PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 1 de 10 
  DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS  
 
PROYECTO  DE PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O ENSAYOS DE SEGURIDAD DE 
PRODUCTO DE COMBUSTIBLES  
 
PROTOCOLO  :  PC Nº 82/2:2020 
 
FECHA     :  19 de Junio de 2020   
 
CATEGORÍA  : Dispositivos , accesorios, materiales 
de instalación.  
 
PROD UCTO  : Reguladores de presión e Inversores 
automáticos, incluidos los 
dispositivos de seguridad asociados, 
destinados a utilizar  butano, propano 
y sus mezclas.  
 
NORMA S DE REFERENCIA  : UNE -EN 1612 9:2014  – Reguladores 
de presión, inversores automáticos, 
con una presión máxima de salida de 
4 bar, con un caudal máximo de 150 
kg/h, dispositivos de seguridad 
asociados y adaptadores para 
butano, propano y sus mezclas.  
 
FUENTE LEGAL  : Ley 18.410 :1985 del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  D.S. N°298, del año 2005, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
  R.E. N° XXXXX , de fecha XX.XX.XXXX , 
del Ministerio de Energía.  
 
 
APROBADO POR  : RE N°          de fecha                      
 
 
CAPÍTULO I .-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN . 
 
 
El pres ente protocolo establece el procedimiento de certificación y requisitos de Seguridad 
para “Reguladores de presión e Inversores automáticos, incluidos los dispositivos de 
seguridad asociados, destinados a utilizar butano, propano y sus mezclas ”, de acuerdo con 
el alcance y campo de aplicación de la norma UNE -EN 16129:2014  y lo dispuesto en la 
normativa legal vigente sobre el particular (DS 280, del 2009)  
 
 
CAPÍTULO II.- ANÁLISIS Y/O ENSAYOS . 
 
