ICS27.010
CCSF01
中华人民共和国国家标准
电力变压器能效限定值及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandtheenergyefficiency
gradesforpowertransformers
（征求意见稿）
2023-××-××发布 2023-××-××实施
发布GB20052—202×
代替GB20052-2020
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会１本文件按照GB/T1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB20052－2020《电力变压器能效限定值及能效等级》，与GB20052－2020相比，除结
构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
——修改了标准适用范围，增加了“新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）三相6kV、10kV、35kV、
66kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量500kVA～63000kVA的油浸式变压器和干式变
压器”，删除了“高阻抗变压器”（见第1章，2020年版的第1章）；
——增加了6kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器的能效限定值要求[见5.2h)]
——增加了10kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器的能效限定值要求[见5.2i)]
——增加了35kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器的能效限定值要求[见5.2j)]
——增加了66kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器的能效限定值要求[见5.2k)]
——修改了10kV2500kVA油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器1、2级能效等级的负载损耗限定
值（见表1，2020年版的表1）；
——修改了部分10kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器的短路阻抗（见表2，2020年版的表2）；
——修改了部分66kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器的短路阻抗（见表6，2020年版的表6）；
——修改了部分110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器的短路阻抗（见表10，2020年版的表
10）；
——增加了6kV油浸式、干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压
器（6~7.2kV/0.4~1.14kV）能效等级（见表29~表30）；
——增加了10kV油浸式、干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压
器（10~12kV/0.4~1.14kV）能效等级（见表31~表32）；
——增加了35kV油浸式、干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压
器（35~38.5kV/0.4~1.14kV）能效等级（见表33~表34）；
——增加了66kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
（66~72.5kV/0.4~1.14kV）能效等级（见表35）。
本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
本文件及其所替代标准的历次版本发布情况为：
——2006年首次发布为GB20052—2006；
——2013年第一次修订，2020年第二次修订，本次为第三次修订。1电力变压器能效限定值及能效等级
1范围
本文件规定了电力变压器的能效限定值、能效等级和试验方法。
本文件适用于三相10kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量30kVA～2500kVA的油浸
式配电变压器和干式配电变压器；35kV～500kV电压等级、额定频率为50Hz、额定容量为3150kVA及以上
的油浸式电力变压器；三相6kV~35kV电压等级、无励磁调压、额定频率为50Hz、额定容量500kVA及以上
的新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）油浸式和干式变压器；三相66kV电压等级、无励磁调压、额
定频率为50Hz、额定容量3150kVA～20000kVA的新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）油浸式变压器。
本文件不适用于充气式变压器、塔筒变压器、机舱变压器。
2规范性引用文件
下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡
是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T1094.1电力变压器第1部分总则
GB/T1094.11电力变压器第11部分：干式变压器
GB/T1094.16电力变压器第16部分：风力发电用变压器
GB/T2900.95电工术语变压器、调压器和电抗器
GB/T6451油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T10228干式电力变压器技术参数和要求
GB/T22072干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T25438三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求
GB/T25446油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
3术语和定义
GB/T1094.1、GB/T1094.11和GB/T2900.95界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
变压器能效限定值minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforpowertransformer
在规定测试条件下，变压器空载损耗和负载损耗的允许最高限值。
4能效等级GB××××—××××
2电力变压器能效等级分为3级，其中1级能效最高，损耗最低。各等级电力变压器在额定容量下的实测
空载损耗、负载损耗应不高于表1至表28的规定。各等级新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
在额定容量下的实测空载损耗、负载损耗应不高于表29至表35的规定。表中未列出的额定容量产品，其空
载损耗和负载损耗采用线性插值确定。
5技术要求
5.1基本要求
电力变压器技术参数和技术要求应符合GB/T1094.1、GB/T6451，油浸式非晶合金铁心变压器还应符合
GB/T25446，立体卷铁心配电变压器还应符合GB/T25438。干式配电变压器其他技术参数和技术要求应符
合GB/T1094.11、GB/T10228，干式非晶合金铁心变压器还应符合GB/T22072，风力发电用变压器技术参数
和技术要求还应符合GB/T1094.16。
5.2变压器能效限定值
变压器能效限定值如下：
a）10kV配电变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表1和表2的规定；
b）35kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表3和表4的规定；
c）66kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表5和表6的规定；
d）110kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表7～表11的规定；
e）220kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表12～表17的规定；
