ICS27.010
F01
中华人民共和国国家标准
电力变压器能效限定值
及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandtheenergyefficiencygrades
forpowertransformers
（报批稿）
201×-××-××发布 201×-××-××实施
发布GB××××—20××
代替GB24790-2009，GB20052-2013
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会GB××××—××××
１前言
本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》和GB20052-2013《配电变压器
能效限定值及能效等级》，本标准与GB24790-2009、GB20052-2013相比，除编辑性修改外主要技术变
化如下：
——调整了标准的适用范围（见1，2009年版1，2013年版1）
——删除了配电变压器节能评价值（见2013版3.2，4.4）
——删除了电力变压器节能评价值和目标能效限定值（见2009年版3.2，3.3，4.4，4.5）
——提高了部分产品的空载损耗或负载损耗指标要求（见表1~17，2009年版表1~13，2013年版表1~2）
——增加了330kV电力变压器能效等级（见表18~24）
——增加了500kV电力变压器能效等级（见表25~28）
——增加了330kV电力变压器的能效限定值（见5.2，f）
——增加了500kV电力变压器的能效限定值（见5.2，g）
——增加了非晶合金配电变压器能效限定值（见表1~2）
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）提出并归口。
本标准主要起草单位：中国标准化研究院，特变电工衡阳变压器有限公司，特变电工股份有限公司，
中国电力科学研究院有限公司，国网电力科学研究院，国网江苏省电力有限公司电力科学研究院，广东产
品质量监督检验研究院，深圳供电规划设计院有限公司，特变电工沈阳变压器集团有限公司，海鸿电气有
限公司，上海置信电气股份有限公司，卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司，西安西电变压器有限责任
公司，保定天威集团特变电气有限公司，特变电工股份有限公司新疆变压器厂，江苏华鹏变压器有限公司，
特变电工湖南电气有限公司，电力工业电气设备质量检验测试中心，国际铜专业协会（美国）北京代表处，
吴江变压器有限公司，天津市特变电工变压器有限公司，宝山钢铁股份有限公司，山东省产品质量检验研
究院。
本标准主要起草人：刘韧，贾贺强，韩筛根，孙树波，蔡胜伟，蒋浩，李新建，凌健，陆云才，梁庆
宁，杨春，胡卓超，张少剑，张凌宇，何宝振，付超，赵峰，穆怀晨，杜砚，张淑珍，李文刚，陈海红，
关银环，赵文忠，刘波，易梅生，赵静，高键，孟杰，涂杰，王中航，李春霞。
本标准的所代替标准的历次版本发布情况为：GB××××—××××
２——GB24790-2009、GB20052-2013、GB20052-2006。GB××××—××××
1电力变压器能效限定值及能效等级
1范围
本标准规定了三相电力变压器的能效限定值、能效等级和试验方法。
本标准适用于三相10kV电压等级、无励磁调压、额定容量30kVA～2500kVA的油浸式配电变压器
和额定容量30kVA～2500kVA的干式配电变压器，额定频率为50Hz、电压等级为35kV～500kV、额定容
量为3150kVA及以上的三相油浸式电力变压器。
本标准不适用于充气式变压器、高阻抗变压器。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T1094.1电力变压器第1部分总则
GB/T1094.11电力变压器第11部分：干式变压器
GB/T2900.95电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T6451油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T10228干式电力变压器技术参数和要求
GB/T22072干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T25438三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T25446油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
3术语和定义
GB/T1094.1、GB/T1094.11和GB/T2900.95及其他相关标准确立的以及下列术语和定义适用于本标
准。
3.1
变压器能效限定值minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforpowertransformer
在规定测试条件下，变压器空载损耗和负载损耗的允许最高限值。
4能效等级
电力变压器能效等级分为3级，其中1级能效最高，损耗最低。GB××××—××××
25技术要求
5.1基本要求
电力变压器技术参数和技术要求应符合GB/T1094.1、GB/T6451，油浸式非晶合金铁心变压器还应
符合GB/T25446，立体卷铁心配电变压器还应符合GB/T25438。干式配电变压器其他技术参数和技术
要求应符合GB/T1094.11、GB/T10228，干式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T22072。
5.2变压器能效限定值
变压器能效限定值如下：
a）10kV配电变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1～表2的规定；
b）35kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表3～表4的规定；
c）66kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表5～表6的规定；
d）110kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表7～表11的规定；
e）220kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表12～表17的规定；
f）330kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表18～表24的规定；
g）500kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表25～表28的规定。
