CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM  
 
 
 
QCVN     :2023/BCT  
  
 
QUY CHU ẨN KỸ THUẬT QU ỐC GIA  
VỀ AN TOÀN Đ ỐI VỚI CÁP  ĐIỆN PHÒNG N Ổ SỬ DỤNG 
TRONG M Ỏ HẦM LÒ  
 
National technical regulation on safety  
for explosion -proof electrical cables  used in underground mine  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀ N ỘI - 2023 
 
DỰ THẢO 2 QCVN      :2023/BCT  
2 
  
LỜI NÓI Đ ẦU 
QCVN    :2023 /BCT do Tổ soạn thảo Quy chu ẩn kỹ thuật Quốc gia v ề 
an toàn  đối với cáp đi ện phòng n ổ sử dụng trong m ỏ hầm lò biên so ạn, Cục Kỹ 
thuật an toàn và Môi trư ờng công nghi ệp - Bộ Công Thương  trình duy ệt, Bộ 
Khoa h ọc và Công ngh ệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành  theo 
Thông tư s ố    /2023/TT-BCT ngày    tháng    năm 20 23. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   QCVN        :202 3/BCT    
3 
 QUY CHUẨN  KỸ THUẬT QUỐC GIA  
VỀ AN TOÀN  ĐỐI VỚI  CÁP ĐIỆN  PHÒNG NỔ   
SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ  
 
Natio nal tec hnical regulation on safety  
for explosion -proof electrical cables  used in underground mine  
 
I. QUY ĐỊNH CHUNG  
1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy chu ẩn kỹ thuật này quy đ ịnh các yêu c ầu kỹ thuật an toàn và qu ản 
lý đối với cáp điện sử dụng trong  mỏ hầm lò có khí cháy và b ụi nổ (sau đây g ọi 
là cáp đi ện phòng n ổ), có mã HS  quy đ ịnh tại phụ lục A.     
2. Đối tượng áp dụng  
Quy chu ẩn kỹ thuật này áp d ụng đ ối với các tổ chức, cá nhân  sản 
xuất, nh ập khẩu, thử nghiệm, ki ểm định, sử dụng và các cá nhân khác có 
liên qua n đến cáp đi ện phòng n ổ sử dụng trong m ỏ hầm lò trên lãnh th ổ 
Việt Nam .  
 3. Giải thích t ừ ngữ 
3.1. Khí quy ển nổ là hỗn hợp của các ch ất dễ cháy ở dạng khí, hơi, b ụi, 
sợi hoặc vật bay với không khí,  trong đi ều kiện khí quy ển mà sau khi b ắt cháy, 
cho phép n gọn lửa lan truy ền tự duy trì.  
3.2. Cáp đi ện phòng n ổ là loại cáp đi ện, có ru ột dẫn làm b ằng đồng ủ có 
hoặc không có ph ủ thiếc, có đ ộ bền cơ h ọc và đ ộ bền cách đi ện cao, có màn 
chắn bán d ẫn hoặc kim lo ại, có v ỏ bọc kháng cháy đ ể sử dụng trong các m ỏ 
hầm lò có khí cháy và b ụi nổ. 
3.3. Vỏ bọc kháng cháy  là vỏ bọc ngoài c ủa cáp phòng n ổ đảm bảo tính   
năng không lan truy ền sự cháy khi ng ọn lửa đốt cháy đã t ắt.   
3.4. Màn ch ắn là lớp bao b ọc bên ngoài cách đi ện của lõi đơn ho ặc các 
lõi và có tính d ẫn điện, bằng cao su bán d ẫn điện, băng v ải bán d ẫn điện, lưới 
đồng ho ặc băng đ ồng.  
3.5. Vỏ bọc kim  là lớp bảo vệ cơ học cho cáp đư ợc làm t ừ kim lo ại. 
3.6 Vỏ bọc là vỏ bọc bên ngoài c ủa cáp đi ện phòng n ổ. 
3.7. Cáp c ứng là cáp có ru ột được làm t ừ các s ợi đồng cứng cấp 1 và 2 
theo yêu c ầu kỹ thuật trong Điều 5 c ủa TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004).  
3.8. Cáp m ềm là cáp có ru ột được làm t ừ các s ợi đồng m ềm cấp 5 và 
cấp 6 theo yêu c ầu kỹ thuật trong Điều 6 c ủa TCVN 6612:2007 (IEC 
60228:2004).   QCVN      :2023/BCT  
4 
 II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN  
4. Tài li ệu viện dẫn 
4.1. QCVN QTĐ -5:2009/BCT Quy chu ẩn kỹ thuật quốc gia v ề kỹ thuật 
điện - Tập 5 Ki ểm định trang thi ết bị hệ thống đi ện. 
 4.2. QCVN 01:2011/BCT Quy chu ẩn kỹ thuật quốc gia v ề an toàn trong 
khai thác than h ầm lò.  
 4.3. QCVN 04:2017/BCT Qu y chu ẩn kỹ thuật quốc gia v ề an toàn trong 
khai thác qu ặng hầm lò.  
 4.4. TCVN 6099 -1-2007 (IEC 60060 -1:1989) K ỹ thuật thử nghiệm điện 
áp cao - Phần 1: Đ ịnh nghĩa chung và yêu c ầu thử nghiệm. 
 4.5. TCVN 6612 :2007 ( IEC 60228:2004) Ru ột dẫn của cáp cách đi ện 
 4.6. TCVN 6613 -1-2:2010 (IEC 60332 -1-2:2004), Th ử nghiệm cáp đi ện 
và cáp quang trong đi ều kiện cháy - Phần 1-2: Th ử nghiệm cháy lan theo 
chiều thẳng đứng đối với một dây có cách đi ện hoặc một cáp - Quy trình ứng 
với ngu ồn cháy b ằng khí tr ộn trư ớc có công suất 1 kW  
 4.7. TCVN 6613 -3-10:2010 (IEC 60332 -3-10:2009), Th ử nghiệm cáp 
điện và cáp quang trong đi ều kiện cháy - Phần 3-10: Th ử nghiệm cháy lan 
theo chi ều thẳng đứng đối với cụm dây ho ặc cụm cáp l ắp đặt thẳng đứng - 
Trang thi ết bị thử nghiệm. 
 4.8. TCVN 9618 -21:2013 (IEC 60331 -21:1999), Th ử nghiệm cáp đi ện 
trong đi ều kiện cháy - tính toàn v ẹn của mạch đi ện - Phần 21: Quy trình và 
yêu c ầu - cáp có đi ện áp danh đ ịnh đến và b ằng 0,6/1,0 kV  
 4.9. TCVN 9615 -1:2013 (IEC 60245 -1:2008) Cáp cách đi ện bằng cao 
su-Điện áp danh đ ịnh đến và b ằng 450/750 V - Phần 1: Yêu c ầu chung . 
 4.10. TCVN 10888 -0:2015 (IEC 60079 -0:2011) Khí quy ển nổ - Phần 0:  
4.11. TCVN 7079 -17:2003 Thi ết bị điện dùng trong m ỏ hầm lò - Phần 
17: Ki ểm tra và b ảo dưỡng thi ết bị. 
 4.12. MT 818  (1~13) -2009 煤矿用电缆  - 第(1~13) 部分: (Cáp cho m ỏ than 
- Phần 1~13). 
4.13. IEC 60079 -14:2013 Explosive atmospheres - Part 14: Electrical 
installations design, selection and erection ( Khí quy ển nổ - Phần 14: Thi ết kế 
lắp đặt điện, lựa chọn và l ắp ráp ). 
4.14. IEC 60079 -17:2013 Explosive atmospheres - Part 17: Electrical 
installations inspection and maintenance (Khí quy ển nổ - Phần 17: Ki ểm tra và 
bảo dưỡng lắp đặt điện).    
5. Phân loại cáp  điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò  
  5.1. Phân lo ại theo dạng lắp đặt  
  5.1.1 . Cáp dạng cứng để lắp đặt cố định; 
  5.1.2 . Cáp dạng mềm để lắp đặt di đ ộng ho ặc cố định;   QCVN        :202 3/BCT    
5 
   5.2. Phân lo ại theo ch ức năng s ử dụng 
  5.2.1 . Cáp thông tin đ ể truyền dẫn các lo ại dữ liệu và đo lư ờng; 
  5.2.3 . Cáp tín hi ệu để truyền dẫn các tín hi ệu điều khi ển và tự động hóa;  
  5.2.4 . Cáp cho đèn ắc quy cài mũ th ợ mỏ 
  5.2.5 . Cáp chi ếu sáng c ấp điện cho h ệ thống chi ếu sáng c ố định; 
  5.2.6 . Cáp động lực cấp điện cho các ph ụ tải. 
  5.3. Phân lo ại theo s ố ruột dẫn điện 
  5.3.1. Cáp m ột ruột 
  5.3.2. Cáp nhi ều ruột  
  5.4. Phân lo ại theo cách đi ện 
  5.4.1. Cáp có cách đi ện bằng cao su h ợp chất EPR ho ặc HEPR ; 
  5.4.2. Cáp có cách đi ện bằng nh ựa PVC;  
  5.4.3. Cáp có cách đi ện bằng Poyethylen liên k ết ngang XLPE.  
  6. Yêu c ầu chung c ủa cáp điện phòng n ổ  
6.1. C áp đi ện phòng n ổ dùng  trong m ỏ hầm lò có khí cháy và b ụi nổ 
phải thỏa mãn các yêu c ầu của cáp  điện thông thư ờng sử dụng trong môi 
trường không có khí cháy, b ụi nổ và các yêu c ầu tại Quy chu ẩn kỹ thuật này . 
6.2. Điện áp danh đ ịnh của cáp  điện phòng n ổ được biểu thị bằng U o/U 
và đơn v ị là kV. Uo là điện áp danh đ ịnh tần số công nghi ệp giữa ruột dẫn và 
đất hoặc màn ch ắn kim lo ại mà cáp  điện phòng n ổ được thiết kế, U là điện áp 
danh đ ịnh tần số công nghi ệp giữa các ru ột dẫn mà cáp  điện phòng n ổ được 
thiết kế.  
6.3. Giá trị điện áp danh đ ịnh của cáp  điện phòng n ổ sử dụng trong m ỏ 
hầm lò gồm: 0.3/0.5 kV, 0.38/0.66 kV, 0.66/1.14 kV, 1.9/3.3 kV, 3.6/6 kV, 6/10 
kV, 8.7/10 kV.   
6.4. Tên và ký hi ệu của cáp  điện phòng n ổ      
6.4.1. Trên v ỏ của cáp  điện phòng n ổ phải ghi các ký  hiệu cáp và ch ỉ số 
chiều dài c ủa cáp , có màu tương ph ản với màu c ủa vỏ cáp và kho ảng cách in 
cách nhau là 1 mét.  
6.4.2. Ký hi ệu của cáp  điện phòng n ổ phải có các ký t ự bằng ch ữ và số 
thể hiện được các thông s ố sau: 
6.4.2.1. Ký tự chữ thể hiện: loại cáp , chức năng s ử dụng, kết cấu, điện 
áp danh đ ịnh của điện áp pha  của cáp . 
6.4.2.2. Ký t ự số thể hiện: chỉ số lõi m ạch lực và ti ết diện mặt cắt ngang , 
chỉ số lõi nối đất và ti ết diện mặt cắt ngang , chỉ số lõi đi ều khi ển và ti ết diện 
mặt cắt ngang . Đơn vị tính là mm2, kết nối các ký t ự số là dấu “x”.  
6.5. Ruột dẫn điện 
6.5.1. Ruột dẫn điện của cáp đi ện phòng n ổ phải được làm b ằng đồng ủ. QCVN      :2023/BCT  
6 
 6.5.2. Ruột dẫn điện của cáp c ứng 
6.5.2.1. Ruột dẫn điện của cáp c ứng sử dụng dây đ ồng đ ặc một sợi 
dạng tròn có đi ện trở tuân t hủ theo quy đ ịnh tại Bảng 1. 
Bảng 1. Ruột dẫn một sợi dạng tròn dùng cho cáp m ột lõi và nhi ều lõi 
 
