. /.ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOG/TBT/Notif.00/294/Add.3
3 de diciembre de 2002
(02-6651)
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original:  español
NOTIFICACIÓN
Addendum
La siguiente comunicación de Colombia se di stribuye de conformidad con el párrafo 6 del
artículo 10.
_______________
La República de Colombia modifica el artículo 86 y 210 de la resolución 1096 de 2000, que
adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y Saneamiento Básico, notificado mediantela signatura G/TBT/Notif.00.294, del 30 de junio de 2000, mediante el proyecto de Resolución, así:
ARTICULO 1 - Modificar el articulo 210 cambiando la definición de Macromedición  así:
"Conjunto de actividades y recursos que permiten determinar valores y estadísticas de cualquiera delas medidas hidráulicas que definen la estrategia para la operación de un sistema de acueducto o
alcantarillado. Dentro de las mediciones hidráulic as se contemplan mediciones de caudal, volumen,
niveles, entre otros."
ARTICULO 2 - Añadir al articulo 210 las siguientes definiciones:
1. Macromedidor :  Es un medidor instalado en uno o varios de los diferentes componentes del
sistema de acueducto: captación, a la entrada y salida de las plantas de tratamiento, estaciones debombeo, en tanques de almacenamiento, en sectores geográficos estratégicos de un sistema dedistribución, entre otros.
2. Medidores de caudal :  Para efectos del presente Reglamento Técnico, son los instrumentos
que permiten conocer el volumen de agua par unidad de tiempo que fluye por una estructura de unsistema de acueducto o alcantarillado, o de una fuente de agua.
3. Medidores de presión :  Instrumentos que sirven para determinar la presión hidráulica interna
en las tuberías de acueducto.
4. Medidores de nivel :  Instrumentos que permiten medir la diferencia de altura de la lámina de
agua, con relación a un punto o a un plano horizontal. También permiten inferir volúmenes a partir dela lámina de agua depositada en los tanques de almacenamiento e inferir caudales a partir de la láminade agua en canales y puntos de control.G/TBT/Notif.00/294/Add.3
Página 2
ARTICULO 3 - Modificar el articulo 86 de la siguiente forma:
ARTICULO 86 - MACROMEDICIÓN . Debido a que los volúmenes, las presiones y los
niveles entregados al sistema de distribución de agua potable son un parámetro importante que debe
ser considerado en la relación de balance de distribución, en las labores de operación y mantenimiento
y en la planeación futura, se deben instalar macromedidores para la correspondiente obtención dedatos de suministros reales.
En los sistemas de acueducto y para todos los niveles de complejidad del sistema, debe
hacerse macromedición de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en los puntos de captación de agua
superficial o subterránea y registrar en un libro de bitácora o archivo magnético dicha medición.
2. Se deben instalar macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento y registrar en el
libro de bitácora o archivo magnético el caudal que ingresa al sistema por lo menos una vez al iniciode cada turno de operación.
3. Se deben instalar macromedidores a la salida de las plantas de tratamiento y registrar en el
libro de bitácora o archivo magnético el caudal de agua tratada suministrada por lo menos una vez alinicio de cada turno de operación.
4. En los casos en que la red de distribución sea operada por empresas diferentes, se deben
instalar macromedidores al inicio de la red concedida y registrar en el libro de bitácora o archivomagnético los datos, con el fin de contabilizar el agua que está siendo entregada a cada una de ellas.
5. En los tanques de almacenamiento y/o compensación se deben instalar medidores de forma
que permita medir en cualquier momento el nivel del agua.
__________