6试验方法
电力变压器的空载损耗和负载损耗应按GB/T1094.1、GB/T1094.11中的试验方法进行测试。GB××××—××××
3表110kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路
阻抗
%电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金
空载损耗
（W）负载损耗（W）空载损耗
（W）负载损耗（W）空载损耗
（W）负载损耗（W）空载损耗
（W）负载损耗（W）空载损耗
（W）负载损耗（W）空载损耗
（W）负载损耗（W）
Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0
30 65 455 430 25 510 480 70 505 480 33 535 510 80 630 600 33 630 600
4.050 80 655 625 35 735 700 90 730 695 43 780 745 100 910 870 43 910 870
63 90 785 745 40 880 840 100 870 830 50 930 890 110 1090 1040 50 1090 1040
80 105 945 900 50 1060 1010 115 1050 1000 60 1120 1070 130 1310 1250 60 1310 1250
100 120 1140 1080 60 1270 1215 135 1265 1200 75 1350 1285 150 1580 1500 75 1580 1500
125 135 1360 1295 70 1530 1450 150 1510 1440 85 1615 1540 170 1890 1800 85 1890 1800
160 160 1665 1585 80 1870 1780 180 1850 1760 100 1975 1880 200 2310 2200 100 2310 2200
200 190 1970 1870 95 2210 2100 215 2185 2080 120 2330 2225 240 2730 2600 120 2730 2600
250 230 2300 2195 110 2590 2470 260 2560 2440 140 2735 2610 290 3200 3050 140 3200 3050
315 270 2760 2630 135 3100 2950 305 3065 2920 170 3275 3120 340 3830 3650 170 3830 3650
400 330 3250 3095 160 3660 3480 370 3615 3440 200 3865 3675 410 4520 4300 200 4520 4300
500 385 3900 3710 190 4380 4170 430 4330 4120 240 4625 4400 480 5410 5150 240 5410 5150
630 460 4460 250 5020 510 4960 320 5300 570 6200 320 6200
4.5800 560 5400 300 6075 630 6000 380 6415 700 7500 380 7500
1000 665 7415 360 8340 745 8240 450 8800 830 10300 450 10300
1250 780 8640 425 9720 870 9600 530 10260 970 12000 530 12000
1600 940 10440 500 11745 1050 11600 630 12400 1170 14500 630 14500
2000 1085 13180 550 14000 1225 14640 710 14800 1360 18300 720 18300
5.0
2500 1280 13360 670 15450 1440 14840 860 16300 1600 21200 865 21200GB××××—××××
4表210kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
额定容量kVA1级 2级 3级
短路
阻抗
%电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）
30 105605640685506056406851306056406856060564068515067071076070670710760
4.050 1558459009656084590096518584590096575845900965215940100010709094010001070
80 21011601240133085116012401330250116012401330100116012401330295129013801480120129013801480
100 23013301415152090133014151520270133014151520110133014151520320148015701690130148015701690
125 270156516651780105156516651780320156516651780130156516651780375174018501980150174018501980
160 310180019152050120180019152050365180019152050145180019152050430200021302280170200021302280
200 360213522752440140213522752440420213522752440170213522752440495237025302710200237025302710
250 415233024852665160233024852665490233024852665195233024852665575259027602960230259027602960
315 510294531253355195294531253355600294531253355235294531253355705327034703730280327034703730
400 570337535903850215337535903850665337535903850265337535903850785375039904280310375039904280
500 670413043904705250413043904705790413043904705305413043904705930459048805230360459048805230