1.- TABLA A  
Nº Denominación  Norma  Cláusula  Clasificación 
de los 
defectos  Notas  
1 Tipos de dispositivos de 
regulación      
1.1 Introducción  UNE -EN 16129:2014  4.1 Mayor  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 2 de 10 
  1.2 Dispositivos de regulación cuya 
presión nominal regulada se 
especifica en la Norma EN 437  UNE -EN 16129:2014  4.2 Mayor   
1.3 Otros dispositivos de regulación  UNE -EN 16129:2014  4.3 Mayor   
2 Características de 
Construcción      
2.1 Generalidades  UNE -EN 16129:2014  5.1 Mayor  (3), (5) 
2.2 Materiales  UNE -EN 16129:2014  5.2 Mayor  (1), (6) 
2.3 Requisitos especiales  UNE -EN 16129:2014  5.3   
2.3.1  Subconju nto Manométrico (solo 
dispositivos de regulación)  UNE -EN 16129:2014  5.3.1  Mayor   
2.3.2  Subconjunto de regulación (solo 
dispositivos de regulación)  UNE -EN 16129:2014  5.3.2  Mayor   
2.3.3  Subconjunto de contrapresión 
(solo dispositivos de regulación)  UNE -EN 16129:2014  5.3.3  Mayor   
2.3.4  Subconjunto de conexión  UNE -EN 16129:2014  5.3.4  Critico  (1) 
2.3.5  Inversores Automáticos  UNE -EN 16129:2014  5.3.5  Crítico   
2.4 Resistencia mecánica  UNE -EN 16129:2014  5.4   
2.4.1  Resistencia al impacto  UNE -EN 16129:2014  5.4.1 Crítico  (1) 
2.4.2  Resistencia a la presión  UNE -EN 16129:2014  5.4.2  Crítico  (1) 
2.4.3  Resistencia de las conexiones  UNE -EN 16129:2014  5.4.3  Crítico  (1), (2) 
2.5 Estanqueidad  UNE -EN 16129:2014  5.5 Crítico   
2.6 Resistencia mecánica  UNE -EN 16129:2014  5.6  (1) 
2.6.1  Reguladores  UNE -EN 16129:2014  5.6.1  Crítico   
2.6.2  Inversores Automáticos  UNE -EN 16129:2014  5.6.2  Crítico   
2.6.3 Dispositivos equipados con 
dispositivos de cierre manual  UNE -EN 16129:2014  5.6.3  Crítico   
2.7 Resistencia a las variaciones 
higrométricas  UNE -EN 16129:2014  5.7 Crítico  (1) 
2.8 Resistencia a la corrosión  UNE -EN 16129:2014  5.8 Crítico  (1) 
3 Características de 
Funcionamiento      
 3.1 Generalidades  UNE -EN 16129  6.1 Mayor   
3.2 Reguladores  UNE -EN 16129  6.2   
3.2.1  Presiones de al imentación y de 
regulación  para los reguladores 
destinados a utilizarse en las 
instalaciones cuya presión final 
esta especificada en la Norma 
EN 437   6.2.1  Crítico   
3.2.2 Presiones de alimentación y 
regulada para reguladores 
ajustables o fijos utilizados en 
instalaciones cuya presión final 
no se indica en la Norma EN 
437 UNE -EN 16129  6.2.2  Crítico   
3.2.3 Reguladores variables  UNE -EN 16129  6.2.3  Crítico   
3.3 Inversores Automáticos  UNE -EN 16129  6.3   
3.3.1  Presiones de alimentación y 
regulada para  inverso res 
automáticos utilizados en 
instalaciones cuya presión final 
se indica en la Norma EN 437  UNE -EN 16129  6.3.1  Crítico   
3.3.2  Presiones de alimentación y 
regulada para inversores 
automáticos  fijos o ajustables  
utilizados en instalaciones cuya 
presión fina l no se indica en la 
Norma EN 437  UNE -EN 16129  6.3.2  Crítico   
3.3.3  Inversores automáticos con 
regulador integrado variable  UNE -EN 16129  6.3.3  Crítico   
3.3.4  Presión del inversor  UNE -EN 16129  6.3.4  Crítico   
4 Dispositivos de seguridad  UNE -EN 16129  Anexo A  
Anexo B Crítico  (4) 
5 Marcado, embalaje, 
instrucciones   8 Mayor (7) 
 
 
Notas Tabla A:   
 
(1) Por cada ensayo destructivo, deberá tomarse una unidad del producto, adicionalmente al tamaño de la muestra establecida 
para cada Sistema de Certificación en el presente p rotocolo . 
(2) No se permite el uso de adaptadores  para conectar el dispositivo de regulación.  
(3) El regulador  deberá tener al menos un dispositivo  de seguridad . 
(4) Los ensayos deberán aplicarse en concordancia con el dispositivo de seguridad  declarado  por el fabric ante del regulador.  
(5) Si regulador incorpora manómetro,  este debe ser diseñado bajo las normas UNE EN 837 -1 y/o UNE EN ISO 5171, según 
corresponda. Además, el conjunto (regulador – manómetro) será  sometidos a los ensayos establecidos en el pr esente 
protocolo.  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 3 de 10 
  (6) Los materiales y piezas de elastómero  sean juntas o membranas deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente 
protocolo, y además deberán cumplir los requisitos establecidos en los Protocolos de análisis y/o Ensayos PC 66/1  y PC 66/2 
vigentes, o  la norma UNE EN  549, según corresponda. Lo cual deberá ser verificado con la tenencia de un certificado de 
aprobación otorgado por un organismo de certificación nacional o extranjero, según corresponda.  
(7) Este Marcado considera el marcado normativo y el  marcado nacional, dispuesto en el Capítulo   IV del presente Protocolo.  
(8) Los Organismos de Certificación deberán verificar que los materiales utilizados para la construcción del producto  cumplan 
con las especificaciones indicadas en la Norma UNE EN 161 29:2014, lo cual podrá hacerse efectivo  mediante un certificado 
de aprobación otorgado por un organismo de certificación autorizado por la Superintendencia, para tales efectos. En el caso 
de no existir este certificado el Organismo de  Certificación podrá a ceptar certificados de aprobación otorgados por Organismos 
de Evaluación de la Conformidad que se encuentre debidamente acreditados para  las normas que corresponda, y cuyo 
alcance incluya la Norma UNE EN 16129:2014  
(9) Las muestras qu e puedan ser sometidas a ensayos que pueden ser destructivos no pueden ser comercializadas  
 
CAPITULO III.- SISTEMA S DE CERTIFICACIÓN . 
 