f）330kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表18～表24的规定；
g）500kV电力变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表25～表28的规定；
h）6kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表29和
表30的规定；
i）10kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表31和
表32的规定；
j）35kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表33和
表34的规定;
k）66kV新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器空载损耗和负载损耗限值均应不高于表35
的规定。
6试验方法
电力变压器的空载损耗和负载损耗应按GB/T1094.1、GB/T1094.11中的试验方法进行测试。5表110kV油浸式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路
阻抗
%电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金
空载损耗
（W）负载损耗（W） 空载损耗
（W）负载损耗（W） 空载损耗
（W）负载损耗（W） 空载损耗
（W）负载损耗（W） 空载损耗
（W）负载损耗（W） 空载损耗
（W）负载损耗（W）
Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0 Dyn11/Yzn11Yyn0
30 65 455 430 25 510 480 70 505 480 33 535 510 80 630 600 33 630 600
4.050 80 655 625 35 735 700 90 730 695 43 780 745 100 910 870 43 910 870
63 90 785 745 40 880 840 100 870 830 50 930 890 110 1090 1040 50 1090 1040
80 105 945 900 50 1060 1010115 1050 1000 60 1120 1070 130 1310 1250 60 1310 1250
100 120 1140 1080 60 1270 1215135 1265 1200 75 1350 1285 150 1580 1500 75 1580 1500
125 135 1360 1295 70 1530 1450150 1510 1440 85 1615 1540 170 1890 1800 85 1890 1800
160 160 1665 1585 80 1870 1780180 1850 1760100 1975 1880 200 2310 2200 100 2310 2200
200 190 1970 1870 95 2210 2100215 2185 2080120 2330 2225 240 2730 2600 120 2730 2600
250 230 2300 2195 110 2590 2470260 2560 2440140 2735 2610 290 3200 3050 140 3200 3050
315 270 2760 2630 135 3100 2950305 3065 2920170 3275 3120 340 3830 3650 170 3830 3650
400 330 3250 3095 160 3660 3480370 3615 3440200 3865 3675 410 4520 4300 200 4520 4300
500 385 3900 3710 190 4380 4170430 4330 4120240 4625 4400 480 5410 5150 240 5410 5150
630 460 4460 250 5020 510 4960 320 5300 570 6200 320 6200
4.5800 560 5400 300 6075 630 6000 380 6415 700 7500 380 7500
1000 665 7415 360 8340 745 8240 450 8800 830 10300 450 10300
1250 780 8640 425 9720 870 9600 530 10260 970 12000 530 12000
1600 940 10440 500 11745 1050 11600 630 12400 1170 14500 630 14500
2000 1085 13180 550 14000 1225 14640 710 14800 1360 18300 720 18300
5.0
2500 1280 15270 670 16230 1440 16960 860 17150 1600 21200 865 21200GB××××—××××
6表210kV干式三相双绕组无励磁调压配电变压器能效等级
额
定
容
量
kV
A1级 2级 3级
短路
阻抗
%电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金 电工钢带 非晶合金
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
空载
损耗
（W）负载损耗（W）
B
（100℃
）F
（120℃
）H
（145℃
）B
（100℃
）F
（120℃
）H
（145℃
）B
（100℃
）F
（120℃
）H
（145℃
）B
（100℃
）F
（120℃
）H
（145℃
）B
（100℃
）F
（120℃
）H
（145℃
）B
（100℃
）F
（120℃
）H
（145℃
）
30105605 640 68550605 640 685130605 640 68560605 640 685150670 710 76070670 710 760
4.050155845 900 96560845 900 965185845 900 96575845 900 965215940100010709094010001070
8021011601240133085116012401330250116012401330100116012401330295129013801480120129013801480
10023013301415152090133014151520270133014151520110133014151520320148015701690130148015701690
125270156516651780105156516651780320156516651780130156516651780375174018501980150174018501980
160310180019152050120180019152050365180019152050145180019152050430200021302280170200021302280
200360213522752440140213522752440420213522752440170213522752440495237025302710200237025302710
250415233024852665160233024852665490233024852665195233024852665575259027602960230259027602960
315510294531253355195294531253355600294531253355235294531253355705327034703730280327034703730
400570337535903850215337535903850665337535903850265337535903850785375039904280310375039904280
500670413043904705250413043904705790413043904705305413043904705930459048805230360459048805230
6307754975529056602954975529056609104975529056603604975529056601070553058806290420553058806290
63075050505365576029050505365576088550505365576035050505365576010405610596064004105610596064006.0~8.
