恢复 一般事件
105 回路故障恢复 一般事件
106 部件故障恢复 一般事件
107 线路故障恢复 一般事件
108 接地故障恢复 一般事件
109 常闭防火门恢复关闭状态 一般事件
110 常开防火门恢复开门状态 一般事件
111～119 预留 预留
120 开机 一般事件
121 关机 一般事件
122 复位 紧急事件
123 自检 一般事件
124 自检失败 一般事件
125 手动状态 紧急事件
126 自动状态 紧急事件
127 消音 一般事件
128 信息确认控制按钮动作 一般事件
129 检查功能按钮动作 一般事件
130 联动启动按钮动作 紧急事件
131 调整时钟 一般事件
132～255 预留 预留
256～65535 用户自定义 用户自定义
C.4.9机器及设备状态定义
FECbus协议采用表C.18规定的机器及设备状态定义，占2字节空间，数据类型为bit。
表C.18机器及设备状态定义
位（Bit） 说明
0 0手动状态；1自动状态
1 0主电工作；1备电工作
2 0电源正常；1电源故障
3 0无报警；1有报警
4 0无启动；1有启动
5 0无反馈；1有反馈
6 0无监管；1有监管
7 0无故障；1有故障
表C.18（续）GB4717—20XX
61位（Bit） 说明
8 0无屏蔽；1有屏蔽
9 0无气体喷洒；1有气体喷洒
10 0无应急；1有应急
11 预留
12 预留
13 预留
14 预留
15 预留
C.4.10参量类型定义
FECbus协议采用表C.19规定的参量类型。
表C.19参量类型定义
类型代码 说明 单位量值 数据类型
0 预留 预留 预留
1 高度 0.01m int
2 温度 0.1℃ int
3 压力 0.1MPa int
4 压力 0.1kPa int
5 气体浓度 0.1％LEL uint
6 气体浓度 0.1×10-6体积比 uint
7 气体浓度 0.1％体积比 uint
8 气体浓度 1000×10-6体积比 uint
9 气体浓度 1mg/m3uint
10 时间 1s int
11 电压 0.1V int
12 电流 0.1A int
13 流量 0.1L/s uint
14 风量 0.1m3/min uint
15 风速 0.1m/s uint
16 剩余电流 1mA uint
17 烟参量 自定义 uint
18～127 预留 预留 预留
128～255 用户自定义 用户自定义 用户自定义
C.5FECbus在CAN总线的应用
C.5.1接口参数
C.5.1.1波特率应优先选用5Kbit/s、10Kbit/s、20Kbit/s、50Kbit/s、100Kbit/s等标准波特率。
C.5.1.2CAN总线协议采用ISO11898修订版中的CAN2.0B协议。
C.5.2CAN总线帧定义
C.5.2.1CAN总线帧格式如表C.20所示，由起始位、仲裁场、控制场、数据场、校验场、应答场和
结束位组成。其中，仲裁场、控制场和数据场应按照FECbus协议进行设置，帧的其他部分由CAN总线
收发控制器自动设置。
表C.20CAN总线帧格式GB4717—20XX
62起始 仲裁场 控制场 数据场校验场应答场结束
帧起
始
(SOF)11位标识符
(ID28-ID18)SRRIDE18位标识符
(ID17-ID0)RTRr1r0数据长度
(DLC)数据
(DATA)校验
(CRC)应答
(ACK)帧结
束
(END)
1bit11bit1bit1bit18bit1bit1bit1bit4bit8byte15bit2bit7bit
0 设定 11 设定 0保留保留设定 设定自动 0 1
C.5.2.2帧起始符（SOF），长度为1bit，为显性位（逻辑0），由CAN总线收发控制器自动设置。
C.5.2.3CAN总线协议的仲裁场采用扩展格式29bit仲裁场标识符（ID），位于仲裁场标识符中较高
位置的功能段是决定整个消息优先级的关键，每个功能段的编码值越小，则其代表的消息优先权越高。
仲裁场标识符应按照FECbus协议进行设置。
C.5.2.4仲裁场中的替代远程请求位（SRR），长度为1bit，为隐性位（逻辑1）。仲裁场中标识符扩
展位（IDE）为隐性位（逻辑1）。仲裁场中的远程发送请求位（RTR）占1bit，为显性位（逻辑0）。
SRR位、IDE位和RTR位由CAN总线收发控制器自动设置。
注1：SRR位为CAN总线的“替代远程请求位”（SubstituteRemoteRequestBit），用于标准帧与扩展帧的总线
裁决，SRR位为隐性（逻辑1）。
注2：IDE位为CAN总线的“标识符扩展位”（IdentifierExtensionBit），CAN总线采用扩展格式时，IDE位为隐