En el presente protocolo no aplica el concepto de familias.  
 
1. ENSAYO  DE TIPO SEGUIDO DEL CONTROL REGULAR DE LOS PRODUCTOS  
(SISTEMA 1)  
 
1.1 Aprobación de Tipo  
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
1.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán  a lo menos  10 (diez)  unidades , o las que sean 
necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
1.1.2  Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
1.2 Control Regular de los Productos  
 
1.2.1.1 Aprobación de Fabricación (en Chile o en el extranjero)  
Para la aprobación de fabricació n se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos indicados en los puntos N° 2.2, 2.3. 1, 2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  2.3.5,  2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 2.5, 2.6.1, 2.6.2, 2. 6.3, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2.1, 3.2.2 , 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,  
3.3.4, 4 y 5  de la TABLA  A, del Capít ulo II del presente protocolo . Sin perjuicio, y 
más allá  de la inspección visual y documental que deben realizar los Organismos de 
Certificación, deberán requerir al m omento de plantearse las solicitudes de 
seguimiento las respectivas declaraciones por par te del importador o fabricante 
hacia la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, indicando que la 
producción o partida siguen siendo conformes con el tipo apro bado, de acuerd o a lo 
establecido en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Or ganismo de 
Certificación) . No obstante,  los Organismos de Certificación mantienen sus 
responsabilidades como administradores del sistema de certificación . 
 
Nota  punto 1.2.1.1 : De no ser presentado el d ocumento descrito en el Anexo A, el Organismo de Certif icación no podrá 
aceptar la solicitud d e certificación . 
 
1.2.1.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del producto estarán dados por 
la TABLA B.  
 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 4 de 10 
  TABLA B  
Tamaño de la p artida  
(unidades)  Tamaño de  la 
muestra 
(unidades)  
(1) (2) Nivel de aceptación  
Acepta  Rechaza  
2 a 15  2 0 1 
16 a 50  3 0 1 
51 a 150  5 0 1 
151 a 500  8 0 1 
501 a 3200  13 0 1 
3201 a 35000  20 0 1 
35001 o más  32 0 1 
 
Notas TABLA B:   
 
(1) La selección de la muestra deberá ser efectua da de acuerdo con la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la  realización de los ensay os destructivos .  
1.2.2  Rechazo de la muestra  tomada en fábrica o de la partida de importación  
De ser rechazada la muestra obtenida de la partida de fabricación o de importación, 
por ende la partida representada  por dicha muestra, y si el fabricante o imp ortador 
requirieran volver a certificar dicho  lote, el fabricante o importador deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena Oficial NCh 44.Of2007, sus 
modificaciones o la disposición que la reemplace; para ello, el Organismo de 
Certifi cación dará instrucciones para que se extraig a en una segunda inspección una 
muestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, que considere el total 
de la partida de fabricación o de importación, de acuerdo a los niveles de aceptación 
señala dos en el punto 1.2.1.2, del Capítulo III del  presente Protocolo.  
En el Certificado (de Aprobación o Seguimiento ), en el Ítem “Otros Antecedentes ”, se 
indicará que el producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las 
causas del rechazo inicial.    
 
En caso de mantenerse el rechazo, el Organi smo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación o importación, y deberá enviar una copia del informe 
de rechazo a la Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a 
contar de la fecha de emisión del informe.    
 