630 7754975529056602954975529056609104975529056603604975529056601070553058806290420553058806290
630 7505050536557602905050536557608855050536557603505050536557601040561059606400410561059606400
6.0800 87558956265671533558956265671510355895626567154105895626567151215655069607460480655069607460
1000 102068857315788538568857315788512056885731578854706885731578851415765081308760550765081308760
1250 12058190872093354558190872093351420819087209335550819087209335167091009690103706509100969010370GB××××—××××
5表2（续）
额定容量kVA1级 2级 3级
短路
阻抗
%电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）空载
损耗
（W
）负载损耗（W）空载
损耗
（W
）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100℃
）F
（120
℃）H
（145
℃）B
（100
℃）F
（120
℃）H
（145
℃）
1600 14159945105551132053099451055511320166599451055511320645994510555113201960110501173012580760110501173012580
6.0 2000 1760122401300514005700122401300514005207512240130051400585012240130051400524401360014450155601000136001445015560
2500 20801453515445166058401453515445166052450145351544516605102014535154451660528801615017170184501200161501717018450GB××××—××××
6表335kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW
3150 1.7 20.7 2.0 20.7 2.4 21.9
7 4000 2.0 24.6 2.3 24.6 2.9 25.9
5000 2.4 28.2 2.8 28.2 3.5 29.7
6300 2.9 31.5 3.4 31.5 4.2 33.3
88000 4.0 34.6 4.7 34.6 5.8 36.5
10000 4.8 40.8 5.7 40.8 7.0 43.0
12500 5.5 48.4 6.5 48.4 8.0 51.1
16000 6.7 59.2 7.9 59.2 9.7 62.5
20000 7.9 71.6 9.4 71.6 11.5 75.5
25000 9.4 84.6 11.1 84.6 13.6 89.3
10
31500 11.1 100.8 13.1 100.8 16.2 106.4
表435kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW
3150 1.8 22.2 2.1 22.2 2.6 23.5
7 4000 2.1 26.2 2.5 26.2 3.1 27.6
5000 2.6 30.8 3.0 30.8 3.7 32.5
6300 3.1 33.0 3.7 33.0 4.5 34.9
7.5 8000 4.3 36.5 5.1 36.5 6.3 38.6
10000 5.1 43.2 6.0 43.2 7.4 45.6
12500 6.0 51.1 7.1 51.1 8.7 54.0
8 16000 7.2 63.3 8.5 63.3 10.5 66.8
20000 8.5 74.4 10.1 74.4 12.4 78.6
25000 10.1 88.0 11.9 88.0 14.6 92.9
10
31500 12.0 104.4 14.2 104.4 17.4 110.2GB××××—××××
7表566kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
3150 2.2 20.7 2.6 20.7 3.2 21.9
8 4000 2.6 24.6 3.1 24.6 3.8 25.9
5000 3.1 27.6 3.7 27.6 4.6 29.2
6300 4.0 30.8 4.7 30.8 5.8 32.5
98000 4.9 36.5 5.8 36.5 7.1 38.5
10000 5.8 43.0 6.8 43.0 8.4 45.4
12500 6.8 51.1 8.1 51.1 9.9 54.0
16000 8.3 62.8 9.8 62.8 12.0 66.3
20000 9.7 76.1 11.4 76.1 14.1 80.4
25000 11.4 90.0 13.5 90.0 16.6 95.0
31500 13.5 108.0 16.0 108.0 19.7 114.0
40000 16.2 126.9 19.1 126.9 23.5 134.0
50000 19.4 150.3 22.9 150.3 28.2 158.7
63000 22.9 178.2 27.0 178.2 33.3 188.1
表666kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.4 30.8 5.2 30.8 6.4 32.5
98000 5.3 36.5 6.2 36.5 7.7 38.5
10000 6.2 43.0 7.3 43.0 9.0 45.4
12500 7.4 51.1 8.7 51.1 10.7 54.0
16000 8.9 62.8 10.5 62.8 12.9 66.3
20000 10.6 76.1 12.5 76.1 15.4 80.4
25000 12.5 90.0 14.8 90.0 18.2 95.0
31500 14.8 108.0 17.5 108.0 21.5 114.0
40000 17.7 126.9 20.9 126.9 25.8 134.0
50000 20.9 150.3 24.7 150.3 30.4 158.7