0800875589562656715335589562656715103558956265671541058956265671512156550696074604806550696074607100
0102068857315788538568857315788512056885731578854706885731578851415765081308760550765081308760
125
012058190872093354558190872093351420819087209335550819087209335167091009690103706509100969010370
160
014159945105551132053099451055511320166599451055511320645994510555113201960110501173012580760110501173012580
200
01760122401300514005700122401300514005207512240130051400585012240130051400524401360014450155601000136001445015560
250
020801453515445166058401453515445166052450145351544516605102014535154451660528801615017170184501200161501717018450GB××××—××××
8表335kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW
3150 1.7 20.7 2.0 20.7 2.4 21.9
7 4000 2.0 24.6 2.3 24.6 2.9 25.9
5000 2.4 28.2 2.8 28.2 3.5 29.7
6300 2.9 31.5 3.4 31.5 4.2 33.3
88000 4.0 34.6 4.7 34.6 5.8 36.5
10000 4.8 40.8 5.7 40.8 7.0 43.0
12500 5.5 48.4 6.5 48.4 8.0 51.1
16000 6.7 59.2 7.9 59.2 9.7 62.5
20000 7.9 71.6 9.4 71.6 11.5 75.5
25000 9.4 84.6 11.1 84.6 13.6 89.3
1031500 11.1 100.8 13.1 100.8 16.2 106.4
表435kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW空载损耗
kW负载损耗（75℃）
kW
3150 1.8 22.2 2.1 22.2 2.6 23.5
7 4000 2.1 26.2 2.5 26.2 3.1 27.6
5000 2.6 30.8 3.0 30.8 3.7 32.5
6300 3.1 33.0 3.7 33.0 4.5 34.9
7.5 8000 4.3 36.5 5.1 36.5 6.3 38.6
10000 5.1 43.2 6.0 43.2 7.4 45.6
12500 6.0 51.1 7.1 51.1 8.7 54.0
8 16000 7.2 63.3 8.5 63.3 10.5 66.8
20000 8.5 74.4 10.1 74.4 12.4 78.6
25000 10.1 88.0 11.9 88.0 14.6 92.9
1031500 12.0 104.4 14.2 104.4 17.4 110.2
表566kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
3150 2.2 20.7 2.6 20.7 3.2 21.9
8 4000 2.6 24.6 3.1 24.6 3.8 25.9
5000 3.1 27.6 3.7 27.6 4.6 29.296300 4.0 30.8 4.7 30.8 5.8 32.5
98000 4.9 36.5 5.8 36.5 7.1 38.5
10000 5.8 43.0 6.8 43.0 8.4 45.4
12500 6.8 51.1 8.1 51.1 9.9 54.0
16000 8.3 62.8 9.8 62.8 12.0 66.3
20000 9.7 76.1 11.4 76.1 14.1 80.4
25000 11.4 90.0 13.5 90.0 16.6 95.0
31500 13.5 108.0 16.0 108.0 19.7 114.0
40000 16.2 126.9 19.1 126.9 23.5 134.0
50000 19.4 150.3 22.9 150.3 28.2 158.7
63000 22.9 178.2 27.0 178.2 33.3 188.1
表666kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.4 30.8 5.2 30.8 6.4 32.5
9~128000 5.3 36.5 6.2 36.5 7.7 38.5
10000 6.2 43.0 7.3 43.0 9.0 45.4
12500 7.4 51.1 8.7 51.1 10.7 54.0
16000 8.9 62.8 10.5 62.8 12.9 66.3
20000 10.6 76.1 12.5 76.1 15.4 80.4
25000 12.5 90.0 14.8 90.0 18.2 95.0
31500 14.8 108.0 17.5 108.0 21.5 114.0
40000 17.7 126.9 20.9 126.9 25.8 134.0
50000 20.9 150.3 24.7 150.3 30.4 158.7
63000 24.7 178.2 29.2 178.2 35.9 188.1
表7110kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.1 32 4.8 32 5.9 33
10.58000 4.9 38 5.8 38 7.1 40
10000 5.8 45 6.8 45 8.4 48
12500 6.8 53 8.1 53 9.9 56
16000 8.3 65.7 9.8 65.7 12.0 69
20000 9.7 79 11.4 79 14.1 84
25000 11.4 94 13.5 94 16.6 99
31500 13.5 111 16.0 111 19.7 117GB××××—××××
1040000 16.2 133 19.1 133 23.5 141
50000 19.4 158 22.9 158 28.2 166
63000 22.9 187 27.0 187 33.3 198
75000 26.0 212 30.7 212 37.8 224
12～1490000 29.9 245 35.4 245 43.5 258
120000 37.3 303 44.1 303 54.2 320
150000 44.1 359 52.1 359 64.1 379
180000 49.5 411 58.5 411 72.0 434
