經濟部標準檢驗局 應施檢驗配電器材類 配線用插頭及插座等八項 商
品之相關檢驗規定修正 草案對照表 
項
次 修正後 修正前 檢驗 
方式 參考貨品  
分類號列  品名 檢驗標準 (註) 品名 檢驗標準  
1 配線用插頭及插
座（包括具無線
控制、有線網路
控制、定時控
制、聲音控制、
移動感應、光感
應、計算用電度
數功能者，限檢
驗交流額定電壓
250V以下，且與
國家標準 CNS 690
極型尺度相同或
相容者）  CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 配線用插頭及插
座（限檢驗 交流
額定電壓 250V以
下，且與國家標
準CNS 690極型
尺度相同或相容
者） CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8536.69.
90.00.6A  
2 轉接器（包括具
無線控制、有線
網路控制、定時
控制、聲音控
制、移動感應、
光感應、計算用
電度數功能者，
限檢驗交流額定
電壓250V以下，
且插頭端與國家
標準CNS 690極
型尺度相同或相
容者，但插頭端
為CNS 690圖16
極型者除外）  CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、 
CNS 
15767-2-5(103
年版)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
（102年版） 轉接器（限檢驗
交流額定電壓
250V以下，且插
頭端與國家標準
CNS 690極型尺度
相同或相容者，
但插頭端為 CNS 
690圖16極型者
除外） CNS 690(105年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、 
CNS 
15767-2-5(103
年版)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
（102年版） 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8536.69.
90.00.6C 
3 延長用電源線組
(包括具無線 控
制、有線網路 控
制、定時控制、
聲音控制、 移動
感應、光感應、
計算用電度數 功
能者，限檢驗交
流額定電壓 250V
以下，且插頭端
與國家標準 CNS 
690極型尺度相
同或相容者 ) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767-1(103
年版)、CNS 
15767-2-7(105
年版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 
 延長用電源線組
(限檢驗交流額
定電壓250V以
下，且插頭端與
國家標準 CNS 690
極型尺度相同或
相容者) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、CNS 
15767-2-7(105
年版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 
 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8544.42.
90.90.9A 
4 非分離式電源線
組(包括具無線
控制、有線網路
控制、定時控
制、聲音控制、
移動感應、光感
應、計算用電度
數功能者，限檢CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 
 非分離式電源線
組 (限檢驗交流
額定電壓 250V以
下) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15767 -1(103
年版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 
 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性8544.42.
90.90.9B 驗交流額定電壓
250V以下，且插
頭端與國家標準
CNS 690極型尺度
相同或相容者 ) 聲明模
式) 
5 分離式電源線組
(包括具無線 控
制、有線網路 控
制、定時控制、
聲音控制、 移動
感應、光感應、
計算用電度數 功
能者，限檢驗交
流額定電壓 250V
以下，且插頭端
與國家標準 CNS 
690極型尺度相
同或相容者 ) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15872(105年
版)、 
CNS 6797(80 年
版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 分離式電源線組
(限檢驗交流額
定電壓250V以
下) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 15872(105年
版)、 
CNS 6797(80 年
版)、CNS 15663
第5節「含有標
示」 （102年版） 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8544.42.
90.90.9C 
6 電源線組 (包括
具無線控制、有
線網路控制、定
時控制、聲音控
制、移動感應、
光感應、計算用
電度數功能者，
限檢驗交流額定
電壓250V以下，
且插頭端與國家
標準CNS 690極
型尺度相同或相
容者) CNS 690(10 5年
版) 、 
CNS 60799(105年
版)、 
IEC 
60320-1(2001)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
（102年版） 電源線組 (限檢
驗交流額定電壓
250V以下) CNS 690(10 5年
版) 、 
CNS 60799(105年
版)、 
IEC 
60320-1(2001)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
（102年版） 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8544.42.
90.90.9D 
7 電纜捲盤 (包括
具無線控制、有
線網路控制、定
時控制、聲音控
制、移動感應、
光感應、計算用
電度數功能者，
限檢驗交流額定
電壓250V以下，
且插頭端與國家
標準CNS 690極
型尺度相同或相
容者) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 61242(105年
版)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
（102年版） 電纜捲盤 (限檢
驗交流額定電壓
250V以下，且插
頭端與國家標準
CNS 690極型尺度
相同或相容者 ) CNS 690(10 5年
版)、 
CNS 61242(105年
版)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
（102年版） 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8544.42.
90.90.9E 8 家用配線用開關
(包括具觸控控
制、搖頭(撥桿、
撥動)結構控
制、無線控制、
有線網路 控制、
定時控制、聲音
控制、移動感
應、光感應、計
算用電度數 功能
者，限檢驗交流
額定電壓 300V以
下者) 一般家用配線用
開關： 
1.CNS 695(76 年
版)或 
CNS 60669-1(109
年版)、 
2.CNS 15663 第5
節「含有標示」
(102年版) 
 