63000 24.7 178.2 29.2 178.2 35.9 188.1GB××××—××××
8表7110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.1 32 4.8 32 5.9 33
10.58000 4.9 38 5.8 38 7.1 40
10000 5.8 45 6.8 45 8.4 48
12500 6.8 53 8.1 53 9.9 56
16000 8.3 666 9.8 666 12.0 69
20000 9.7 79 11.4 79 14.1 84
25000 11.4 94 13.5 94 16.6 99
31500 13.5 111 16.0 111 19.7 117
40000 16.2 133 19.1 133 23.5 141
50000 19.4 158 22.9 158 28.2 166
63000 22.9 187 27.0 187 33.3 198
75000 26.0 212 30.7 212 37.8 224
12～1490000 29.9 245 35.4 245 43.5 258
120000 37.3 303 44.1 303 54.2 320
150000 44.1 359 52.1 359 64.1 379
180000 49.5 411 58.5 411 72.0 434
表8110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.4 33 5.2 33 6.4 35
10.58000 5.3 40 6.2 40 7.7 42
10000 6.2 47 7.3 47 9.0 49
12500 7.2 56 8.5 56 10.5 59
16000 8.6 68 10.1 68 12.5 72
20000 10.2 85 12.0 85 14.8 89
25000 12.1 99 14.2 99 17.5 105
31500 14.3 120 16.8 120 20.7 126
40000 16.9 140 20.0 140 24.6 147
50000 20.3 174 24.0 174 29.5 183
63000 24.0 209 28.3 209 34.9 220GB××××—××××
9表9110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路阻抗
%
空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW升压 降压
6300 4.9 40 5.8 40 7.1 42
高—中
17.5～18.5
高—低
10.5
中—低
6.5高—中
10.5
高—低
17.5～18.5
中—低
6.58000 5.8 48 6.9 48 8.5 50
10000 6.9 56 8.2 56 10.1 59
12500 8.1 67 9.6 67 11.8 70
16000 9.8 81 11.6 81 14.3 86
20000 11.6 95 13.7 95 16.9 101
25000 13.5 113 16.0 113 19.7 120
31500 16.2 134 19.1 134 23.5 142高—中
17.5～18.5
高—低
10.5
中—低
6.5高—中
10.5
高—低
17.5～18.5
中—低
6.540000 19.1 161 22.6 161 27.8 170
50000 22.9 192 27.0 192 33.3 202
63000 27.1 230 32.0 230 39.4 243
表10110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.4 32 5.2 32 6.4 33
10.58000 5.3 38 6.2 38 7.7 40
10000 6.2 45 7.3 45 9.0 48
12500 7.4 53 8.7 53 10.7 56
16000 8.9 66 10.5 66 12.9 69
20000 10.6 79 12.5 79 15.4 84
25000 12.5 94 14.8 94 18.2 99
31500 14.9 111 17.6 111 21.6 117
40000 17.8 140 21.0 140 25.8 148
50000 21.0 175 24.8 175 30.6 184
63000 25.0 209 29.5 209 36.3 220GB××××—××××
10表11110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 5.3 40 6.2 40 7.7 42
高—中
10.5
高—低
17.5～18.5
中—低
6.58000 6.3 48 7.5 48 9.2 50
10000 7.5 56 8.8 56 10.9 59
12500 8.9 67 10.5 67 12.9 70
16000 10.6 81 12.5 81 15.4 86
20000 12.5 95 14.8 95 18.2 101
25000 14.9 113 17.6 113 21.6 120
31500 17.7 134 20.9 134 25.7 142
40000 21.2 161 25.0 161 30.8 170
50000 25.0 192 29.6 192 36.4 202
63000 29.8 230 35.2 230 43.3 243
表12220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 15 115 18 115 22 122
12～1440000 18 134 21 134 26 142
50000 21 161 25 161 31 170
63000 25 188 30 188 37 199
75000 29 213 34 213 42 225
90000 34 246 40 246 49 259
120000 41 304 49 304 60 321
150000 49 360 58 360 71 380
160000 51 378 60 378 74 399
180000 56 413 66 413 82 436
240000 70 484 83 484 102 511
300000 83 577 98 577 121 609
360000 95 662 112 662 138 698
370000 97 675 114 675 141 713
400000 103 716 122 716 150 755
420000 106 742 125 742 154 783GB××××—××××
11表13220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