Mặt cắt danh 
nghĩa  (dạng 
tròn)  
mm2 Điện trở lớn nh ất của ruột dẫn 
bằng đ ồng ủ ở 20 °C 
Không ph ủ kim 
loại 
Ω/km Phủ kim lo ại 
Ω/km 
0,5 36,0 36,7 
0,75 24,5 24,8 
1,0 18,1 18,2 
1,5 12,1 12,2 
2,5 7,41 7,56 
4 4,61 4,70 
6 3,08 3,11 
10 1,83 1,84 
16 1,15 1,16 
25 0,727  - 
35 0,524  - 
50 0,387  - 
70 0,268  - 
95 0,193  - 
120 0,153  - 
150 0,124  - 
185 0,101  - 
240 0,0775  - 
300 0,0620  - 
400 0,0465  - 
  
6.5.2.2. Ruột dẫn bện của cáp c ứng 
6.5.2.2.1. Các s ợi trong t ừng ru ột dẫn phải có cùng đư ờng kính danh nghĩa.    QCVN        :202 3/BCT    
7 
 6.5.2.2.2. Số lượng sợi trong t ừng ru ột dẫn không đư ợc nhỏ hơn s ố lượng tối 
thiểu tương ứng có kết cấu và đi ện trở theo quy đ ịnh tại Bảng 2. 
Bảng 2. Ruột dẫn bện của cáp c ứng dùng cho cáp m ột lõi và nhi ều lõi 
Mặt cắt 
danh 
nghĩa  
mm2 Số lượng sợi tối thiểu trong 
ruột dẫn bện Điện  trở lớn nh ất của ruột 
dẫn bằng đ ồng ủ ở 20 oC 
Tròn  Tròn b ện 
chặt Định hình  Sợi không ph ủ 
kim lo ại 
Ω/km Sợi phủ kim 
loại 
Ω /km 
0,5 7 - - 36,0 36,7 
0,75 7 - - 24,5 24,8 
1,0 7 - - 18,1 18,2 
1,5 7 6 - 12,1 12,2 
2,5 7 6 - 7,41 7,56 
4 7 6 - 4,61 4,70 
6 7 6 - 3,08 3,11 
10 7 6 - 1,83 1,84 
16 7 6 - 1,15 1,16 
25 7 6 6 0,727  0,734  
35 7 6 6 0,524  0,529  
50 19 6 6 0,387  0,391  
70 19 12 12 0,268  0,270  
95 19 15 15 0,193  0,195  
120 37 18 18 0,153  0,154  
150 37 18 18 0,124  0,126  
185 37 30 30 0,0991  0,100  
240 37 34 34 0,0754  0,0762  
300 61 34 34 0,0601  0,0607  
400 61 53 53 0,0470  0,0475  
500 61 53 53 0,0366  0,0369  
630 91 53 53 0,0283  0,0286  
 
6.5.3. Ruột dẫn bện của cáp mềm  
6.5.3.1. Ru ột dẫn điện của cáp m ềm  QCVN      :2023/BCT  
8 
 6.5.3.1.1. Các s ợi trong t ừng ru ột dẫn phải có cùng đư ờng kính danh 
nghĩa.  
6.5.3.1.2. Đường kính c ủa các s ợi trong t ừng ru ột dẫn không đư ợc vượt 
quá giá tr ị lớn nhất tương ứng có kết cấu và đi ện trở theo quy đ ịnh tại Bảng 3. 
Bảng 3. Ruột dẫn điện của cáp m ềm dùng cho cáp m ột lõi và  
cáp nhi ều lõi 
Mặt cắt danh 
nghĩa  
mm2 Đường kính l ớn nh ất của 
các s ợi trong ru ột dẫn bện 
mm Điện trở lớn nh ất của ruột 
dẫn ở 20 °C 
Cáp m ềm Cáp đ ặc biệt 
mềm Sợi không 
phủ kim lo ại 
Ω/km Sợi phủ kim 
loại 
Ω /km 
0,5 0,21 0,16 39,0 40,1 
0,75 0,21 0,16 26,0 26,7 
1,0 0,21 0,16 19,5 20,0 
1,5 0,26 0,16 13,3 13,7 
2,5 0,26 0,16 7,98 8,21 
4 0,31 0,16 4,95 5,09 
6 0,31 0,21 3,30 3,39 
10 0,41 0,21 1,91 1,95 
16 0,41 0,21 1,21 1,24 
25 0,41 0,21 0,780  0,795  
35 0,41 0,21 0,554  0,565  
50 0,41 0,31 0,386  0,393  
70 0,51 0,31 0,272  0,277  
95 0,51 0,31 0,206  0,210  
120 0,51 0,31 0,161  0,164  
150 0,51 0,31 0,129  0,132  
185 0,51 0,41 0,106  0,108  
240 0,51 0,41 0,0801  0,0817 
300 0,51 0,41 0,0641  0,0654  
400 0,51  0,0486  0,0495  
500 0,61  0,0384  0,0391    QCVN        :202 3/BCT    
9 
 Mặt cắt danh 
nghĩa  
mm2 Đường kính l ớn nh ất của 
các s ợi trong ru ột dẫn bện 
mm Điện trở lớn nh ất của ruột 
dẫn ở 20 °C 
Cáp m ềm Cáp đ ặc biệt 
mềm Sợi không 
phủ kim lo ại 
Ω/km Sợi phủ kim 
loại 
Ω /km 
630 0,61  0,0287  0,0292  
 
6.5.4. D òng đi ện cho phép c ủa cáp  điện phòng n ổ ở nhiệt độ môi trư ờng 
xung quanh là 25°C theo quy đ ịnh tại Bảng 4.  
Bảng 4. Dòng đi ện cho phép liên t ục của ruột dẫn đồng ủ ở 25°C  
Tiết diện danh nghĩa  của ruột dẫn 
bằng đ ồng ủ  
mm2 Dòng đi ện cho phép  liên t ục 
A 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 28 
37 
46 
63 
85 
110 
135 
170 
205 
250 
295 
320 
Lưu ý: nhi ệt độ tối đa c ủa dây d ẫn 75 ℃. 
6.5.5. Hệ số chuy ển đổi của dòng đi ện cho phép  của cáp  điện phòng n ổ ở các 
nhiệt độ môi trư ờng khác nhau quy đ ịnh tại Bảng 5.  
Bảng 5 - Hệ số chuy ển đổi 
Nhiệt độ môi trư ờng xung 
quanh   ℃ Hệ số chuy ển đổi 
30 
35 0.93 
0.87 QCVN      :2023/BCT  
10 
 40 
45 
50 0.80 
0.73 
0.66 
 
6.6. Cách đi ện của ruột cáp  
6.6.1. V ật liệu cách đi ện phải là ch ất điện môi dạng đùn thu ộc một trong 
các lo ại vật liệu được quy đ ịnh tại Bảng 6.  
Bảng 6. Hợp chất cách đi ện 
Hợp chất cách đi ện Ký hi ệu 
a) Nh ựa nhi ệt dẻo   
Polyvinyl clorua đư ợc sử dụng cho cáp có đi ện áp danh 
định U o/U  1.8/3 kV  PVC/A  
Polyvinyl clorua đư ợc sử dụng cho cáp có đi ện áp danh 
định U o/U  3.6 /6 kV  PVC/B  
b) Liên k ết ngang  
Cao su etylen propylen ho ặc tương t ự (EPM ho ặc EPDM)  EPR  
Cao su cao phân t ử hoặc cao su etylen propylen có đ ộ 
cứng cao  HEPR  
Polyetylen liên k ết ngang  XLPE  
 
6.6.2. Nhi ệt độ cao nh ất của ruột cáp đối với các lo ại hợp chất cách đi ện 
được quy đ ịnh tại Bảng 7. 
Bảng 7. Nhiệt độ cao nh ất của ruột cáp đối với các lo ại khác nhau c ủa 
hợp chất cách đi ện 
 
Hợp chất cách đi ện Nhiệt độ cao nh ất của ruột dẫn 
0C 
Làm vi ệc bình 
thường Ngắn mạch 
(thời gian dài 
nhất là 5s)  
Polyvinyl clorua 
PVC/A  Mặt cắt ngang 
của ruột dẫn ≤ 
300 mm2. 70 160 
Mặt cắt ngang 
của ruột dẫn > 
300 mm2. 70 140   QCVN        :202 3/BCT    
11 
 Polyetylen liên k ết 
ngang  XLPE  90 250 
Cao su etylen 
propylen  EPR và HEPR  90 250 
 
6.6.3. Đ ộ dày danh nghĩa c ủa lớp cách đi ện tại điểm mỏng nh ất không 
được nhỏ hơn 90  % giá tr ị danh n ghĩa tr ừ đi 0,1  mm. 
 6.6.4. Cách đi ện của ruột cáp  phải chịu thử nghiệm điện áp t ần số công 
nghiệp với ruột cáp được ngâm trong nư ớc có giá tr ị điện áp đư ợc quy đ ịnh tại 
Bảng 8, kết quả không có s ự phóng đi ện đánh th ủng cách đi ện của ruột dẫn. 
Bảng 8. Thử nghi ệm điện áp t ần số nguồn ngâm nư ớc 
 Loại lõi đư ợc 
cách đi ện Điện áp đ ịnh m ức 
kV Điện áp th ử 
nghi ệm (giá tr ị 
hiệu dụng) 
kV Thời gian áp d ụng 
điện áp, 
Phút 
Lõi ngu ồn 8.7/10  30.5 
5 6/10 21 
3.6/6  12.5 
1.9/3.3  6.8 
0.66/1.14  3.7 
0.38/0.66  3.0 
0.3/0.5  2.0 
Lõi đi ều khi ển - 1.5 5 
  