 
 
2. ENSA YO DE TIPO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE FÁBRICA Y 
SU ACEPTACIÓN SEGUIDOS DE VIGILANCIA QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 
LA AUDITORÍA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA FÁBRICA Y EL ENSAYO DE 
MUESTRAS DE FÁBRICA Y DEL  MERCADO  (SISTEMA 2)  
 
2.1 Aprobación de tipo  
 
Para la aprobación de tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
2.1.1  Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán  a lo menos 10 (diez)  unidades, o las que sean 
necesarias para realizar todos los ensayos.  
 
2.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 5 de 10 
  2.2    Verificación de Muestras Tomadas en Fábrica, en Chile o en el extranjero  
 
2.2.1  Apro bación de Fabricación  
Para la aprobación de fabricación se deberán efectuar a lo menos los Análisis y/o 
Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo.  
 
2.2.2  Tamaño de la muestra y nivel de aceptación  
 
 El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  C. 
TABLA C 
 
Tamaño de la partida 
de Producción 
(unidades)  Tamaño de la 
muestra  (1) (4) Nivel de aceptación  Periodicidad de la 
inspección  (2) 
Acepta  Rechaza  
2 a 1200  2 0 1 semestr al 
1201 a 35000  3 0 1 semestral  
35001 o más  5 0 1 semestral  
 
Notas  TABLA C:  
(1) La selección de la muestra deberá ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Periodicidad de la inspección: Semestral, o, en su defecto, la primera producción siguient e. 
(3) Al momento de extracción de la muestra, los Organismos de Certificación deberán requerir las respectivas 
declaraciones por parte del fabricante (sistema 2 código 021) o importador (sistema 2 código 022) hacia la 
Superintendencia de Electricidad y Combus tibles, indicando que las producciones siguen siendo conformes con el 
tipo aprobado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo A (Este documento será custodiado por el Organismo de 
Certificación). No obstante, los Organismos de Certificación mantienen sus responsabilidades como administradores 
del sistema de certificación  
(4) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla precedente, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayos destructivos.  
2.2.3  Rechazo de la muestra tomada en fábrica, en Chile o en el extranjero  
De ser rechazada la muestra obtenida de la  partida de fabricación, por ende la partida 
representada por dicha muestra, y si el fabricante requiriere volver a certificar dicha 
partida, el fabricante deberá aplicar lo establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena 
Oficial NCh 44.Of2007, sus modifica ciones o la disposición que la reemplace y el 
Organismo de Certificación dará instrucciones para que se extraiga en una segunda 
inspección una m uestra igual al doble de la extraída en la primera inspección, de 
acuerdo a los niveles de aceptación señalados en el punto 2.2.2, del Capítulo III del 
presente Protocolo.  
En el Informe de seguimiento, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En caso de mantenerse el r echazo, el Organismo de Certificación procederá a 
rechazar la partida de fabricación, y deberá enviar una copia del informe de rechazo 
a la Supe rintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la 
fecha de emisión del informe.  
 
2.3 Verifi cación de Muestras Tomadas en Comercio  
 
Se deberá verificar en el comercio, a lo menos, 10 (diez)  unidad es, o las que sean 
necesarias para reali zar todos los ensayos  del producto certificado cada seis meses, 
efectuándole a lo menos los Análisis y/o Ensayos establecidos en el punto 1.2.1.1 del 
Capítulo III, del presente Protocolo.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 6 de 10 
  2.4 Inspección del Control de Calidad  
 
Se efectuará a lo menos una aud itoría anual al fabri cante, según lo establecido para 
el Sistema 2 en el artículo 5º del Decreto Nº 298, de 2005, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  El resultado de la auditoría deberá ser informado por 
escrito a la Superintendencia, en un plazo no superior a treinta días desde la fecha 
de su realización .  
 
 
 
3. ENSAYO POR LOTE S (SISTEMA 3) 
 
3.1 Aprobación de Lotes.  
 
Para la aprobación de lote se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA  A, del Capítul o II, del presente Protocolo.  
 