表8110kV油浸式三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.4 33 5.2 33 6.4 35
10.58000 5.3 40 6.2 40 7.7 42
10000 6.2 47 7.3 47 9.0 49
12500 7.2 56 8.5 56 10.5 59
16000 8.6 68 10.1 68 12.5 72
20000 10.2 85 12.0 85 14.8 89
25000 12.1 99 14.2 99 17.5 105
31500 14.3 120 16.8 120 20.7 126
40000 16.9 140 20.0 140 24.6 147
50000 20.3 174 24.0 174 29.5 183
63000 24.0 209 28.3 209 34.9 220
表9110kV油浸式三相三绕组无励磁调压变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路阻抗
%
空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW升压 降压
6300 4.9 40 5.8 40 7.1 42
高—中
17.5～18.5
高—低
10.5
中—低
6.5高—中
10.5
高—低
17.5～18.5
中—低
6.58000 5.8 48 6.9 48 8.5 50
10000 6.9 56 8.2 56 10.1 59
12500 8.1 67 9.6 67 11.8 70
16000 9.8 81 11.6 81 14.3 86
20000 11.6 95 13.7 95 16.9 101
25000 13.5 113 16.0 113 19.7 120
31500 16.2 134 19.1 134 23.5 142高—中
17.5～18.5高—中
10.540000 19.1 161 22.6 161 27.8 17011高—低
10.5
中—低
6.5高—低
17.5～18.5
中—低
6.550000 22.9 192 27.0 192 33.3 202
63000 27.1 230 32.0 230 39.4 243
表10110kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 4.4 32 5.2 32 6.4 33
10.5~188000 5.3 38 6.2 38 7.7 40
10000 6.2 45 7.3 45 9.0 48
12500 7.4 53 8.7 53 10.7 56
16000 8.9 66 10.5 66 12.9 69
20000 10.6 79 12.5 79 15.4 84
25000 12.5 94 14.8 94 18.2 99
31500 14.9 111 17.6 111 21.6 117
40000 17.8 140 21.0 140 25.8 148
50000 21.0 175 24.8 175 30.6 184
63000 25.0 209 29.5 209 36.3 220
表11110kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
6300 5.3 40 6.2 40 7.7 42
高—中
10.5
高—低
17.5～18.5
中—低
6.58000 6.3 48 7.5 48 9.2 50
10000 7.5 56 8.8 56 10.9 59
12500 8.9 67 10.5 67 12.9 70
16000 10.6 81 12.5 81 15.4 86
20000 12.5 95 14.8 95 18.2 101
25000 14.9 113 17.6 113 21.6 120
31500 17.7 134 20.9 134 25.7 142
40000 21.2 161 25.0 161 30.8 170
50000 25.0 192 29.6 192 36.4 202
63000 29.8 230 35.2 230 43.3 243
表12220kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗 空载损耗 负载损耗(75℃) 空载损耗 负载损耗(75℃) 空载损耗 负载损耗(75℃)GB××××—××××
12% kW kW kW kW kW kW
31500 15 115 18 115 22 122
12～1440000 18 134 21 134 26 142
50000 21 161 25 161 31 170
63000 25 188 30 188 37 199
75000 29 213 34 213 42 225
90000 34 246 40 246 49 259
120000 41 304 49 304 60 321
150000 49 360 58 360 71 380
160000 51 378 60 378 74 399
180000 56 413 66 413 82 436
240000 70 484 83 484 102 511
300000 83 577 98 577 121 609
360000 95 662 112 662 138 698
370000 97 675 114 675 141 713
400000 103 716 122 716 150 755
420000 106 742 125 742 154 783
表13220kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
%空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
升压 降压
31500 18 138 21 138 26 145
高—中
22～24
高—低
12～14
中—低
7～9高—中
12～14
高—低
22～24
中—低
7～940000 21 165 25 165 30 174
50000 24 194 29 194 35 205
63000 29 231 34 231 42 244
90000 37 300 44 300 54 316
120000 46 369 55 369 67 390
150000 55 438 65 438 80 463
180000 62 500 73 500 90 527
240000 72 616 91 616 112 650
300000 91 726 108 726 133 767
表14220kV油浸式三相双绕组低压为66kV无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 17 129 20 129 24 136
12～14
40000 20 150 23 150 29 1591350000 23 180 27 180 34 190
63000 28 211 33 211 40 222
90000 36 275 43 275 53 291
120000 45 330 53 330 65 349
150000 53 387 63 387 78 409