升压 降压
31500 18 138 21 138 26 145
高—中
22～24
高—低
12～14
中—低
7～9高—中
12～14
高—低
22～24
中—低
7～940000 21 165 25 165 30 174
50000 24 194 29 194 35 205
63000 29 231 34 231 42 244
90000 37 300 44 300 54 316
120000 46 369 55 369 67 390
150000 55 438 65 438 80 463
180000 62 500 73 500 90 527
240000 72 616 91 616 112 650
300000 91 726 108 726 133 767
表14220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 17 129 20 129 24 136
12～1440000 20 150 23 150 29 159
50000 23 180 27 180 34 190
63000 28 211 33 211 40 222
90000 36 275 43 275 53 291
120000 45 330 53 330 65 349
150000 53 387 63 387 78 409
180000 61 438 72 438 88 463
240000 75 543 88 543 109 573GB××××—××××
12表15220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗kW负载损耗
(75℃)kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 17 115 20 115 24 122
12～1440000 20 134 23 134 29 142
50000 24 161 28 161 34 170
63000 28 188 33 188 40 199
90000 35 246 42 246 51 259
120000 43 304 51 304 63 321
150000 51 360 60 360 74 380
180000 59 413 70 413 86 436
120000
低压
66、
69kV45 303 53 303 65 320
150000 53 355 62 355 77 374
180000 62 406 73 406 90 428
240000 77 504 91 504 112 532
表16220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 19 138 23 138 28 145
高—中
12～14
高—低
22～24
中—低
7～940000 23 165 27 165 33 174
50000 26 194 31 194 38 205
63000 31 231 36 231 45 244
90000 40 300 47 300 58 316
120000 51 369 60 369 74 390
150000 59 438 70 438 86 463
180000 68 538 81 538 99 568
240000 85 667 100 667 123 704GB××××—××××
13表17220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 11 92 13 92 16 97
高—中
8～11
高—低
28～34
中—低
18～2440000 13 113 16 113 19 119
50000 15 134 18 134 22 142
63000 18 161 21 161 26 170
90000 22 211 26 211 32 222
120000 28 263 33 263 41 277
150000 33 311 39 311 48 329
180000 37 358 44 358 54 378
240000 46 462 54 462 66 487
表18330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 37 247 44 247 54 260
14～15120000 47 306 55 306 68 323
150000 56 362 66 362 81 382
180000 64 415 75 415 93 438
240000 80 515 94 515 116 543
360000 109 722 129 722 158 762
370000 111 736 131 736 162 777
400000 118 780 139 780 171 824
720000 183 1212 216 1212 266 1280
表19330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 42 302 50 302 62 318
高-中24～26
高-低14～15
中-低8～9120000 53 374 62 374 77 394
150000 63 442 74 442 91 466
180000 72 507 85 507 104 535
240000 89 629 105 629 130 664GB××××—××××
14表20330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器能效等级（串联绕组末端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 25 237 29 237 36 250
高-中10～11
高-低24～26
中-低12～14120000 31 292 36 292 45 308
150000 37 347 44 347 54 366
180000 42 396 50 396 62 418
240000 53 492 62 492 77 520
360000 72 668 85 668 104 705
表21330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（串联绕组末端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 26 235 31 235 38 248
高-中10～11
高-低24～26
中-低12～14120000 32 292 38 292 47 308
150000 38 345 45 345 55 364
180000 43 396 51 396 63 418