6.6.5. Không đư ợc có s ự liên k ết bám dính gi ữa lớp cách đi ện với: 
6.6.5.1. Dây dẫn. 
6.6.5.2. Lớp màn ch ắn bán d ẫn. 
6.6.5.3. Vỏ bọc. 
 6.7. Màn ch ắn kim lo ại để bảo vệ tuân th ủ theo quy đ ịnh tại Điều 9 c ủa 
TCVN 5935 -1:2013 (IEC 60502 -1:2009) . 
6.8. Cáp sử dụng cho các m ỏ hầm lò ph ải có l ớp màn ch ắn bảo vệ bọc 
quanh các cách đi ện của ruột dẫn điện, màn ch ắn bảo vệ được làm b ằng m ột 
trong các lo ại sau: cao su bán d ẫn, băng v ải bán d ẫn, lưới kim lo ại bằng đồng 
hoặc băng đ ồng. 
 6.9. Lớp màn đư ợc chắn ép đùn hoặc quấn quanh cách đi ện của ruột 
dẫn phải có th ể bóc ra kh ỏi lớp cách đi ện và b ề mặt cách đi ện của phần bị 
tước không đư ợc có hư h ỏng ho ặc tàn dư c ủa lớp màn ch ắn bán d ẫn. 
 6.10. Lõi cáp  QCVN      :2023/BCT  
12 
  6.10.1. Các lõi cáp gồm lõi mạch lực và các lõi đi ều khi ển phải được 
được xoắn lại với nhau, bư ớc xoắn của lõi cáp và cách b ố trí của các ru ột cáp 
phụ thuộc vào lo ại cáp c ụ thể và đư ợc cho trong các tài li ệu kỹ thuật của nhà 
sản xuất cáp. 
 6.10.2. Các lõi cáp ph ải được phân bi ệt bằng m àu đảm bảo không có 
các lõi cáp có màu gi ống nhau , dễ ràng phân bi ệt các lõi ngu ồn, lõi đi ều khi ển 
và lõi tiếp đất được bố trí có vỏ bán d ẫn màu đen ho ặc để ruột đồng trần. 
 6.11. Vỏ bọc kim b ảo vệ cáp  
Vỏ bọc kim đ ể bảo vệ cơ h ọc cho cáp c ứng lắp cố định, được làm t ừ 
các s ợi thép m ạ kẽm ho ặc băng thép m ạ kẽm, các thông s ố cho trong tài li ệu 
kỹ thuật của cáp c ụ thể do nhà s ản xuất cung c ấp.   
 6.12. Vỏ bọc  
 6.12.1. V ỏ bọc của cáp tuân th ủ theo quy đ ịnh tại Điều 13 c ủa TCVN 
5935 -1:2013 (IEC 60502 -1:2009) . 
 6.12.2. V ỏ bọc của cáp phòng n ổ sử dụng cho m ỏ hầm lò ph ải có tính 
chống cháy và đư ợc thử nghiệm thỏa mãn tiêu chu ẩn TCVN 6613 -1-2:2010 
(IEC 60332 -1-2:2004) và TCVN 6613 -2-10:2010 (IEC 60332 -2-10:2009) . 
6.12.3. Đối với cáp đư ợc gia cư ờng để tăng đ ộ bền cơ học của cáp vỏ 
bọc bảo vệ phải có hai l ớp gồm vỏ bên trong và vỏ bên ngoài, gi ữa hai l ớp vỏ 
bọc là lớp gia c ố có th ể được làm t ừ các s ợi bện hoặc lớp dây thép b ện.  
6.13. Cáp điện phòng n ổ hoàn thi ện 
6.13.1. Đường kính ngoài c ủa cáp đã hoàn thi ện phải nằm trong ph ạm 
vi thông s ố kỹ thuật do nhà s ản xuất cung c ấp đư ợc chỉ định trong tài li ệu của 
từng lo ại cáp.  
6.13.2. Khả năng ch ống va đ ập cơ h ọc, cáp có ti ết diện danh nghĩa t ừ 
16mm2 trở lên ph ải đáp ứng yêu c ầu về va đập cơ h ọc, số lần tác đ ộng đư ợc 
quy đ ịnh như sau:   
6.13.2.1. Tiết diện danh nghĩa c ủa lõi ngu ồn (16  đến 35) mm2: 2 lần 
6.13.2.2. Tiết diện danh đ ịnh của lõi ngu ồn (50  đến 150) mm2: 3 lần 
6.13.2.3. Kết quả thử nghiệm va đ ập rơle phát hi ện rò đi ện không đư ợc 
tác đ ộng. 
6.13.3. Phải có kh ả năng ch ống uốn với thử nghiệm 9000 l ần mà không 
bị ngắn mạch ho ặc hở mạch.  
6.13.4. Bán  kính cong nh ỏ nhất cho phép  đối với: 
6.13.4.1. Cáp m ềm bằng 6 lần đường kính ngoài .   
6.13.4.2. Cáp cứng bằng 15 lần đường kính ngoài.   
6.13.5. Vỏ cáp điện phòng n ổ có mức điện áp khác nhau ph ải sử dụng 
các màu khác nhau đ ể nhận dạng như sau : 
6.13.5.1. Vỏ màu đ ỏ cho cáp có đi ện áp 3.6/6 kV, 6/10 kV và 8.7/10 kV;    QCVN        :202 3/BCT    
13 
 6.13.5.2. Vỏ màu đen cho cáp có đi ện áp 0.66/1.14 kV, 0.38/0/66 kV và 
thấp hơn . 
6.13.6. Tính ch ống cháy c ủa cáp  điện phòng n ổ phải tuân th ủ các yêu 
cầu và phép th ử nghiệm của các tiêu chu ẩn TCVN 6613 -1-2:2010 (IEC 60332 -
1-2:2004) , TCVN 6613 -3-10:2010 (IEC 60332 -2-10:2009)  và TCVN 9618 -
21:2013 (IEC 60331 -21:1999) .  
7. Kết cấu của cáp  điện phòng n ổ sử dụng trong m ỏ hầm lò  
7.1. Dạng kết cấu của cáp mềm di động có điện áp đến 1.14 kV 
 
 
Trong đó: 1 - Lõi d ẫn điện; 2 - dây làm đ ầy; 3 - lớp cách đi ện; 4 - lớp 
bán d ẫn; 5 - lõi tiếp đất; 6 - vỏ bọc 
7.1.1. Thông s ố kỹ thuật của cáp  mềm theo quy đ ịnh tại Bảng 9, Bảng 
10 và Bảng 11. 
Bảng 9. Thông s ố kích thư ớc cáp mềm có đi ện áp đ ịnh m ức 
0.38/0.66kV  
Số lõi × ti ết diện danh 
nghĩa dây d ẫn 
mm2 Độ dày danh nghĩa  
mm Đường 
kính ngoài 
của cáp 
mm 
Lõi m ạch 
lực  Lõi ti ếp đất Cách đi ện 
lõi Vỏ bọc 0.38/0.66  
3x4 1x4 1,4 3,5 22.0～26.5 
3x6 1x6 1,4 3,5 24.0～29.0 
3x10  1x10  1,6 4,0 28.0～32.5 
3x16  1x10  1,6 4,0 30.5～35.5 QCVN      :2023/BCT  
14 
 3x25  1x16  1,8 4,5 35.5～41.0 
3x35  1x16  1,8 4,5 38.5～44.5 
3x50  1x15  2,0 5,0 44.5～51.0 
3x70  1x25  2,0 5,0 49.0～56.0 
3x95  1x25  2,2 5,5 55.5～63.0 
3x120  1x35  2,2 5,5 59.0～67.0 
3x150 1x50  2,4 6,0 65.5～74.0 
Bảng 10. Thông s ố kích thư ớc cáp mềm điện áp đ ịnh m ức 0.66/1.14kV  
Số lõi × ti ết diện danh 
nghĩa dây d ẫn 
mm2 Độ dày danh nghĩa  
mm Đường kính 
ngoài c ủa 
cáp 
mm 
Số lõi 
mạch lực  Lõi ph ụ Cách đi ện 
lõi Vỏ bọc 0.66/1.14  
3x10  1x10  1,8 4,5 30.0～35.0 
3x16  1x10  1,8 4,5 32.5～37.5 
3x25  1x16  2,0 5,0 37.5～43.0 
3x35  1x16  2,0 5,0 40.5～46.5 
3x50  1x15  2,2 5,5 46.5～53.0 
3x70  1x25  2,2 5,5 51.0～58.0 
3x95  1x25  2,4 6,0 57.5～65.0 
3x120  1x35  2,4 6,0 61.0～69.0 
3x150  1x05  2,6 6,0 66.5～75.0 
Lưu ý: Tiết diện của lõi nối đất là giá tr ị tối thiểu. 
 
Bảng 11. Điện trở cách đi ện 
Tiết diện danh 
nghĩa c ủa lõi 
dẫn 
mm2 Điện trở cách 
điện tối thiểu 
ở 20°C  
MΩ/km  Tiết diện danh 
nghĩa c ủa lõi 
dẫn 
mm2 Điện trở cách 
điện tối thiểu 
ở 20°C  
MΩ/km  
4 600 90 200 
6 450 120 200 
10 400 150 180   QCVN        :202 3/BCT    
15 
 16 350 185 180 
25 300 240 160 
35 250 300 140 
50 250 400 140 
70 200   
7.2. Loại cáp m ềm có gia cố có đi ện áp đ ến 1.14 kV   
7.2.1 . Loại cáp mềm có gia c ố sử dụng ph ổ biến theo  quy đ ịnh tại Bảng 
12 
Bảng 1 2. Loại cáp m ềm di đ ộng có gia c ố, cách đi ện cao su, có v ỏ 
bọc cao su đi ện áp đ ến 0.66/1.14 kV  
Kiểu loại Tên Áp d ụng 
MCPJB -
0.66/1.14  Cáp m ềm vỏ bọc cao 
su có gia c ố bện, có lõi  
giám sát , có màn chắn 
cho máy c ắt cắt Kết nối ngu ồn cho đi ện áp đ ịnh 
mức 0,66/1,14kV cho máy c ắt 
than và các thi ết bị tương t ự. 
Cáp có th ể được kéo và s ử dụng 
trực tiếp. 
MCPJR -
0.66/1.14  Cáp m ềm vỏ bọc cao 
su có bọc gia c ố, có lõi  
giám sát , có màn chắn 
cho máy c ắt Kết nối ngu ồn cho đi ện áp đ ịnh 
mức 0,66/1,14kV cho máy  cắt 
than và các thi ết bị tương t ự. 
Nhưng cáp ph ải được sử dụng 
bên trong t ấm bảo vệ. 
 