180000 61 438 72 438 88 463
240000 75 543 88 543 109 573
表15220kV油浸式三相双绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗kW负载损耗
(75℃)kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 17 115 20 115 24 122
12～1440000 20 134 23 134 29 142
50000 24 161 28 161 34 170
63000 28 188 33 188 40 199
90000 35 246 42 246 51 259
120000 43 304 51 304 63 321
150000 51 360 60 360 74 380
180000 59 413 70 413 86 436
120000
低压
66、
69kV45 303 53 303 65 320
150000 53 355 62 355 77 374
180000 62 406 73 406 90 428
240000 77 504 91 504 112 532
表16220kV油浸式三相三绕组有载调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 19 138 23 138 28 145
高—中
12～14
高—低
22～24
中—低
7～940000 23 165 27 165 33 174
50000 26 194 31 194 38 205
63000 31 231 36 231 45 244
90000 40 300 47 300 58 316
120000 51 369 60 369 74 390
150000 59 438 70 438 86 463
180000 68 538 81 538 99 568
240000 85 667 100 667 123 704GB××××—××××
14表17220kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级 短路
阻抗
％空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
31500 11 92 13 92 16 97
高—中
8～11
高—低
28～34
中—低
18～2440000 13 113 16 113 19 119
50000 15 134 18 134 22 142
63000 18 161 21 161 26 170
90000 22 211 26 211 32 222
120000 28 263 33 263 41 277
150000 33 311 39 311 48 329
180000 37 358 44 358 54 378
240000 46 462 54 462 66 487
表18330kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 37 247 44 247 54 260
14～15120000 47 306 55 306 68 323
150000 56 362 66 362 81 382
180000 64 415 75 415 93 438
240000 80 515 94 515 116 543
360000 109 722 129 722 158 762
370000 111 736 131 736 162 777
400000 118 780 139 780 171 824
720000 183 1212 216 1212 266 1280
表19330kV油浸式三相三绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW
90000 42 302 50 302 62 318 高—中24～
26
高—低14～
15
中—低8～9120000 53 374 62 374 77 394
150000 63 442 74 442 91 466
180000 72 507 85 507 104 535
240000 89 629 105 629 130 66415表20330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器能效等级（串联绕组末端调压，中压110kV）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 25 237 29 237 36 250 高—中10～
11
高—低24～
26
中—低12～
14120000 31 292 36 292 45 308
150000 37 347 44 347 54 366
180000 42 396 50 396 62 418
240000 53 492 62 492 77 520
360000 72 668 85 668 104 705
表21330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（串联绕组末端调压，中压110kV）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW
90000 26 235 31 235 38 248 高—中10～
11
高—低24～
26
中—低12～
14120000 32 292 38 292 47 308
150000 38 345 45 345 55 364
180000 43 396 51 396 63 418
240000 54 492 64 492 79 520
360000 74 668 87 668 107 705
表22330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（中压110kV线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW
90000 27 251 32 251 39 265 高—中10～
11
高—低26～
28
中—低16～
17120000 34 311 40 311 49 329
150000 40 369 47 369 58 390
180000 46 423 54 423 66 447
240000 56 526 66 526 82 555
360000 76 713 90 713 111 752
表23330kV油浸式三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器能效等级（中压220kV线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kWGB××××—××××
1690000 13 264 15 264 18 278
高—中
10～11120000 16 327 19 327 23 345
150000 19 388 22 388 27 409
180000 21 445 25 445 31 469
240000 27 552 32 552 39 582