性（逻辑1）。
注3：RTR位为CAN总线的“远程发送请求位”（RemoteTransmissionRequestBit），RTR位在数据帧里为显性
（逻辑0），在远程帧里为隐性（逻辑1）。FECbus通信时，CAN总线采用数据帧，未采用远程帧。
C.5.2.5控制场中的r1、r0为保留位，长度分别为1bit，未使用。数据长度（DLC），长度为4bit，
有效数值范围为0～8，应按照FECbus协议进行设置。
C.5.2.6数据场（DATA），长度为8byte，应按照FECbus协议进行设置。
C.5.2.7校验场（CRC），长度为15bit，由CAN总线收发控制器根据报文数据自动计算，计算范围
包括起始符、仲裁场、控制场和数据场。
C.5.2.8应答场（ACK）为2bit显性位（逻辑0），由CAN总线收发控制器自动设置。
C.5.2.9帧结束（END）为7bit隐性位（逻辑1），由CAN总线收发控制器自动设置。
C.5.3FECbus协议在CAN总线的数据结构
FECbus协议在CAN总线中的数据结构应满足表C.21的要求。
表C.21FECbus协议在CAN总线中的数据结构
FECbus
数据格式报文头 报文
帧类型
(FT)目标地
址
(DA)优先级
(PA)源地址
(SA)报文编
号
(MN)分组编
号
(TN)数据长度
(DLC)数据0～数
据7校验0～
校验1
CAN总线
数据格式ID.28～
ID.27ID.26～
ID.21ID.20～
ID.19ID.18～
ID.13ID.12～
ID.7ID.6～
ID.0数据长度
(DLC)数据
(DATA)校验
(CRC)
仲裁场
（设定）控制场
（设定）数据场
（设定）校验场
C.6FECbus在串行链路的应用
C.6.1接口参数
C.6.1.1串行链路总线接口为RS232接口与RS485接口。GB4717—20XX
63C.6.1.2字节结构为1个起始位、8个数据位、1个结束位、无校验位。
C.6.1.3波特率应优先选用4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s等标准波特率。
C.6.1.4FECbus协议在串行链路总线的数据结构应满足表C.22的要求。
C.6.1.5帧起始符和帧结束符各占1byte，为固定值0x7E。
C.6.1.6数据校验采用标准16位CRC校验，CRC16多项式为0xA001，校验范围为校验码前的全部数
据，包括：帧头、报文头、数据0～数据7。校验码为2字节，低字节校验码在前，高字节校验码在后。
表C.22FECbus在串行链路总线中的数据结构
FECbus
数据格式帧头报文头 报文
帧尾帧类型
(FT)目标地
址
(DA)优先级
(PA)源地址
(SA)报文编
号
(MN)分组
编号
(TN)数据长
度
(DLC)数据0～
数据N校验0～
校验1
串行链路
总线数据
格式帧起
始符
0x7E1byte1byte1byte1byte1byte1byte1byte(N+1)
byte2byte帧结
束符
0x7E
C.6.2建立连接的过程
C.6.2.1串行链路接口采用RS485等半双工通信接口时，控制器与消防电气控制装置采用“主-从”
轮询的通信方式，控制器为主机，消防电气控制装置为从机。
C.6.2.2主机与从机应按照下述要求建立连接：
a)主机向从机发送查FECbus协议版本号（功能码：44）请求，从机接收到该请求后向主机发
送应答数据帧；
b)主机接收到查FECbus协议版本号（功能码：44）的应答数据帧后，确认主机已与从机建立
连接，并向从机发送查设备当前事件（功能码：41）请求，从机接收到该请求后向主机发送
应答数据帧；
c)主机接收到查设备当前事件（功能码：41）的应答数据帧，记录从机的当前事件。
C.6.2.3主机与从机通信中断，重新建立连接时应满足C.6.2.2的要求。
C.7通信地址与编号
C.7.1消防联动控制系统通信模式
消防联动控制系统通信模式如图C.2所示，应根据消防联动控制系统设备的功能和容量选择设置分
区控制设备和通信控制单元。GB4717—20XX
64
图C.2消防联动控制系统通信模式
C.7.2控制器与消防电气控制装置通信的地址与编号
C.7.2.1控制器向消防电气控制装置发送信息时，源地址为控制器的地址，地址为1，目标地址为消
防电气控制装置的地址，地址范围为2～63；消防电气控制装置向控制器发送数据时，源地址为消防
电气控制装置的地址，地址范围为2～63，目标地址为控制器的地址，地址为1。
C.7.2.2当消防联动控制系统中有多台控制器时，与不同控制器连接的消防电气控制装置的地址也不
应重复，系统中全部消防电气控制装置的总数不应大于62个。