7.2.2. K ết cấu của cáp m ềm di đ ộng có gia c ố điện áp đ ến 0.66/1.14 kV  
 QCVN      :2023/BCT  
16 
 MCPJR -0.66/1.14  MCPJB -0.66/1.14  
Trong đó: 1 - Lõi d ẫn ngu ồn;  2 - Lõi d ẫn điều khi ển; 3 - Cách đi ện;  
4 - Lớp màn ch ắn bán d ẫn; 5 - Vỏ bọc bên trong; 6 - Ruột dẫn lõi dây giám 
sát; 7 - = Lớp bọc gia c ố, ≠ lớp gia c ố bện; 8 - vỏ bọc bên ngoài  
7.2.3. Thông s ố kỹ thuật của cáp  mềm có lõi gia c ố đến 1.14 kV  theo 
quy đ ịnh tại Bảng 13, Bảng 14. 
Bảng 13. Thông s ố kích thư ớc cáp mềm có lõi gia cố đến 1.14 kV 
Số lõi × ti ết diện danh 
nghĩa  Độ 
dày 
danh 
nghĩa 
cách 
điện 
mm Độ dày 
danh nghĩa 
của Vỏ bọc 
mm Đường kính ngoài c ủa 
cáp 
mm 
Lõi 
nguồn Lõi 
nối 
đất Lõi 
điều 
khiển Lõi 
giám 
sát Lõi 
nguồn Vỏ 
bọc 
bên 
trong  Vỏ 
bọc 
bên 
ngoài  MCPJR -
0.66/1.14  MCPJB -
0.66/1.14  
3x35  16 3x1.5  3x1.5  1.8 1.8 3.0 40.5~46.0  43.5~49.0  
3x50  25 3x1.5  3x1.5  1.8 2.0 3.5 46.5~52.5  49.5~55.7  
3x70  35 3x1.5  3x1.5  1.8 2.0 3.5 51.0~57.5  54.0~61.0  
3x95  50 3x1.5  3x1.5  2.0 2.4 4.0 57.5~64.5  60.5~68  
 
Bảng 14. Điện trở cách đi ện 
Loại lõi Tiết diện danh 
nghĩa  
mm Giá tr ị nhỏ nhất của điện trở 
cách đi ện ở 20°C  
MΩ．km 
Điện áp đ ịnh m ức 0,66/1,14 kV  
Lõi ngu ồn 35 250 
50 250 
70 200 
95 200 
Lõi đi ều khi ển  - ≥ 100  
 
7.3. Loại cáp m ềm có đi ện áp đ ến 6/10 kV    QCVN        :202 3/BCT    
17 
 7.3.1. Loại cáp  mềm có v ỏ bọc cao su ch ống cháy đi ện áp đ ến 6/10 kV  
theo quy đ ịnh tại Bảng 15 
Bảng 15. Loại cáp m ềm có v ỏ bọc cao su điện áp đ ến 6/10 kV  
Kiểu loại Tên Áp d ụng 
MYP -3.6/6  Cáp m ềm di đ ộng, có 
màn ch ắn bán d ẫn, có v ỏ 
bọc cao su cho m ỏ than Điện áp đ ịnh m ức 3,6/6kV k ết 
nối nguồn máy khai thác di 
động 
MYPT -3.6/6  Cáp m ềm di đ ộng, có 
màn ch ắn kim lo ại, có v ỏ 
bọc cao su cho m ỏ than 
MYPT -6/10 Cáp m ềm di đ ộng, có 
màn ch ắn kim lo ại, có vỏ 
bọc cao su cho m ỏ than Điện áp đ ịnh m ức 6/10kV k ết 
nối ngu ồn máy khai thác di 
động 
7.3.2. Kết cấu của cáp phòng n ổ mềm di đ ộng đi ện áp đ ến 6/10 kV  
 
 
  MYP -3,6/6                                 MYPT -3,6/6;  MYPT -6/10 
Trong đó:  
1 - lõi dẫn ngu ồn; 2 - cách đi ện; 3 - lớp bọc kim lo ại (lõi n ối đất); 4 - lõi đi ền 
đầy; 5 - lớp bọc bán d ẫn; 6 - lõi nối đất; 7 - lớp bán d ẫn; 8 - vỏ bọc ngoài  
7.3.3. Thông s ố kỹ thuật của cáp  mềm điện áp đ ến 3.6/6kV  theo quy 
định tại Bảng 16, B ảng 17, Bảng 18 và Bảng 19. 
Bảng 16. Thông s ố kích thư ớc cáp  mềm, điện áp đ ến 3.6/6kV  
Số lõi × Ti ết diện danh đ ịnh 
của dây d ẫn 
mm2 Độ dày danh nghĩa  
mm Đường kính 
ngoài c ủa 
cáp 
mm 
Dây ngu ồn Dây n ối đất Cách đi ện 
dây Vỏ bọc MYP -3.3/6  
3x16  1x16  4,0 5,5 48,0~55,0  QCVN      :2023/BCT  
18 
 3x25  1x16  4,0 5,5 51,0~58,0  
3x35  1x16  4,0 5,5 54,0~61,5  
3x50  1x16  4,0 5,5 58,0~66,0  
3x70  1x25  4,0 6,0 64,0~72,0  
3x95  1x35 4,0 6,0 68,5~77,0  
3x120  1x35  4,0 6,0 71,5~80,0  
3x150  1x50  4,0 6,0 76,0~85,0  
Ghi chú: Ti ết diện của lõi nối đất là giá tr ị tối thiểu 
 
Bảng 17. Thông s ố kích thư ớc cáp mềm, điện áp đến 3.6/6kV  
 
Số lõi × Ti ết diện danh đ ịnh 
của dây d ẫn 
mm2 Độ dày danh n ghĩa 
mm Đường kính 
ngoài c ủa 
cáp 
mm 
Dây ngu ồn Dây n ối đất Cách đi ện 
dây Vỏ bọc MYPT -3.3/6  
3x16  3x16/3  4,0 5,5 49,0~56,0  
3x25  3x16/3  4,0 5,5 51,5~58,5  
3x35  3x16/3  4,0 5,5 54,5~62,0  
3x50  3x16/3  4,0 5,5 58,5~66,0  
3x70  3x25/3  4,0 6,0 64,0~72,0  
3x95  3x35 /3 4,0 6,0 68,0~77,0  
3x120  3x35/3  4,0 6,0 71,5~79,5  
3x150  3x50/3  4,0 6,0 75,5~84,5  
Ghi chú: Ti ết diện của lõi đ ất là giá tr ị tối thiểu 
 
Bảng 18. Thông s ố kích thư ớc cáp  mềm, đi ện áp đ ịnh m ức 6/10kV  
 
Số lõi × Ti ết diện danh đ ịnh 
của dây d ẫn 
mm2 Độ dày d anh nghĩa  
mm Đường kính 
ngoài c ủa cáp  
mm 
Dây ngu ồn Dây n ối đất Cách đi ện 
dây Vỏ bọc MYPT -3.3/6    QCVN        :202 3/BCT    
19 
 3x16  3x16/3  5,0 6,0 54,0~61,0  
3x25  3x16/3  5,0 6,0 57,0~64,5  
3x35  3x16/3  5,0 6,0 59,5~67,5  
3x50  3x16/3  5,0 6,0 63,5~72,0  
3x70  3x25/3  5,0 6,0 68,0~76,5  
3x95  3x35/3  5,0 6,0 72,5~81,0  
3x120  3x35/3  5,0 6,0 75,5~84,5  
3x150  3x50/3  5,0 6,0 79,5~89,5  
Ghi chú: Ti ết diện của lõi đ ất là giá tr ị tối thiểu 
 
Bảng 19. Điện trở cách đi ện 
 
Tiết diện danh 
nghĩa dây d ẫn 
mm2 Giá tr ị điện trở cách đi ện tối thiểu 
của cách đi ện lõi ngu ồn ở 20°C  
Ω/km  
Điện áp đ ịnh 
mức 3,3/6 kV  Điện áp đ ịnh 
mức 6/10 kV  
15 750 850 
25 650 750 
35 550 700 
50 500 600 
70 450 550 
95 400 450 
120 350 450 
150 350 400 
 
7.4. Cáp cứng cách đi ện XLPE vỏ bọc PVC  
Cáp phòng n ổ cứng ru ột đồng có cách đi ện XLPE, vỏ bọc PVC dùng 
cho m ỏ chỉ sử dụng cho các tuy ến cáp c ố định trên các đư ờng lò c ủa mỏ, loại 
cáp ph ổ biến và thông s ố theo quy đ ịnh tại Bảng 20, Bảng 21 và Bảng 22. 
Bảng 20. Loại cáp có cách đi ện XLPE ph ổ biến 
 
Kiểu loại Tên QCVN      :2023/BCT  
20 
 MYJV42  Cáp đi ện có vỏ bọc PVC , có bọc dây thép  dày, 
cách đi ện XLPE dùng cho m ỏ 
MYJV 32 Cáp đi ện có v ỏ bọc PVC, có b ọc dây thép  
mỏng, cách đi ện XLPE dùng cho m ỏ 
MYJV22  Cáp đi ện có v ỏ bọc PVC, có b ọc băng thép, 
cách đi ện XLPE dùng cho m ỏ 
MYJV  Cáp đi ện vỏ bọc PVC đi ện XLPE dùng cho m ỏ 
 
Bảng 21. Thông s ố của cáp M YJV22 đi ện áp 0.6/1 kV  
Số lõi + 
tiết 
diện Chiều 
dày 
cách 
điện  
mm Chiều 
dày v ỏ 
bọc 
mm Đường kính 
ngoài  
mm Khối 
lượng 
riêng  
kg/km R dc 
max 
của 
ruột 
dẫn ở 
20 oC 
Ω/km  Dòng 
điện 
danh 
định 
cho 
phép ở 
20 oC 
A min max 
3x4 0.7 1.8 15.5 19.5 406 4.61 35 
3x6 0.7 1.8 16.6 20.6 492 3.08 45 
3x10  0.7 1.8 19.5 23.5 685 1.83 63 
3x16  0.7 1.8 21.6 25.6 912 1.15 84 
3x25  0.9 1.8 24.7 28.7 1301  0.727  113 
3x35  0.9 1.8 26.8 30.8 1641  0.524  139 
3x50  1.0 1.9 26.1 30.1 1867  0.387  161 
3x70  1.1 2.0 31 35 2834  0.268  204 
3x95  1.1 2.2 34.4 38.4 3681  0.193  252 
3x120  1.2 2.3 37.5 41.5 4486  0.153  291 
3x150  1.4 2.5 41.6 45.6 5477  0.124  333 
3x185  1.6 2.6 45.4 49.4 6669  0.0991  385 
3x240  1.7 2.8 50.7 54.7 8570  0.0754  457 
3x300  1.8 3.0 55.7 59.7 10532  0.0601  527 
 