360000 37 752 44 752 54 794
表24330kV油浸式三相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（中压220kV线端调压）
额定容量kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
90000 14 264 16 264 20 278
高—中
10～11120000 17 327 20 327 25 345
150000 20 388 24 388 30 409
180000 23 445 27 445 34 469
240000 29 552 34 552 42 582
360000 40 753 47 753 58 795
表25500kV油浸式单相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗
(75℃)
kW
100000 34 203 40 203 49 214
14120000 39 234 46 234 56 247
200000 63 342 74 342 91 361
223000 68 371 81 371 99 391
240000 72 392 85 392 105 413
260000 77 414 91 414 112 437
380000 102 549 121 549 149 580
16或18400000 106 570 125 570 154 601
410000 108 581 128 581 158 613
484000 123 657 145 657 178 694
表26500kV油浸式三相双绕组无励磁调压电力变压器能效等级
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
120000 41 356 49 356 60 375 1417160000 50 441 59 441 72 466
240000 69 599 81 599 100 632
300000 80 707 94 707 116 746
370000 94 810 111 810 136 855
400000 96 855 114 855 140 903
420000 102 860 120 860 148 907
14或16480000 110 954 130 954 160 1007
600000 143 1202 169 1202 208 1268
720000 168 1382 198 1382 244 1458
750000 173 1422 205 1422 252 1501
16或18780000 176 1467 208 1467 256 1549
860000 190 1575 224 1575 276 1663
1140000 237 1949 280 1949 344 2057
1170000 242 1980 286 1980 352 2090
表27500kV油浸式单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
120000 28 207 33 207 40 219
高—中12
高—低34～38
中—低20～22167000 33 248 39 248 48 261
250000 47 333 55 333 68 352
334000 58 428 68 428 84 451
400000 66 491 78 491 96 518
120000 28 221 33 221 40 233
高—中12
高—低42～46
中—低28～30167000 33 261 39 261 48 276
250000 47 356 55 356 68 375
334000 58 459 68 459 84 485
400000 66 522 78 522 96 551
120000 28 221 33 221 40 233
高—中14～15
高—低42～46
中—低28～30167000 33 261 39 261 48 276
250000 47 356 55 356 68 375
334000 58 459 68 459 84 485
400000 66 522 78 522 96 551
表28500kV油浸式单相三绕组有载调压自耦电力变压器能效等级（中压线端调压）
额定容量
kVA1级 2级 3级
短路阻抗% 空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW空载损耗
kW负载损耗(75℃)
kW
120000 28 212 33 212 40 223 高—中12GB××××—××××
18高—低34～38
中—低20～22167000 33 257 39 257 48 271
250000 47 342 55 342 68 361
334000 61 441 72 441 88 466
400000 72 504 85 504 104 532
120000 28 225 33 225 40 238
高—中12
高—低42～46
中—低28～30167000 33 270 39 270 48 285
250000 47 365 55 365 68 385
334000 61 477 72 477 88 504
400000 72 549 85 549 104 580
120000 28 225 33 225 40 238
高—中14～15
高—低42～46
中—低28～30167000 33 270 39 270 48 285
250000 47 365 55 365 68 385
334000 61 477 72 477 88 504
400000 72 549 85 549 104 580
表296kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（6~7.2kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级
短路阻抗%额定容量 空载损耗 负载损耗(75℃) 空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃)
kVA W W W W W W
500 385 3900 430 4330 480 5410
4.0~8.0630 460 4460 510 4960 570 6200
800 560 5400 630 6000 700 7500
1000 665 7415 745 8240 830 10300
1250 780 8640 870 9600 970 12000
1600 940 10440 1050 11600 1170 14500
2000 1085 13180 1225 14640 1360 18300
表306kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（6~7.2kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级
短路阻抗% 额定容量 空载损耗负载损耗F
（120℃）空载损耗负载损耗F
（120℃）空载损耗负载损耗F（120℃）