240000 54 492 64 492 79 520
360000 74 668 87 668 107 705
表22330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW
90000 27 251 32 251 39 265
高-中10～11
高-低26～28
中-低16～17120000 34 311 40 311 49 329
150000 40 369 47 369 58 390
180000 46 423 54 423 66 447
240000 56 526 66 526 82 555
360000 76 713 90 713 111 752GB××××—××××
15表23330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压）
额定容量kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 13 264 15 264 18 278
高-中
10～11120000 16 327 19 327 23 345
150000 19 388 22 388 27 409
180000 21 445 25 445 31 469
240000 27 552 32 552 39 582
360000 37 752 44 752 54 794
表24330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压二）
额定容量kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 14 264 16 264 20 278
高-中
10～11120000 17 327 20 327 25 345
150000 20 388 24 388 30 409
180000 23 445 27 445 34 469
240000 29 552 34 552 42 582
360000 40 753 47 753 58 795
表25500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
100000 34 203 40 203 49 214
14120000 39 234 46 234 56 247
200000 63 342 74 342 91 361
223000 68 371 81 371 99 391
240000 72 392 85 392 105 413
260000 77 414 91 414 112 437
380000 102 549 121 549 149 580
16或18400000 106 570 125 570 154 601
410000 108 581 128 581 158 613
484000 123 657 145 657 178 694GB××××—××××
16表26500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
120000 41 356 49 356 60 375
14160000 50 441 59 441 72 466
240000 69 599 81 599 100 632
300000 80 707 94 707 116 746
370000 94 810 111 810 136 855
400000 96 855 114 855 140 903
420000 102 860 120 860 148 907
14或16480000 110 954 130 954 160 1007
600000 143 1202 169 1202 208 1268
720000 168 1382 198 1382 244 1458
750000 173 1422 205 1422 252 1501
16或18780000 176 1467 208 1467 256 1549
860000 190 1575 224 1575 276 1663
1140000 237 1949 280 1949 344 2057
1170000 242 1980 286 1980 352 2090
表27500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
120000 28 207 33 207 40 219
高-中12
高-低34～38
中-低20～22167000 33 248 39 248 48 261
250000 47 333 55 333 68 352
334000 58 428 68 428 84 451
400000 66 491 78 491 96 518
120000 28 221 33 221 40 233
高-中12
高-低42～46
中-低28～30167000 33 261 39 261 48 276
250000 47 356 55 356 68 375
334000 58 459 68 459 84 485
400000 66 522 78 522 96 551
120000 28 221 33 221 40 233
高-中14～15
高-低42～46
中-低28～30167000 33 261 39 261 48 276
250000 47 356 55 356 68 375
334000 58 459 68 459 84 485
400000 66 522 78 522 96 551GB××××—××××
17表28500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
120000 28 212 33 212 40 223
高-中12
高-低34～38
中-低20～22167000 33 257 39 257 48 271
250000 47 342 55 342 68 361
334000 61 441 72 441 88 466
400000 72 504 85 504 104 532
120000 28 225 33 225 40 238
高-中12
高-低42～46
中-低28～30167000 33 270 39 270 48 285
250000 47 365 55 365 68 385
334000 61 477 72 477 88 504
400000 72 549 85 549 104 580
120000 28 225 33 225 40 238
高-中14～15
高-低42～46
中-低28～30167000 33 270 39 270 48 285
250000 47 365 55 365 68 385
334000 61 477 72 477 88 504
400000 72 549 85 549 104 580