3.1.1  Clasificación de los defectos  
 
La clasificación de los defectos se deber á efectuar de acuerdo con  la TABLA  A, 
indicada en el Capítulo II, del presente Protocolo.  
 
3.1.2  Planes de muestreo  
 
Los planes de muestreo especi ficados a continuación  se basan en la n orma 
NCh44.Of2007, de acuerdo con  lo siguiente:  
 
3.1.2.1  Para defectos críticos.  
 
Nivel de Inspec ción    : II 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : Acepta con cero (0)  
        Rechaza con uno (1)  
3.1.2.2  Para defectos mayores.  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 2.5  
 
3.1.2.3  Para defectos menores  
 
Nivel de Inspección     : I 
Tamaño de la Muestra    : Tabla 2 -A 
Nivel de Aceptación     : AQL = 4  
 
3.1.3  Selección de la muestra  
 
Se debe efectuar de acuerdo con  la Norma Chilena Oficial NCh 43.Of61.  
 
Adicionalmente, a las muestras correspondientes a los Planes de muestreo 
precedentes , el organismo de certificación deberá extraer las unidades necesaria s 
para la realización de los ensayos destructivos.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 7 de 10 
  3.1.4  Rechazo del lote  
De ser rechazada la muestra  obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el importador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.Of2007, sus modificaciones 
o la disposición que la r eemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extraiga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en l a primera inspección, de acuerdo a los niveles de aceptación señalados 
en el punto 3.1.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros Antecedentes, se indicará que el 
producto  fue aprobado en SEGUNDA INSPECC IÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.  
En caso de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo  no superior a cinco días hábile s, a contar de la fecha 
de emisión del informe.  
 
 
 
4. ENSAYO DE TIPO, SEGUIDO DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE  (SISTEMA 5)  
 
4.1 Aprobación de tipo  
Para la aprobación d e tipo, se deberán efectuar todos los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en la TABLA A, del Capítulo II del presente Protocolo.  
 
4.1.1 Número de unidades  
Los ensayos de Tipo se efectuarán a lo menos, 10 (diez)  o las que sean necesarias 
para realizar los ens ayos.  
 
4.1.2 Aprobación o rechazo  
 El Tipo no podrá tener defectos.  
 
4.2 Inspección del Control de Calidad  
Se efectuarán a lo menos dos auditorías anuales al fabricante, según lo establecido 
para el Sistema 5 en el artículo 5º del Decreto Nº298, de 2005, d el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción . 
 
El resultado de las auditorías deberá ser informado por escrito a la Sup erintendencia, 
en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de su realización .  
 
 
 
5. CERTIFICACIÓN ESPECIAL  (SISTEMA 6)  
 
Para aplicar este sistema de certificación, los Organismos de Certificación deberán 
cumplir con lo señalado en el artículo 22º del DS Nº 298/2005, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y asegurarse que dicho reconoci miento sea 
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mediante resolución 
exenta, y que el certificado se encuentre vigente.  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 8 de 10 
   
5.1 Extracción de la muestra  
 
Los Organismos de Certificación deberán extraer muestras de cada lote o part ida, de 
acuerdo con  lo señalado en la TABLA D, del punto 5.2, que se describe a 
continuación, las cuales serán sometidas a lo menos a los Análisis y/o Ensayos 
establecidos en el pu nto 1.2.1.1 del Capítulo III, del presente Protocolo . 
 