電子式家用配線
用開關： 
CNS 60669-1(109
年版)、 
IEC 
60669-2-1(2021
)、 
CNS 15663 第5節
「含有標示」
(102年版) 家用配線用開關
(限檢驗300V以
下者) 1.CNS 695(76 年
版)或 
IEC 
60669-1(2000)、 
2.CNS 15663 第5
節「含有標示」
(102年版) 型式認可
逐批檢驗
或驗證登
錄(型式
試驗模式
加符合性
聲明模
式) 8536.50.
90.00.7A  
8536.50.
70.00.1 
註： 
一、表列商品若結合 電器用斷路器、電器用開關、電氣電驛或保險絲 者，應符合相對應之 CNS或IEC個別
標準(應提供驗證機構之驗證文件或財團法人全國認證基金會認證試驗室之試驗報告 )，或隨產品檢
測： 
 (一)商品具電器用斷路器者：  
     1.須符合UL 1077或IEC 60934(2013 或較新版次 )標準之規定。  
     2.若電器用斷路器 之額定電流大於商品之額定電流，則依商品之額定電流隨產品加測。  
 (二)商品具電器用開關者 (規範範圍包括機械式及電子式電器用開關 )： 
     1.須符合IEC 61058 -1(2008或較新版次 )或CNS 61058 -1(111年或較新版次 )標準之規定 。 
     2.未取得證書者，依上述標準隨產品加測電氣耐久性試驗、電氣耐久性試驗後之溫升試驗及電氣
耐久性試驗後之耐電壓試驗等項目。  
 (三)商品具電氣電驛 (relay)者：須符合 IEC 61810 -1或UL 508標準之規定 。 
(四)商品具保險絲 (fuse)者：須符合 UL 248或CNS 14982 -1(IEC 60127 -1)標準之規定； 或IEC 60269 -1
及IEC 60269 -3標準之規定 。 
 (五)具保險絲之插頭尚須符合 IEC 60884 -2-1(2006或較新版次 )標準之規定；具開關之固定式插座尚須
符合IEC 60884 -2-3(2006或較新版次 )標準之規定 。 
二、表列商品若附有 電器用斷路器、電器用開關、 保險絲或其他過載保護裝置者 ，其電器用斷路器、電
器用開關、 保險絲及過載保護裝置 應能切斷所有火線 。惟商品插頭若為 2P無極性者 ，在該商品 及其
零組件相對應之 CNS或IEC標準無特別規定之情況下 ，僅須切斷任一迴路 。 
三、表列商品如具電源極性結構，則電源極性之接續應保持正確極性。  
四、電源線組 之檢驗標準 CNS 60799 第5.2.5節電纜之型式得依據 CNS 9827 「花線安全電流」規格進行試
驗。 
五、配線用插頭及插座與國家標準 CNS 690極型「相容」者，係指 (1)插頭刃片極型及極數與 CNS 690相
符，且能插入 CNS 690相對應之插座者；或 (2)僅具插座構造者，其刃座極型及極數與國家標準 CNS 690
相符，且能使 CNS 690相對應之插頭刃片插入者。  
六、電源線組之連接器應符合 IEC 60320 -1(2001-06)，不適用 CNS 60799 之5.1節規定。  
七、為調和檢驗標準之區域性差異， IEC 60669 -2-1可使用CNS 60669 -1所列型式 2規格進行檢驗。  
 其他檢驗規定：  
一、表列 商品所稱無線控制功能，包括 使用無線網路、紅外線、微波 控制及其他以 無線訊號控制 等方式。 
二、表列商品修正後檢驗標準（包含增加 (註)之規定）自公告日起實施，修正前檢驗標準自 114年1月1
日起停止適用。  
三、表列修正後新增列檢之商品， 自114年1月1日起實施輸入及國內產製商品檢驗 ，檢驗方式為型式認
可逐批檢驗或驗證登錄雙軌並行。自公告日起，本局即可受理表列商品申請型式認可或驗證登錄作
業，採型式認可逐批檢驗者，商品應先申請型式認可，取得型式認可證書，並於商品進口或出廠前
報請檢驗，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售；採驗證登錄者，經本局審查符合者將核發
商品驗證登錄證書。 另表列修正前 (原列檢)商品之檢驗方式、驗證登錄符合性評鑑模式、檢驗費率
等均依原檢驗規定辦理。  
四、自公告日起，辦理型式認可及驗證登錄處理方式：  
 (一)已取得證書者：依修正前檢驗標準取得之商品型式認可或驗證登錄證書，可使 用至其有效期間屆
滿為止，其主型式無變更者，於證書有效期間內仍可依原檢驗規定申請增列系列商品或核准。  
 (二)證書延展者：已取得商品型式認可或驗證登錄證書，符 合「商品型式認可管理辦法」或「商品驗
證登錄辦法」規定之延展要件 ，於113年12月31日以前依原檢驗規定申請延展者 ，延展後證書有效
期間為3年，並可使用至 有效期限屆滿為止； 自114年1月1日起向本局申請延展 者，應提供符合修
正後檢驗標準之型式試驗報告及技術文件向本局申請 ，延展後證書有效期間 為3年。 
(三)新申請者：申請人 應提供修正後檢驗標準 之型式試驗報告、 技術文件、 限用物質含有情況標示之
位置、樣張（如表 1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書 向本局申請 核發證書，證書有效
期間為自發證日起 (新列檢商品之發證日如為 113年12月31日以前，則自 114年1月1日起)3年。 
五、表列商品應依檢驗標準 CNS 15663 第5節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之
本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供 (揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於
本體、包裝、標貼或說明書。其標示之位置不適用 CNS 15663 第5.3節之規定。  
六、表列商品檢驗標識應標示如下：  
(一)依「商品檢驗標識使用辦法」規定，表列商品其驗證登錄及型式認可商品檢驗標識應由報驗義務
人自行印製，其識別號碼由「字軌」 、 「申請人代碼 (5碼)」及「限用物質含有情況」 （例如 RoHS或
RoHS(XX,XX) ）組成。  
 (二)識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。 其中「配線用插接器 、電
源線組」如因商品本體太小，無法於商品檢驗標識下方或右方同時加註 RoHS或RoHS(XX) ，得於商
品檢驗標識臨近處進行標示。  
(三)檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標 示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之
材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。  
 