Bảng 22. Thông s ố của cáp M YJV22 đi ện áp 8.7/10 kV 
 
Số lõi + Chiều Chiều Đường kính Khối R dc Dòng   QCVN        :202 3/BCT    
21 
 tiết 
diện dày 
cách 
điện  
mm dày v ỏ 
bọc 
mm ngoài  
mm lượng 
riêng  
kg/km max 
của 
ruột 
dẫn ở 
20 oC 
Ω/km  điện 
danh 
định 
cho 
phép ở 
20 oC 
A min max 
3x25  4.5 2.6 46.2 50.2 3728  0.727  120 
3x35  4.5 2.7 48.5 52.5 4226  0.524  140 
3x50  4.5 2.8 51.3 55.3 4833  0.387  165 
3x70  4.5 2.9 55.2 59.2 5709  0.268  210 
3x95  4.5 3.0 58.9 62.9 6877  0.193  255 
3x120  4.5 3.1 61.9 65.9 7843  0.153  290 
3x150  4.5 3.2 65.6 69.6 9018  0.124  330 
3x185  4.5 3.3 69.2 73.2 10401  0.0991  375 
3x240  4.5 3.5 74.2 78.2 12601  0.0754  435 
3x300  4.5 3.7 80.3 84.3 15788  0.0601  493 
7.5. Cáp cứng có  cách đi ện PVC , có vỏ bọc PVC      
Cáp điện phòng n ổ ruột đồng cứng có cách đi ện PVC, có v ỏ bọc ngoài 
bằng PVC, có ho ặc không có băng thép b ảo vệ dùng cho m ỏ có đi ện áp đ ến 1 
kV, chỉ sử dụng cho các tuy ến cáp c ố định trên các đư ờng lò c ủa mỏ, loại cáp 
phổ biến và thông s ố theo quy đ ịnh tại Bảng 23, Bảng 24 và Bảng 25. 
Bảng 23. Loại cáp có cách đi ện PVC ph ổ biến 
Loại cáp (0.6/1.0 kV)  Số lõi Tiết diện lõi 
MVV  3 1.5 ~ 300  
MVV22  3 2.5 ~ 300  
MVV  3+1 4 ~ 300  
MVV22  3+1 4 ~ 300  
 
Bảng 24. Thông s ố của cáp  MVV s ố lõi 3 không có băn g thép b ảo 
vệ, điện áp đ ến 1 kV  
Số lõi + 
tiết 
diện Chiều 
dày 
cách 
điện  
mm Chiều 
dày v ỏ 
bọc 
mm Đường kính 
ngoài  
mm Khối 
lượng 
riêng  
kg/km  R dc 
max 
của 
ruột 
dẫn ở Dòng 
điện 
danh 
định 
cho 
phép ở min max QCVN      :2023/BCT  
22 
 20 oC 
Ω/km  20 oC 
A 
3x1.5  0.8 1.8 10.9 14.9 165 12.1 13 
3x2.5  0.8 1.8 11.7 15.7 206 7.41 20 
3x4 1.0 1.8 13.6 17.6 290 4.61 30 
3x6 1.0 1.8 14.7 18.7 367 3.08 37 
3x10  1.0 1.8 17.6 21.6 536 1.83 53 
3x16  1.0 1.8 19.7  23.7 745 1.15 69 
3x25  1.2 1.8 22.8 26.8 1077  0.727  89 
3x35 1.2 1.8 24.9 28.9 1390  0.524  109 
3x50  1.4 1.8 24.6 28.6 1710  0.387  132 
3x70  1.4 1.9 27.8 31.8 2342  0.268  167 
3x95  1.6 2.1 32.1 36.1 3197  0.193  213 
3x120  1.6 2.2 34.6 38.6 3916  0.153  242 
3x150  1.8 2.3 38.5 42.5 4840  0.124  282 
3x185  2.0 2.5 42.3 46.3 5991  0.0991  322 
3x240  2.2 2.7 47.9 51.9 7851  0.0754  385 
3x300  2.4 2.9 53.0 57.0 9770  0.0601  431 
 
Bảng 25. Thông s ố của cáp MVV22 s ố lõi 3+1 , có băng thép b ảo vệ, 
điện áp đ ến 1 kV  
Số lõi + ti ết 
diện Chiều dày 
cách đi ện 
của ruột 
dẫn  
mm Chiều 
dày 
vỏ 
bọc 
mm Đường 
kính ngoài  
mm Khối 
lượng 
riêng  
kg/km  R dc max c ủa 
ruột dẫn ở 20 
oC 
Ω/km  Dòng 
điện 
danh 
định 
cho 
phép ở 
20 oC 
A Lớn Nhỏ min max Lớn Nhỏ 
3x4+1x2.5  1.0 0.8 1.8 17.0 21.0 462 4.61 7.41 30 
3x6+1x4  1.0 1.0 1.8 18.2 22.2 567 3.08 4.61 37 
3x10+1x6  1.0 1.0 1.8 21.3 25.3 792 1.83 3.08 53   QCVN        :202 3/BCT    
23 
 3x16+1x10  1.0 1.0 1.8 23.7 27.7 1067  1.15 1.83 69 
3x25+1x16  1.2 1.0 1.8 26.8 30.8 1480  0.72
7 1.15 89 
3x35+1x16  1.2 1.0 1.8 29.4 33.4 1842  0.52
4  1.15 109 
3x50+1x25  1.4 1.2 1.0 33.4 37.4 2460  0.38
7 0.727  132 
3x70+1x35  1.4 1.2 1.0 37.7 41.7 3295  0.26
8 0.524  167 
3x95+1x50  1.6 1.4 1.0 44.4  48.4 4873  0.19
3 0.387  213 
3x120+1x70  1.6 1.4 1.0 47.5 51.5 5890  0.15
3 0.268  242 
3x150+1x70  1.8 1.4 1.0 52.7 56.7 7048  0.12
4 0.268  282 
3x185+1x95  2.0 1.6 1.1 57.4 61.4 8629 0.09
91 0.193  322 
3x240+1x120  2.2 1.6 1.1 64.5 68.5 11025  0.07
54 0.153  385 
3x300+1x150  2.4 1.8 1.1 71.3 75.3 13569  0.06
01 0.124  431 
 
8. Yêu cầu về lắp đặt vận hành cáp đi ện phòng n ổ trong m ỏ hầm lò 
8.1. Yêu c ầu chung  
8.1.1 . Trong các m ỏ hầm lò ph ải sử dụng cáp  điện phòng n ổ, việc lắp 
đặt và v ận hành cáp ph ải tuân th ủ theo quy đ ịnh tại Điều 95, Điều 99, Điều 
102, Điều 106  và ph ụ lục IV của QCVN 01:2011/BCT  và các yêu c ầu của Quy 
chuẩn kỹ thuật này . 
8.1.2. Cáp vào các thiết bị điện  
Cáp đi ện phòng n ổ dẫn đến các đ ầu vào của thiết bị điện phòng n ổ phải 
tuân th ủ theo các yêu c ầu kỹ thuật và phép th ử nghiệm của Điều 16 và Ph ụ 
lục A TCVN 10888 -0:2015 (IEC 60079 -0:2011)  và các yêu c ầu sau:  
8.1.2.1.  Được bắt chặt hoặc vặn ren vào v ỏ thiết bị và có đ ầy đủ các c hi 
tiết để làm kín và k ẹp chặt cáp, m ột trong các lo ại cổ cáp như Hình 11.  QCVN      :2023/BCT  
24 
                       