C.7.2.3控制器编号为分区控制设备的编号，范围为1～255；单元编号为通信控制单元编号，范围
为1～255；设备编号为与通信控制单元连接的各类火灾探测器、监管信息探测器、联动控制终端、受
控设备等各类设备的编号，范围为1～255；通道编号为火灾探测器、监管信息探测器、联动控制终端、
受控设备等各类设备的通道编号，范围为1～255；对于复合型火灾探测器，不同探测原理的传感器应
具有不同的通道编号。
C.7.3控制器与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信的地址与编号
C.7.3.1集中型控制器应能向消防控制室图形显示装置发送本机及与其连接的所有区域型控制器的GB4717—20XX
65信息。
C.7.3.2当集中型控制器向消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置发送通过消防系统报警总线
（FAbus）或消防系统联动总线（FCbus）获取的信息时，源地址为集中型控制器的地址，地址为1；
目标地址为消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置的地址，地址范围为2～63；控制器编号为
集中型控制器或区域型控制器的地址，地址范围为1～255；单元编号为通信控制单元编号，范围为
1～255；设备编号为火灾报警触发器件或模块的地址，范围为1～255；通道编号为火灾报警触发器件
或模块的通道编号，范围为1～255，对于复合型火灾探测器，不同探测原理的传感器应具有不同的通
道编号。
C.7.3.3当消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置向集中型控制器发送通过消防系统报警总线
（FAbus）或消防系统联动总线（FCbus）传送的信息时，源地址为消防控制室图形显示装置和用户信
息传输装置的地址，地址范围为2～63；目标地址为集中型控制器的地址，地址为1；控制器编号为集
中型控制器或区域型控制器的地址，地址范围为1～255；单元编号为通信控制单元编号，范围为1～
255；设备编号为火灾报警触发器件或模块的地址，范围为1～255；通道编号为火灾报警触发器件或
模块的通道编号，范围为1～255，对于复合型火灾探测器，不同探测原理的传感器应具有不同的通道
编号。
C.7.3.4当集中型控制器向消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置发送通过消防系统设备控制
总线（FECbus）获取的信息时，源地址为消防电气控制装置的地址，地址范围为2～63；目标地址为
消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置的地址，地址范围为1～63；控制器编号为分区控制设
备的编号，范围为2～255；单元编号为通信控制单元编号，范围为1～255；设备编号为与分区控制设
备连接的各类火灾探测器、监管信息探测器、联动控制终端、受控设备等各类设备的编号，范围为
1～255；通道编号为火灾探测器、监管信息探测器、联动控制终端、受控设备等各类设备的通道编号，
范围为1～255；对于复合型火灾探测器，不同探测原理的传感器应具有不同的通道编号。
C.7.3.5当消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置向集中型控制器发送通过消防系统设备控制
总线（FECbus）传送的信息时，源地址为消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置的地址，地址
范围为1～63；目标地址为消防电气控制装置的地址，地址范围为2～63；控制器编号为分区控制设备
的编号，范围为2～255；单元编号为通信控制单元编号，范围为1～255；设备编号为与分区控制设备
连接的各类火灾探测器、监管信息探测器、联动控制终端、受控设备等各类设备的编号，范围为1～
255；通道编号为火灾探测器、监管信息探测器、联动控制终端、受控设备等各类设备的通道编号，范
围为1～255；对于复合型火灾探测器，不同探测原理的传感器应具有不同的通道编号。GB4717—20XX
66参考文献
[1]GB/T2406.2-2009塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分：室温试验
[2]ISO11898-1:2003Roadvehicles-Controllerareanetwork(CAN)-Part1:Data
linklayerandphysicalsignalling