 (四)採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如                  或 
 
 
 (五)採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如                   或 
 
 
 (六)RoHS：代表除 CNS 15663 所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。  
     RoHS(XX,XX) ：代表除 CNS 15663 所規範之 排除項目外，商品含有限用物質 (XX)含量超出百分比含
量基準值。  
     限用物質係指 CNS 15663 附錄A規定之Pb(鉛),Hg(汞),Cd(鎘),Cr+6(六價鉻),PBB(多溴聯苯 )及  
PBDE(多溴二苯醚 )。 
 例：RoHS(Pb) 代表該商品於部分單元鉛元素含量超出 CNS 15663 附錄Ａ規定之百分比含量基準值  
 例：RoHS(Cd,Cr+6,PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出 CNS 15663 附錄Ａ規
定之百分比含量基準值。  
七、取得商品型式認可證書或商品驗證登錄證書之表列商品，報驗義務人應依「商品檢驗標識使用辦法」
第4條規定自行印製商品檢驗標識於商品本體明顯處。 新列檢商品於 113年12月31日前取得驗證登錄
證書者，自取得證書日起即得依前述規定自行印製商品檢驗標識於商品本體明顯處。  
八、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易局認定非
歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。  
九、表列商品輸入規定代號為 C02。 
十、表列商品型式試驗受理地點：本局認可之指定試驗室。  
十一、表列商品型式認可／驗證登錄受理地點為本局或所屬分局。  
十二、逐批檢驗受理地點如下：  
 (一)國內產製者或委託產製者：依生產地之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨 轄區報驗。  
 (二)輸入或委託輸入者：依輸入商品到達港埠之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時 得跨轄區
報驗。 
十三、商品驗證登錄或型式認可審查期間為 14個工作天，等待補送資料或樣品之時間不計；另抽 測樣品
者，於樣品及測試週邊設備送達後加計 7個工作天。  
十四、型式試驗應檢附之技術文件及附件依據「電機電子類商品型式認可作業要點」規定辦理。  
十五、表列商品型式試驗費用 :依試驗室收費規定收取。  
十六、表列商品辦理驗證登錄及商品型式認可逐批檢驗之費用，依「商品檢驗規費收費辦法」相關規定
計收。 
十七、表列商品檢驗標準以本公告之指定版次為準；若有新增 (修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日
期。 
十八、複合性及多功能產品須符合相關檢驗標準及驗證登錄模式之規定。  
 
 
表1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例  
設備名稱： 延長用電源線組 ，型號： XXX (註) 
單元 限用物質及其化學符號  
鉛 
(Pb) 汞 
(Hg) 鎘 
(Cd) 六價鉻
(Cr+6) 多溴聯苯
(PBB) 多溴二苯醚
(PBDE) 
插頭塑架  超出 
0.1 wt %  ○ ○ ○ ○ ○ 
電線線材  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
銲料(電線
與銅片) － 超出 
0.1 wt %  ○ ○ ○ ○ 
排插外殼  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
銅片 ○ ○ 超出 
0.01 wt % ○ ○ 超出 
0.1 wt %  
備考1.〝超出0.1 wt % 〞及〝超出 0.01 wt % 〞係指限用物質之百分比含量超出百分比
含量基準值。  
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。  
 
 
 
 表2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一  
     欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。  設備名稱： 延長用電源線組 ，型號： YYY (註) 
單元 限用物質及其化學符號  
鉛 
(Pb) 汞 
(Hg) 鎘 
(Cd) 六價鉻
(Cr+6) 多溴聯苯
(PBB) 多溴二苯醚
(PBDE) 
插頭塑架  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
電線線材  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
銲料(電線
與銅片) － ○ ○ ○ ○ ○ 
排插外殼  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
銅片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考2.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。