ICS 27.010  
F01 
 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 24500 －××××  
代替 GB24500 -2009  
 
 
 
 
 
工业锅炉能效限定值及能效等级  
Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades of 
industrial boilers  
 
 
（报批稿）  
 
 
 
 
 
201× -××-××发布                                  201× -××-××实施  
 国  家  市  场  监  督  管  理  总   局
  
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 
发布  
  
 
 
4 GB 24500—××××  
前    言 
 
本标准按照 GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 24500 -2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》，与 GB 24500 -2009相比，主要
变化如下：  
——修改了本标准的适用范围 （见第1章，2009版的第1章）； 
——增加了燃气冷凝锅炉的定义，删除了锅炉节能评价值的定义 （见3.2，2009版的3.2）； 
——修改了燃煤锅炉（层状燃烧、流化床燃烧）的能效指标，删除了抛煤机链条炉排锅炉的能效
指标（见表1、表2，2009版表1、表2、表3）； 
——增加了生物质锅炉 的能效指标 （见表3）； 
——修改和补充了室燃 燃烧锅炉（燃油、燃气、煤）的能效指标，增加了燃气冷凝锅炉的能效指
标（见表4，2009版表4）； 
——删除了基本要求（2009版的4.1）； 
——增加了有机热载体锅炉能效 限定值的规定（见5.1）； 
——增加了电加热锅炉能效 限定值的规定（见5.2）； 
——增加了燃气冷凝锅炉热效率试验方法 （见第6章）。 
本标准由 国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、中国国家标准化管理委员会 提出。  
本标准由 中国国家标准化管理委员会归口。  
本标准起草单位： 中国标准化研究院、 机 械工业节能与资源利用中心 （机械工业技术发展基金会） 、
上海工业锅炉研究所 有限公司 、中国特种设备检测研究院、西安交通大学、泰山集团股份有限公司、
北京志诚宏业智能控制技术有限公司、华西能源工业股份有限公司、江苏双良锅炉有限公司、广州天
鹿锅炉有限公司、天津宝成机械制造股份有限公司、中国中元国际工程有限公司、山东省特种设备检
验研究院有限公司、辽宁省检验检测认证中心、湘潭锅炉有限 责任公司、浙江特富锅炉有限公司、福
建永恒能源管理有限公司、杭州燃油锅炉有限公司、方 快锅炉有限公司 、辽宁绿源能源环保科技集团
有限责任公司。  
本标准主要起草人：刘韧、李振清、钱风华、王婧、管坚、齐国利、赵钦新、何心良、李春林、
李以善、王林、郑军、张伟、席代国、汪新球、李俊东、 李国明、黄学静、张榕杰、姜连菊、王志平、
王改、陈巧巧、郭强。  
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：  
GB 24500 -2009。 
 
 GB 24500—××××  
 2 GB 24500 —××××  
 
 
工业锅炉能效限定值及能效等级  
 
1 范围  
本标准规定了工业锅炉产品的能效限定值、能效等级及试验方法。  
本标准适用于 以下以煤、天然气、油、生物质为燃料或以电为热源，以水或有机热载体为介质的固
定式锅炉：  
a) 额定蒸汽压力 ≥0.1MPa且<3.8MPa的蒸汽锅炉；  
b) 额定出水压力 ≥0.1MPa且额定功率 ≥0.1MW的热水锅炉；  
c) 额定介质出口压力 ≥0.1MPa的有机热载体锅炉。  
 
2 规范性引用文件  
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 2900.48 电工名词术语   固定式锅炉  
GB/T 10180 工业锅炉热工性能试验规程  
NB/T 47066 冷凝锅炉热工性能试验方法  
 
3 术语和定义  
GB/T 2900.48界定的以及下列术语和定义适用于本文件。  
3.1 
工业锅炉能效限定值   minimum allowable values of energy efficiency of industrial boilers  
在标准规定测试条件下，工业锅炉在额定工况下所允许的热效率最低值。  
3.2 
燃气冷凝锅炉  gas fired condensing boiler  
烟气中的水蒸 汽连续凝结释放 汽化潜热并被锅炉有效利用的燃气锅炉。  
 