34 5
2 1dD3D2D1  
Chú dẫn:  
1 - Vòng cao su bịt kín cáp.  
2 - Cáp điện cao su.  
3 - Chi tiết kẹp cáp.  
4 - Chi tiết vào cáp để ép chặt gioăng đệm cao su.  
5 - Vỏ thiết bị.  
d - Đường kính ngoài của cáp điện cao su, mm.  
D1 - Đường kính trong của cổ cáp, mm.  
D2, D3  - Đường kính ngoài, trong của gioăng đệm cao su, mm.  
Hình 11 - Mô hình c ổ cáp khi được đấu nối  
8.1.2.2.  Các chi tiết của cổ cáp phải được vặn chặt để đảm bảo tính năng 
làm k ín cáp.  
8.1.2.3.  Vòng b ịt kín cao su ph ải đảm bảo không b ị nứt, đàn h ồi tốt, cáp 
điện không b ị kéo căng ho ặc bẻ gập trong quá trình l ắp ráp và v ận hành.  
8.1.2.4.  Ở cổ cáp cao áp có s ử dụng vật liệu điền đầy cách đi ện, kh ối 
điền đầy khi đông c ứng ph ải đảm bảo không có v ết nứt. 
8.1.2.5. T ại các v ị trí đầu vào thi ết bị điện cáp không đư ợc để bị kéo 
căng truy ền lực đến các cơ c ấu đấu nối làm hư h ỏng các k ết nối. 
8.1.2.6. Lõi dây ti ếp đất, màn ch ắn bọc kim, v ỏ giáp (băng thép ho ặc 
dây thép m ạ kẽm) của cáp ph ải được nối vào c ọc tiếp đất của thiết bị điện. 
8.2. Lắp đặt cáp trên các đư ờng lò m ỏ 
8.2.1 . Cáp l ắp đặt phải thực hiện đúng v ới sơ đ ồ nguyên lý cung c ấp 
điện đã đư ợc giám đ ốc mỏ phê duy ệt và đư ợc cập nhật kịp thời khi có s ự thay 
đổi của thực tế hiện trư ờng sản xuất. 
8.2.2. Trên d ọc sợi cáp t ại điểm đầu, điểm cu ối, các đi ểm rẽ nhánh và 
sau kho ảng cách phù h ợp với đường lò  cụ thể phải có các t ấm nhãn mác đ ể 
chỉ rõ các thông ti n sau: tên c ủa sợi cáp theo sơ đ ồ nguyên lý, đi ện áp cung 
cấp, loại cáp, đi ểm đầu ngu ồn cung c ấp, điểm đến của phụ tải để nhận biết rõ 
ràng thuận lợi cho công tác v ận hành , kiểm tra và s ửa chữa cáp đi ện.    QCVN        :202 3/BCT    
25 
 8.2.3 Cáp đư ợc treo trên các đư ờng lò trên các móc ho ặc dây treo cáp 
khi đi chung trên cùng m ột tuyến phải thực hiện lần lượt từ trên xu ống theo 
cấp điện áp c ủa mạng cáp đư ợc cung c ấp, các cáp của mạng tín hi ệu, mạch 
điều khi ển tự động, mạch đo lư ờng giám sát, m ạch thông tin liên l ạc và cáp 
quang  phải cách các m ạch đi ện lực ít nh ất 200 mm .  
8.2.4. Các cáp c ủa mạch an toàn tia l ửa đi riêng biệt sử dụng loại cáp 
có vỏ bọc kim, không cho phép các m ạch an toàn tia l ửa và các m ạch không 
an toàn tia l ửa đi chung trong m ột cáp, tr ừ trường hợp các s ợi cáp c ủa mạch 
an toàn tia l ửa đi trong màn ch ắn.  
8.2.5. Để cung c ấp điện cho các ph ụ tải điện di đ ộng ph ải sử dụng cáp 
phòng n ổ loại mềm, với thiết bị cầm tay ph ải là cáp đ ặc biệt mềm. 
8.2.6. Để cung c ấp điện cho các máy công tác  hoặc phụ tải điện được 
điều khi ển tại vị trí của máy  phải sử dụng cáp phòng n ổ có lõi đi ều khi ển có 
màn ch ắn.   
8.2.7. Đối với trục chính c ủa tuy ến cáp cung c ấp điện ít di chuy ển trong 
vận hành cho phép s ử dụng cáp phòng n ổ cứng có cách đi ện XLPE , cách 
điện PVC  hoặc cáp phòng n ổ mềm có cách đi ện cao su.  
8.2.8. Đối với các tuy ến cáp trong v ận hành thư ờng xuyên ph ải thay đ ổi 
theo thực tế công ngh ệ khai thác ph ải sử dụng các cáp phòng n ổ mềm có 
cách đi ện cao su.  
8.2.9. Để chống nhi ễu cho các hệ thống đi ều khi ển, tự động hóa, đo 
lường giám sát , hệ thống thông tin liên lạc và các m ạch an toàn tia l ửa các 
loại cáp s ử dụng cho các h ệ thống này phải là cáp có v ỏ bọc kim b ằng băng  
đồng ho ặc lưới đồng. 
8.3. Độ tăng nhi ệt độ của cáp đi ện phòng n ổ cho m ỏ 
 Trong quá trình v ận hành nhi ệt độ của các đ ầu vào cáp tuân th ủ điều 16 
của TCVN 10888 -0:2015 (IEC 60079 -0:2011) và không đư ợc vượt quá 70 oC 
ở vị trí đầu vào cáp và 80 oC ở các đi ểm phân nhánh c ủa lõi s ợi cáp.  
 9. Yêu cầu và p hương pháp kiểm tra th ử nghi ệm         
9.1. Yêu c ầu chung         
Các phép ki ểm tra,  thử nghiệm ph ải được thực hiện theo đi ều 14 c ủa 
TCVN 5935 -1:2013 và các yêu c ầu trong đi ều này : 
9.1.1. N hiệt độ môi trư ờng quanh b ằng (20±15)  °С;   
9.1.2. G iá trị độ ẩm tương đ ối đến 95 % ở nhiệt độ 25 °С;   
9.1.3. H àm lư ợng ôxy là 21 % v ề thể tích;  
9.1.4. K hông có khí cháy, khí đ ộc hại và hơi ăn mòn . 
9.1.5. Phương ti ện dụng cụ để kiểm tra, th ử nghiệm ph ải đảm bảo hoạt 
động chính xác, tin c ậy và đư ợc hiệu chu ẩn theo quy đ ịnh.  
9.2. Kiểm tra  kích thư ớc kết cấu cáp  
9.3.1. Ki ểm tra đư ờng kính c ủa sợi dây đơn, đư ờng kính c ủa sợi dây QCVN      :2023/BCT  
26 
 đơn tuân th ủ theo Điều 7 c ủa TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004), khoản 6.3 
của tài li ệu này  và thông s ố kỹ thuật của loại cáp c ụ thể do nhà s ản xuất cung 
cấp.  
9.3.2. Đo đ ộ dày c ủa cách đi ện, độ dày c ủa cách đi ện là giá tr ị nhỏ nhất 
đo đư ợc tại điểm có cách đi ện mỏng nh ất, giá tr ị này phải thỏa mãn kho ản 
6.4.3 c ủa tài li ệu này.  
9.3.3. Đo đ ộ dày c ủa vỏ bọc của cáp, độ dày c ủa cách đi ện là giá tr ị nhỏ 
nhất đo đư ợc tại điểm có v ỏ bọc mỏng nh ất, giá tr ị đo đư ợc phải thỏa mãn 
khoản tuân th ủ theo Điều 13 c ủa TCVN 5935 -1:2013 (IEC 60502 -1:2009 ) và 
thông s ố kỹ thuật của loại cáp c ụ thể do nhà s ản xuất cung c ấp. 
9.3.4. Kiểm tra l ớp màn ch ắn, các l ớp màn ch ắn ph ải tuân th ủ theo 
khoản 6.5 c ủa tài li ệu này và các thông s ố kỹ thuật của loại cáp c ụ thể trong 
tài liệu do nhàn s ản xuất cung c ấp. 
9.3.5. Kiểm tra đư ờng kính ngoài c ủa cáp, đư ờng kính ngoài c ủa cáp 
phải phù h ợp với thông s ố kỹ thuật của loại cáp c ụ thể do nhà s ản xuất cung 
cấp. 
9.3.6. Kiểm tra nhãn mac trên v ỏ cáp và độ mài mòn c ủa nhãn mác , các 
ký tự của nhãn mac c ủa cáp ph ải được nhìn rõ, lau nh ẹ các v ết ghi nhãn mac 
trên b ề mặt bằng 1 mi ếng bông th ấm nư ớc hoặc 1 mi ếng vải cotton th ấm 
nước. Lau t ổng cộng 10 l ần kết quả không làm thay đ ổi hoặc mờ các ký t ự 
của nhãn mac.  
9.3. Đo đi ện trở của ruột dẫn 
Đo đi ện trở dc của ruột dẫn điện phải thực hiện theo kho ản 15.2 c ủa 
TCVN 5935 -1:2009 giá tr ị của điện trở dc đo đư ợc quy v ề 20 oC của ruột dẫn 
điện tuân th ủ điều 5 c ủa TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) kho ản 3 Điều 6 
của Quy chu ẩn này ho ặc theo các thông s ố kỹ thuật cho trong tài li ệu của các 
loại cáp cụ thể do nhà s ản xuất cung c ấp. 
9.4. Kiểm tra đi ện trở cách đi ện của cáp  
9.4.1. Ki ểm tra đ ối với cáp m ới được sản xuất, giá tr ị cách đi ện ph ải 
thỏa mãn các yêu c ầu cho trong các tài li ệu kỹ thuật do nhà s ản xuất cáp cung 
cấp tham kh ảo điều 7 c ủa tài l iệu này.  
 9.4.2. Đ ối với kiểm tra các lo ại cáp đi ện đang s ử dụng th ực hiện trong 
quá trình ki ểm tra b ảo trì ho ặc sửa chữa cáp th ực hiện theo kho ản 16 Điều 
106 QCVN -01:2011/BCT.  
 9.5. Thử nghiệm điện áp t ần số công nghi ệp 
Thử nghiệm ch ịu điện áp tần số công  nghiệp của từng lõi cáp thực hiện 
theo kho ản 15.3 c ủa TCVN 5935 -1:2013 (IEC60502 -1:2009) và điểm 5 kho ản 
4 Điều 6 của Quy chu ẩn kỹ thuật này, giá tr ị điện áp th ử nghiệm đư ợc tham 
khảo trong B ảng 9, k ết quả thử nghiệm không có s ự phóng đi ện đánh th ủng 
cách  điện của ruột dẫn.  
 9.6. Th ử nghiệm va đ ập   QCVN        :202 3/BCT    
27 
 9.6.1. Thử nghiệm đư ợc thực hiện trên máy th ử va đập bằng búa rơi t ự 
do. 
9.6.2. Khối lượng và hành trình c ủa búa ch ọn theo quy đ ịnh trong B ảng 
26. 
Bảng 26. Khối lượng và hành trình búa  
Tiết diện ruột dẫn mạch lực 
mm2 Khối lượng búa  
kg Chiều cao rơi  
m 
16 
25~35  
50~150  20 
20 
20 0.75 
1.1 
1.5 
 
9.6.3. Nội dung th ử nghiệm: Cắt một mẫu dài kho ảng 2m t ừ sợi cáp đã 
hoàn thành và l ắp vào máy th ử nghiệm, như trong Hình 12.  
Đặt điện áp đ ịnh m ức xoay chi ều ba pha gi ữa mỗi lõi ngu ồn của mẫu 
(điện áp 0,66/1,14kV đư ợc áp d ụng cho cáp trên đi ện áp đ ịnh m ức 
0,66/1,14kV) và k ết nối rơle phát hi ện rò đi ện, búa rơi t ự do từ độ cao quy 
định va đ ập với mẫu cáp. Cùng m ột mẫu nên đư ợc thử nghiệm ở 5 vị trí 
tương ứng và kho ảng cách gi ữa hai vị trí liền kề là kho ảng 100mm.  
 
  
1 Búa (R=25, L>1.5d);  
2 Mẫu cáp th ử nghiệm;  
3 Tấm sắt; 
R Bán kính cong c ủa đầu búa 25mm;  
h  Hành trình rơi.  
Hình 12 . Mô hình th ử tính ch ịu va đ ập của cáp đi ện lực cho m ỏ 
Kết quả thử nghiệm ph ải thỏa mãn yêu c ầu của kho ản 6.9.2  của Quy 
chuẩn kỹ thuật này.  QCVN      :2023/BCT  
28 
 9.7. Thử nghiệm uốn 
  9.7.1. Mô hình th ử nghiệm chung như hình 1 3. 
  
  
Hình 1 3 - Mô hình chung đ ể thử độ uốn cong c ủa cáp đi ện 
9.7.2. Nội dung th ử nghiệm: Cáp đư ợc lắp vào h ệ thống để có th ể uốn 
theo hình ch ữ “S” theo hai chi ều, mẫu cáp th ử được bắt chặt vào cơ c ấu tạo 
uốn cong, các ru ột dẫn của mạch lực và đi ều khi ển đư ợc nối đến thiết bị phát 
hiện đứt và ch ập cáp c ủa các ru ột cáp, th ực hiện quá trình l ặp lại làm cho 
phần thử nghiệm của cáp t ạo thành quá trình u ốn từ trạng thái th ẳng sang 
trạng thái hình ch ữ “S”, bán kính u ốn được chọn theo quy đ ịnh tại Bảng 27. 
 