kVA W W W W W W
500 670 4390 790 4390 930 4880
5.0~10.0
630 775 5290 910 5290 1070 588019800 875 6265 1035 6265 1215 6960
1000 1020 7315 1205 7315 1415 8130
1250 1205 8720 1420 8720 1670 9690
1600 1415 10555 1665 10555 1960 11730
2000 1760 13005 2075 13005 2440 14450
表3110kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（10~12kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级
短路阻抗% 额定容量 空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃)
kVA W W W W W W
500 385 3900 430 4330 480 5410
4.0~8.0630 460 4460 510 4960 570 6200
800 560 5400 630 6000 700 7500
1000 665 7415 745 8240 830 10300
1250 780 8640 870 9600 970 12000
1600 940 10440 1050 11600 1170 14500
2000 1085 13180 1225 14640 1360 18300
2500 1280 15270 1440 16960 1600 21200
3000 1547 16797 1719 18664 1909 23330
3150 1606 17978 1784 19976 1982 24970
表3210kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（10~12kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级 短路阻抗%
额定容量 空载损耗负载损耗F
（120℃）空载损耗负载损耗F
（120℃）空载损耗负载损耗F
（120℃）
kVA W W W W W W
500 670 4390 790 4390 930 4880
5.0~10.0630 775 5290 910 5290 1070 5880
800 875 6265 1035 6265 1215 6960
1000 1020 7315 1205 7315 1415 8130
1250 1205 8720 1420 8720 1670 9690
1600 1415 10555 1665 10555 1960 11730
2000 1760 13005 2075 13005 2440 14450
2500 2080 15445 2450 15445 2880 17170GB××××—××××
203150 2520 19095 2965 19095 3488 21217
表3335kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（35~38.5kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级
额定容量 空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃) 短路阻抗%
kVA kW kW kW kW kW kW
1000 0.6 10.4 0.8 10.4 0.9 10.9
6.0~14.01250 0.8 12.5 0.9 12.5 1.1 13.2
1600 0.9 14.9 1.1 14.9 1.3 15.8
2000 1.2 16.5 1.4 16.5 1.5 17.4
2500 1.4 17.6 1.7 17.6 1.8 19.6
3000 1.6 20.3 1.9 20.3 2.1 22.5
3150 1.7 20.7 2.0 20.7 2.2 23.0
4000 2.0 24.6 2.3 24.6 2.6 27.3
4500 2.2 27.1 2.6 27.1 3.0 30.1
5000 2.4 28.2 2.8 28.2 3.2 31.3
6300 2.9 31.5 3.4 31.5 3.8 35.0
8000 4.0 34.6 4.7 34.6 5.2 38.1
10000 4.8 40.8 5.7 40.8 6.3 45.3
表3435kV干式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（35~38.5kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级
短路阻抗% 额定容量 空载损耗负载损耗F
（120℃）空载损耗负载损耗F
（120℃）空载损耗 负载损耗F（120℃）
kVA kW kW kW kW kW kW
1000 1.4 9.4 1.6 9.4 1.7 10.4
6.0~14.01250 1.6 11.4 1.8 11.4 2.0 12.7
1600 1.9 13.9 2.1 13.9 2.3 15.4
2000 2.2 16.4 2.5 16.4 2.7 18.2
2500 2.6 19.6 2.9 19.6 3.2 21.8
3000 3.2 21.6 3.5 21.6 3.9 24.0
3150 3.5 22.1 3.9 22.1 4.3 24.5
4000 4.1 26.5 4.5 26.5 5.0 29.4214500 4.4 29.1 4.9 29.1 5.4 32.3
5000 4.8 31.4 5.4 31.4 6.0 34.9
6300 5.7 36.7 6.4 36.7 7.1 40.8
8000 6.9 44.3 7.6 44.3 8.5 49.2
10000 8.2 52.1 9.1 52.1 10.2 57.9
表3566kV油浸式三相双绕组无励磁调压新能源发电侧（光伏用、风电用、储能用）变压器
能效等级（66~72.5kV/0.4~1.14kV）
1级 2级 3级
短路阻抗% 额定容量 空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃)空载损耗 负载损耗(75℃)
kVA kW kW kW kW kW kW
3150 2.2 20.7 2.6 20.7 2.9 23.0
6.0~14.04000 2.6 24.6 3.1 24.6 3.4 27.3
5000 3.1 27.6 3.7 27.6 4.1 30.7
6300 4.0 30.8 4.7 30.8 5.2 34.2
8000 4.9 36.5 5.8 36.5 6.4 40.5
10000 5.8 43.0 6.8 43.0 7.6 47.8
12500 6.8 51.1 8.1 51.1 8.9 56.8
16000 8.3 62.8 9.8 62.8 10.8 69.8
20000 9.7 76.1 11.4 76.1 12.7 84.6