5.2 Tamaño de la mues tra y nivel de aceptación  
 
El tamaño de la muestra y el nivel de aceptación del pro ducto estarán dados por la 
TABLA  D. 
TABLA D 
 
TAMAÑO  TIPO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN  
LOTE  MARCA DE 
CONFORMIDAD   CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN O 
SELLO DE CALIDAD  CERTIFICADO DE 
TIPO  Unidades  
n A R n A R n A R 
2            15 2 0 1 2 0 1 2 0 1 
16           50 2 0 1 2 0 1 3 0 1 
51          150  2 0 1 2 0 1 5 0 1 
151          500  2 0 1 2 0 1 8 0 1 
501        3200  2 0 1 2 0 1 13 0 1 
3201        35000  2 0 1 3 0 1 20 0 1 
35001 o más  3 0 1 5 0 1 32 0 1 
 
 
n =    tamaño de muestra  
A  =    acepta  
R  =    rechaza  
 
 
Nota s TABLA D: 
(1) La selección de la muestra deberá  ser efectuada de acuerdo con  la norma NCh 43.Of61.  
(2) Adicionalmente, a las muestras que se indican en la tabla preceden te, el organismo de certificación deberá extraer 
las unidades necesarias para la realización de los ensayos destructivos .  
5.3 Rechazo de la muestra   
De ser rechazada la muestra obtenida del lote, por ende el lote representado por dicha 
muestra, y si el i mportador requiriera volver a certificar dicho lote, deberá aplicar lo 
establecido en el punto 7.6 de la Norma Chilena NCh 44.O f2007, sus modificaciones 
o la disposición que la reemplace y el Organismo de Certificación dará instrucciones 
para que se extrai ga en una segunda inspección una muestra igual al doble de la 
extraída en la primera inspección, de acuerdo a los niveles de ac eptación señalados 
en el punto 5.2, del Capítulo III, del presente Protocolo.  
En el Certificado de Aprobación, en el Ítem Otros A ntecedentes, se indicará que el 
producto fue aprobado en SEGUNDA INSPECCIÓN, señalando las causas del 
rechazo inicial.   
En cas o de mantenerse el rechazo, el organismo de certificación procederá a 
rechazar el lote, y deberá enviar una copia del informe de rechazo a la 
Superintendencia, en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar de la fecha 
de emisión del informe . 
 
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 9 de 10 
   
CAPITULO IV.- MARCADO  
 
1. Adicionalmente al Marcado indicado en la normativa técnica y c ualquiera sea el 
sistema de Certificación aplicado para la obtención del Certificado de Aprobación para 
este producto, el Organismo de Certificación deberá verificar que el producto cuente 
con lo siguiente:  
 
a) Marcado de acuerdo con lo dispuesto en la TABLA A, del presente protocolo . 
b) Mes/año de fabr icación del producto y/o número de serie, u otro medio de 
trazabilidad, el que deberá marcarse en el cuerpo del producto, y cuya 
constancia se debe registrar en el certificado de aprobación y/o seguimiento.  
c) País de fabricación del producto  
d) Tipo de Combust ible permitido para utilizar.  
e) Marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo con R.E. Nº2142, de fecha 
31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.  
 
2. Ante el incumplimiento de las instrucciones anteriores, el Organismo de Certificación 
deberá rechazar  el producto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHO/ CDC/cdc  
  PROYECTO DE PROTOCOLO DE ENSAYOS  DE PRODUCTO DE GAS PC Nº8 2/2:2020  
 
Página 10 de 10 
  ANEXO A 
 
DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD RESPECTO DEL TIPO APROBADO   
 
Sr. / Sra.  
(Nombre del Superintendente / Superintendenta)  
Superintendente  / Superintendenta de Ele ctricidad y Combustibles.  
Presente 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  
 
RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE   :  
RUT       : 
DIRECCIÓN       :  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   : 
RUT       : 
 
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS  
 
PRODUCTO       :  
MARCA       : 
MODELO       : 
Nº DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN   :  
Nº DE D ECLARACIÓN DE INGRESO   :  
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN O PARTIDA   :  
 
 
Declaro  que los productos que componen la producción o partida presentada para 
certificación mediante la solicitud Nº……… ….. Siguen siendo conformes con el tipo 
aprobado y que de no ser verdader a la información declarada, me someto a las 
correspondientes sanciones  determinadas por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y a que se haga efectiva toda responsabilidad civil y penal establecida en la 
legislación chilena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y  Firma del Repres entante Legal del solicitante