Bảng 27 - Bán kính cong c ủa cáp khi th ử nghi ệm 
Tiết diện danh nghĩa c ủa ruột dẫn 
điện 
mm2 Bán kính u ốn cong  R 
mm 
16~50  
70~95  
120~150  150 ± 10 
200 ± 10 
250 ± 10 
 
Kết quả thử nghiệm thỏa mãn  theo yêu c ầu trong kho ản 6.9.3. của tài li ệu này.   
 9.8. Th ử nghiệm đôt cháy đ ứng cáp đơn  
 Thử nghiệm tính ch ống cháy c ủa cáp đơn th ẳng đứng th ực hiện theo 
yêu c ầu kỹ thuật của TCVN 6613 -1-2:2010 (IEC 60332 -1-2:2004)  
 9.8.1. Mô hình th ử như Hình 14    QCVN        :202 3/BCT    
29 
 
 
Chú d ẫn 
1 - Tủ thử bằng kim lo ại 
2 - Thanh đ ỡ và dây đ ồng dùng đ ể cố định 
3 - Đoạn cáp th ử nghiệm 
Khoảng cách A: Chi ều dài tính t ừ đáy t ủ thử đến chỗ thấp nhất của 
đoạn thử nghiệm = 50 mm (x ấp xỉ) 
Hình 14 - Bố trí đo ạn thử nghiệm trong t ủ thử nghi ệm 
 9.8.2. Sơ đ ồ bố trí ng ọn lửa theo Hình 15  
 
 QCVN      :2023/BCT  
30 
 Chú d ẫn 
1 - mép dư ới của thanh đ ỡ trên 
2 - đoạn thử nghiệm 
Hình 15 - Đặt ngọn lửa vào đo ạn thử nghi ệm 
 9.8.3. Thời gian thử nghiệm đốt cháy: Ngọn lửa phải được đặt liên t ục 
trong th ời gian tương ứng với đường kính như ch ỉ ra trong B ảng 28. 
Bảng 28 - Thời gian đ ặt ngọn lửa 
Đường kính ngoài c ủa cáp th ử nghi ệm 1) 
mm Thời gian đ ặt ngọn lửa 
s 
D ≤ 25  
25 < D ≤ 50  
50 < D ≤ 75  
D > 75  60 ± 2  
120 ± 2  
240 ± 2  
480 ± 2  
1) Trong trư ờng hợp thử nghiệm cáp không tròn (ví d ụ, kết cấu dạng dẹt) thì 
đo chu vi và t ừ đó tính đư ờng kính tương đương như v ới cáp tròn.  
Kết thúc th ời gian th ử nghiệm qui đ ịnh, ph ải rút m ỏ đốt ra rồi dập tắt 
ngọn lửa của mỏ đốt. 
  Kết quả thử nghiệm ph ải thỏa mãn yêu c ầu của TCVN  6613 -1-2:2010 
(IEC 60332 -1-2:2004) như sau đây:  
Mẫu cáp th ử là đạt yêu c ầu nếu kho ảng cách gi ữa mép dư ới của thanh 
đỡ trên và ph ần bắt đầu cháy thành than l ớn hơn 50 mm.  
Ngoài ra, n ếu phần cháy thành than kéo dài xu ống phía dư ới vượt quá 
điểm cách mép dư ới của thanh đ ỡ trên là 540 mm thì đư ợc coi là không đ ạt 
thử nghiệm này.  
 9.9. Th ử nghiệm đốt cháy dư ới tải 
 Thử nghiệm tính ch ống cháy c ủa cáp đơn th ẳng đứng th ực hiện theo 
yêu c ầu và phương pháp th ử của TCVN 9618 -21:201 3 (IEC 6033 1-21:1999 ) 
 9.9.1. Mô hìn h thử nghiệm tính toàn v ẹn của cáp khi đ ốt cháy như hình 
16   QCVN        :202 3/BCT    
31 
 
 
CHÚ D ẪN: 
1 máy bi ến áp     Dây n ối và ngu ồn cung c ấp 
2 cầu chảy (2 A) ho ặc aptomat  (1.6A)   L1, L2, L3 ru ột dẫn pha (L2, L3 n ếu có)  
3  nối đến pha L3 (ho ặc L1 ho ặc L2)  N ruột dẫn trung tính (n ếu có) 
4 vòng đ ỡ     PE ru ột dẫn bảo vệ (nếu có)  
5 ruột dẫn hoặc nhóm th ử nghiệm 
6 tải và cơ c ấu chỉ thị (ví dụ, bóng đèn)  
7 mẫu thử nghiệm 
8 màn ch ắn kim lo ại (nếu có)  
Hình 1 6. Sơ đ ồ mạch đi ện cơ b ản thử nghi ệm tính toàn  vẹn khi đ ốt 
 9.9.2. Thời gian đ ặt ngọn lửa tối thiểu là 90 phút. 
Kết quả theo yêu c ầu của TCVN 9618 -21:2013 (IEC 60331 -21:1999) 
cáp có các đ ặc tính đ ể cung c ấp tính toàn v ẹn của mạch đi ện trong quá trình 
thử nghiệm nếu 
Điện áp đư ợc duy trì, t ức là c ầu chảy không ch ảy hoặc áptômát không 
tác đ ộng,  
Ruột dẫn không đ ứt, tức là bóng đèn không b ị tắt. 
10. Quy định về nhãn  
10.1. N ội dung ghi trên nhãn  
Thông tin ghi trên nhãn c ủa cáp điện phòng n ổ sử dụng trong m ỏ hầm 
lò tuân th ủ theo yêu c ầu của kho ản 10.2 c ủa TCVN 6627 -1:2014(IEC 60034 -
1:2011) , gồm thông tin t ối thiểu theo kho ản 1 Đi ều 10 Ngh ị định s ố 
43/2017/NĐ -CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 c ủa Chính ph ủ quy đ ịnh về nhãn 
hàng hóa và vỏ của cáp điện phòng n ổ phải thể hiện các n ội dung sau:  
10.1.1. Tên c ủa nhà s ản xuất; 
10.1.2. Mã hi ệu; 
10.1.3. Đ iện áp; 
10.1.4. S ố lõi, tiết diện; 
10.1.3. Chiều dài (m) ; QCVN      :2023/BCT  
32 
 10.1.4. Tiêu chu ẩn cáp đư ợc áp d ụng; 
10.1.5.  Năm s ản xuất; 
10.2. Nhận dạng các ru ột dẫn của cáp  
10.2.1. Màu s ắc và trình t ự màu c ủa lõi dây cách đi ện là: 
a) Màu s ắc ưu tiên đối với lõi cách đi ện của cáp 1 lõi và cáp 2 lõi là màu 
đỏ và màu tr ắng; 
b) Màu s ắc ưu tiên đ ối với lõi dây cách đi ện của cáp 3 lõi là đ ỏ, trắng và 
xanh nh ạt; 
c) Lõi  tiếp đất phải có màu đen;  
d) Lõi dây đi ều khi ển phải dễ nhận biết. 
10.2.2 Nh ận biết lõi dây cách đi ện theo các cách sa u: 
a) Màu cao su cách đi ện khác nhau;  
b) Các s ọc màu khác màu in trên b ề mặt cách đi ện; 
c) Nhúng s ợi màu vào s ợi con c ủa lớp dệt; 
d) Ch ữ số Ả Rập đư ợc in trên b ề mặt của lớp cách đi ện hoặc lớp che 
chắn. 
III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ  
11. Quy định về hợp quy  
11.1. Cáp điện phòng nổ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này 
phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định về kỹ thuật an toàn tại Phần II 
của Quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) trước khi lưu thông 
trên thị trường.  
11.2. Cáp điện phòng nổ n hập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 
36/2019/TT -BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Công Thương.  
11.3. Công bố hợp quy  
11.3.1. Việc công bố hợp quy cáp điện phòng nổ được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 06/2020/TT -BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị 
định số 74/2018/NĐ -CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 
154/2018/NĐ -CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ -
CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tư 
số 06/2020/ TT -BKHCN , Nghị định 74/2018/NĐ -CP, Nghị định  154/2018/NĐ -
CP) và Thông tư số 28/2012/TT -BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT -BKHCN  
ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa   QCVN        :202 3/BCT    
33 
 đổi, bổ sung một số điều của Thông  tư số 28/2012/TT -BKHCN.  
11.3.2. Chứng nhận hợp quy  
Chứng nhận hợp quy đối với cáp điện phòng nổ sản xuất trong nước và 
nhập khẩu thực hiện theo phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh 
giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy t ại nơi sản 
xuất hoặc trên thị trường hoặc lô hàng nhập khẩu kết hợp với đánh giá quá 
trình sản xuất” hoặc phương thức 7 “Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng 
hóa” tại cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 
số 28/2012/TT -BKHCN . 
11.3.3. Thử nghiệm phục vụ việc chứng nhận hợp quy phải được thực 
hiện bởi tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định theo quy đị nh tại 
Nghị định số 132/2008/NĐ -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 
74/2018/NĐ -CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ -CP 
ngày 09 tháng 11 năm 2018 hoặc được thừa nhận theo quy định tại Thông tư 
số 27/2007/TT -BKHCN ngày 31 tháng 10 năm  2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp. Phạm vi thử nghiệm 
của tổ chức thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định của quy chuẩn kỹ 
thuật n ày. 
11.3.4. Dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 quy 
định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT -BKHCN.  
11.3.5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hợp  quy 
Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy đối với cáp điện phòng nổ 
sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo Thông tư số 36/2019/TT -
BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc  trách nhiệm quản lý của Bộ 
Công Thương.  
12. Yêu cầu về hồ sơ quản lý cáp điện phòng nổ  sử dụng trong mỏ 
hầm lò  
12.1. Phải c ó đầy đủ các tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo, gồm: Hướng 
dẫn vận chuyển, sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản. Trường hợp tài liệu kỹ 
thuật tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng.  
12.2. Cáp điện phòng nổ nhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 
36/2019/TT -BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của B ộ Công Thương quy định 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Công Thương.  
12.3. Tổ chức, cá nhân sử dụng  cáp điện phòng nổ  phải l ập hồ sơ quản 
lý từ khi bắt đầu đưa vào sử dụng bao gồm:  
12.3.1. Thiết kế tính toán, lự a chọn cáp điện phòng nổ  được phê duyệt.  QCVN      :2023/BCT  
34 
 12.3.2. Biện pháp  thi công, sơ đồ vị trí lắp  của cáp điện phòng nổ . 
12.3.3. Hồ sơ nghiệm thu sau lắp đặt.  
12.3.4. Hồ sơ hoàn công lắp đặt.  
12.3.5. Hồ sơ kiểm định , thí nghiệm hiệu chỉnh . 
12.3.6. Q uy định vận hành  và sử dụng cáp điện.   
12.3.7. Nội quy an toàn, quy trình trong vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra, 
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và bảo quản cáp điện phòng nổ  sử dụng 
trong mỏ hầm lò.                           
13. Yêu cầu về kiểm tra trong quá trình vận hành  
13.1. Kiểm tra, đánh giá các tính năng k ỹ thuật được thực hiện theo 
QCVN QTĐ -5:2009/BCT, QCVN 01:2011/BCT, loạt tiêu chu ẩn TCVN 5935 -1 
(IEC 60502 -1), TCVN 6612 :2007 (IEC 60228 :2004), TCVN 6613 -1-2:2010 (IEC 
60332 -1-2:2004), TCVN 6613 -3-10:2010 (IEC 60332 -3-10:2000), TCVN 9618 -
21:2013 (IEC 60331 -21:1999), loạt tiêu chu ẩn TCVN 9615 -1:2013 (IEC 60245 -
1:2008), lo ạt tiêu chu ẩn MT 818 -1~13 , TCVN 10888 -0:2015  (IEC 60079 -
0:2011 ), TCVN 7079 -17:2003, IEC 60079 -17:2013.  
13.2. Các phương pháp ki ểm tra:  
Các phương pháp ki ểm tra th ực hiện theo  yêu c ầu khoản 3 của IEC 
60079 -17:2013 g ồm: 
13.2.1. Kiểm tra b ằng tr ực quan: Ki ểm tra xác đ ịnh, mà không c ần sử 
dụng tiếp cận bằng thi ết bị hoặc các d ụng cụ. 
13.2.2. Kiểm tra tr ực tiếp: Kiểm tra  những bộ phận ở bên ngoài b ằng 
trực quan và xác định các khuy ết tật bằng cách  sử dụng dụng cụ, thiết bị. 
Kiểm tra  trực tiếp không  được mở vỏ hoặc cắt điện thiết bị. 
13.2.3. Kiểm tra chi ti ết: Kiểm tra trong đó bao g ồm nh ững nội dung c ủa 
kiểm tra tr ực tiếp và xác đ ịnh các khuy ết tật bằng sử dụng dụng cụ, thiết bị. 
Kiểm tra  chi tiết phải cắt điện và mở vỏ thiết bị. 
14. Thời hạn và nội dung kiểm tra  
14.1. Trách nhi ệm và t ần suất kiểm tra:  
 14.1.1. Ngư ời vận hành ho ặc thợ điện thư ờng trực kiểm tra hàng ca.  
 14.1.2. Phó Qu ản đốc cơ đi ện phân xư ởng ho ặc người được ủy quyền 
kiểm tra hàng tu ần. 
 14.1.3. Trư ởng phòng cơ đi ện ho ặc ngư ời được ủy quyền kiểm tra 
hàng quý.  
 14.1.4. Phó Giám đ ốc cơ đi ện hoặc những ngư ời được chỉ định ki ểm tra 
hàng năm.  
 14.2. N ội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn 
kỹ thuật này.    QCVN        :202 3/BCT    
35 
 14.3. Kết luận về tình tr ạng kỹ thuật an toàn cáp điện phòng n ổ sử dụng 
trong m ỏ hầm lò và ch ỉ cho phép đưa vào s ử dụng ho ặc tiếp tục vận hành khi 
đảm bảo kỹ thuật an toàn.  
14.4. Khi phát hi ện thiết bị không đ ảm bảo an toàn, ngư ời theo dõi, v ận 
hành ph ải dừng ho ạt động và báo cáo ngư ời có trách nhi ệm để xử lý. 
15. Yêu cầu về thử nghiệm và kiểm định  
 15.1. Theo các lo ại hình ki ểm định, các phép th ử nghiệm, ki ểm định 
phải được thực hiện theo hư ớng dẫn kỹ thuật, phương pháp th ử, quy  trình th ử 
nghiệm và các thi ết bị thử nghiệm cho trong các Quy chu ẩn và T iêu chu ẩn 
QCVN QTĐ -5:2009/BCT, QCVN 01:2011/BCT, lo ạt tiêu chu ẩn TCVN 5935 -1 
(IEC 60502 -1), TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004), TCVN 6613 -1-2:2010 (IEC 
60332 -1-2:2004), TCVN 6613 -3-10:20 10 (IEC 60332 -3-10:2000), TCVN 9618 -
21:2013 (IEC 60331 -21:1999), l oạt tiêu chu ẩn TCVN 9615 -1:2013 (IEC 60245 -
1:2008), lo ạt tiêu chu ẩn MT 818 -(1~13 ), TCVN 10888 -0:2015 (IEC 60079 -
0:2011), TCVN 7079 -17:2003, IEC 60079 -17:2013.   
15.1.1. Các hạng mục và thông số cụ thể của các phép kiểm tra, thử 
nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp 
dụng và theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo.  
15.1.2. Các phương tiện đo (đồng hồ đo U, I, f phương tiện đo điện trở 
cách điện, nhiệt độ, độ ẩm , khí mêtan) dùng trong các phép kiểm tra, thử 
nghiệm tại Quy chuẩn  kỹ thuật  này phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo 
pháp luật đo lường.  
15.2. Báo cáo, đánh giá kết quả thử nghiệm, kiểm định  
Báo cáo, đánh giá kết quả thử nghiệm, kiểm định phải chỉ ra cụ t hể kết 
quả kiểm tra, thử nghiệm đạt hoặc không đạt các yêu cầu kỹ thuật trong các 
tiêu chuẩn, Quy chuẩn  kỹ thuật  áp dụng.  
15.2.1. Th ử nghiệm, ki ểm định đạt yêu c ầu khi: Đáp ứng các yêu c ầu kỹ 
thuật của các Tiêu chu ẩn, Quy chu ẩn kỹ thuật được áp d ụng tại Bảng C P hụ 
lục C Quy chuẩn kỹ thuật này . 
15.2.2. Th ử nghiệm, ki ểm định không đ ạt yêu c ầu khi: Không đáp ứng 
một trong các yêu c ầu kỹ thuật của các Tiêu chu ẩn, Quy chu ẩn kỹ thuật được 
áp dụng tại Bảng C Phụ lục C Quy chuẩn kỹ thuật này . 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  
16.1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, 
thử nghiệm, kiểm định và sử dụng cáp điện phòng nổ  trong mỏ hầm lò 
phải t uân thủ  theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.  
16.2. Tổ chức, cá nhân sử d ụng cáp điện phòng nổ  sử dụng trong 
mỏ hầm lò phải:  QCVN      :2023/BCT  
36 
 16.2.1. Thường xuyên kiểm tra  cáp điện phòng nổ  theo quy định, kịp 
thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện sự cố, biểu hiện mất an toàn 
trong quá trình vận hành.  
16.2.2. Sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghi ệm, kiểm định cáp điện phòng 
nổ theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và các yêu cầu của văn bản pháp 
luật khác có liên quan.  
16.2.3. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý và sử dụng an toàn cáp điện phòng 
nổ sử dụng trong mỏ hầm lò theo quy định tại Quy chuẩn k ỹ thuật này.  
16.3. Các tổ chức thử nghiệm, kiểm định  
Tổ chức thử nghiệm, kiểm định phải thực hiện các nội dung quy định tại 
Quy chuẩn kỹ thuật này và phải chịu trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm, 
kiểm định theo quy định hiện hành.  
17. Tổ chức thực hiện  
17.1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công 
Thương có trách nhiệm:  
17.1.1. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật này.  
17.1.2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định 
tại Quy chuẩ n kỹ thuật này đối với các tổ chức có liên quan tới cáp điện phòng 
nổ sử dụng trong hầm lò.  
17.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo chức năng, quyền hạn tổ 
chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chuẩn 
kỹ thuật này.  
18. Hiệu lực thi hành  
18.1. Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng 
.... năm 202 3 
18.2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, 
tiêu chuẩn được dẫn chiếu tại Quy chuẩn kỹ thuật này được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì áp dụng theo  các quy định của văn bản mới đó.  
18.3. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật 
này, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét , giải quyết ./.   QCVN        :202 3/BCT    
37 
 Phụ lục A 
MÃ HS C ỦA DANH M ỤC SẢN PH ẨM HÀNG HÓA  
THUỘC PH ẠM VI ĐI ỀU CH ỈNH C ỦA QUY CHU ẨN  
Quy định tại Thông tư số 33/2017/TT -BCT ngày  28 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung mã số  HS trong Danh mục 
ban hành kèm theo Thông tư số  29/2016/TT -BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.  
 