4 工业锅炉能效等级  
工业锅炉能效等级分为 3级，其中 1级能效最高。 在满足工业锅炉 初始排放浓度要求的前提下， 各
等级工业锅炉在额定工况下的热效率值均应不低于表 1～表 4的规定。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB —××××  
3 表1  层状燃烧燃煤锅炉额定工况下能效等级  
燃料品种与特性  
能效等级  锅炉热效率 (％) 
燃料品种  燃料收到基低位
发热量 (Qnet,v,ar ) 
kJ/kg  燃料干燥无灰基
挥发分 (Vdaf) 
% 锅炉蒸发量 (D，t/h)或热功率 (Q，
MW)  
D≤20  
（或Q≤14)  D＞20 
（或 Q＞14） 
烟
煤 Ⅱ类 17700≤Q net,v,ar≤21
000 Vdaf＞20 1级 85 86 
2级 82 83 
3级 80 81 
Ⅲ类 Qnet,v,ar  ＞21000  Vdaf＞20 1级 87 89 
2级 84 86 
3级 82 84 
贫煤  Qnet,v,ar  ≥17700  10＜Vdaf≤20 1级 85 86 
2级 82 83 
3级 80 81 
无
烟
煤 Ⅱ类 Qnet,v,ar  ≥21000  Vdaf＜6.5 1级 85 86 
2级 82 83 
3级 80 81 
Ⅲ类 Qnet,v,ar  ≥21000  6.5≤V daf≤10 1级 85 86 
2级 82 83 
3级 80 81 
褐煤  Qnet,v,ar  ≥11500  Vdaf＞37 1级 85 87 
2级 82 84 
3级 80 82 
 
 
 GB 24500—××××  
 4  
表2  流化床燃烧燃煤锅炉额定工况下能效等级  
燃料品种与特性  
能效等级  锅炉热效率  
(%) 燃料品种  燃料收到基低位发热量
(Qnet,v,ar ) 
kJ/kg  燃料干燥无灰基挥发分
(Vdaf) 
% 
烟
煤 I类 14400≤Q net,v,ar＜17700  Vdaf＞20 1级 89 
2级 85 
3级 82 
Ⅱ类 17700≤Q net,v,ar≤21000  Vdaf＞20 1级 90 
2级 89 
3级 86 
Ⅲ类 Qnet,v,ar  ＞21000  Vdaf＞20 1级 91 
2级 90 
3级 88 
贫煤  Qnet,v,ar  ≥17700  10< V daf≤20 1级 90 
2级 88 
3级 86 
无
烟
煤 Ⅱ类 Qnet,v,ar  ≥21000  Vdaf＜6.5 1级 89 
2级 88 
3级 86 
Ⅲ类 Qnet,v,ar  ≥21000  6.5≤V daf≤10 1级 90 
2级 88 
3级 86 
褐煤  Qnet,v,ar  ≥11500  Vdaf＞37 1级 91 
2级 89 
3级 86 
 GB —××××  
5  
表3  生物质锅炉额定工况下能效等级  
燃料品种与特性  
能效等级  锅炉热效率  (%) 
燃料品种  燃料收到基低位发热量
(Qnet,v,ar ) 
kJ/kg  锅炉蒸发量 (D,t/h)或热功率 (Q,MW)  
D≤10  
（或Q≤7)  D＞10 
（或 Q＞7） 
生物质  按燃料实际化验值  1级 88 91 
2级 84 88 
3级 80 86 
注：燃用 Qnet.v.ar＜8374 kJ/kg 的生物质锅炉能效限定值应不低于设计热效率值，其他等级按表中
执行。  
 
 
表4  室燃燃烧锅炉额定工况下能效等级  
燃料品种与特性  
能效等级  锅炉热效率  (%) 
燃料品种  燃料收到基低位发热量
(Qnet,v,ar ) 
kJ/kg（或 kJ/m3标态）  
天然气  按燃料实际化验值  1级 96 103a(93b) 
2级 94 101a(91b) 
3级 92 98a(88b) 
燃油 按燃料实际化验值  1级 95 
2级 93 
3级 90 
煤 按燃料实际化验值  1级 92 
2级 90 
3级 88 
a为燃气冷凝锅炉额定工况下各能效等级热效率值。  
b为按燃料收到基高位发热量计算的热效率。 
  
5 技术要求  
5.1以水为介质的工业锅炉 和采用余热回收利用 的有机热载体锅炉 能效限定值为 : 在额定工况下的热效
率值应不低于表 1-表4中3级规定， 当仅为有机热载体 锅炉换热时，锅炉 热效率值 应不低于设计值。  
5.2电加热锅炉 能效限定值为： 在额定工 况下的热效率值应不低于 97%。 
6 试验方法  
工业锅炉在额定工况下的热效率应按 GB/T 10180 的规定进行测试，燃气冷凝锅炉的热效率可按
NB/T 47066 的规定进行测试。