Tên sản phẩm, hàng hóa  Mã HS 
Cáp điện phòng nổ  ………..  
………..  
………..  QCVN      :2023/BCT  
38 
 Phụ lục B  
NỘI DUNG KI ỂM TRA  
I. Kiểm tra hàng ca:  
Nội dung kiểm tra hàng ca theo quy định tại Bảng B1.  
Bảng B1. Quy định nội dung kiểm tra hàng ca  
STT Nội dung kiểm tra  Phương pháp 
kiểm tra  Kết quả  
kiểm tra cho phép vận hành  
1 Vị trí lắp đặt cáp điện 
phòng  nổ Bằng trực 
quan, trực tiếp  - Đảm bảo theo quy định tại 
Điều 8 của  Quy chuẩn kỹ thuật 
này. 
- Không có nguy cơ bị va đập  
và nước nhỏ giọt.  
2 Lắp đặt  Bằng trực 
quan, trực tiếp  Lắp đặt chắc chắn trên các 
móc treo, giá đỡ và máy công 
tác, không bị xô lệch r ung động 
trong vận hành.  
Các đường cáp vào ra đúng kỹ 
thuật không bị kéo căng, gập 
gẫy. 
3 Tình trạng bên ngoài 
của vỏ  Bằng trực 
quan, trực tiếp  Nguyên vẹn không có các vết 
va đập, rạn nứt, hư hỏng , biến 
dạng vĩnh cửu  
4 Tiếp đất  Bằng trực 
quan, trực tiếp  Các bộ phận tiếp đất của cáp 
điện phòng nổ  gồm:  
- Các vỏ giáp bảo vệ cáp;  
- Các dây tiếp đất, màn chắn 
của các ruột cáp;  
Phải có đầy đủ, được bắt chắc 
chắn và tin cậy  vào thiết bị điện 
phòng nổ . 
5 Kiểm tra các thông số 
vận hành của cáp 
điện phòng nổ  thông 
qua bảng hiển thị 
hoặc các đồng hồ chỉ 
thị của thiết bị điều 
khiển . Bằng trực 
quan, trực tiếp  Các thông số vận hành gồm: 
Điện áp, dòng điện, các tín hiệu  
và các thông tin khác trong khi 
vận hành tiếp tục.  
Xem xét các thông báo về sự 
cố đã xảy ra trong c a trước 
(nếu có).  
6 Kiểm tra các tình 
trạng khác (nếu có): Bằng trực 
quan, trực tiếp  Nhiệt độ bên ngoài cáp bình 
thường, không có sự phát nóng   QCVN        :202 3/BCT    
39 
 STT Nội dung kiểm tra  Phương pháp 
kiểm tra  Kết quả  
kiểm tra cho phép vận hành  
nhiệt độ, mùi vị, khói 
hơi, muội than  quá mức;  
Không có mùi lạ, mùi khét của 
chất cách điện do quá nhiệt.  
Không có khói hoặc hơi bay ra 
từ thiết bị.  
Không có muội than bám trên 
cáp. 
7 Xác nhận các thông 
tin sự cố (nếu có) của 
các ca vận hành 
trước đó   Bằng trực 
quan, trực tiếp  - Tác động của bảo vệ dòng 
điện.  
- Tác động của bảo vệ điện áp . 
- Tác động của bảo vệ c hạm 
đất. 
8 Kiểm tra sơ đồ 
nguyên lý cung cấp 
điện, nội quy an toàn 
và quy trình vận hành 
của hệ thống thiết bị 
điện Bằng trực 
quan, trực tiếp  - Phải có sơ đồ nguyên lý cung 
cấp điện chính xác rõ ràng 
được cập nhật theo hiện trạng 
ở vị trí dễ quan sát và c ó các 
thông số tải vận hành  của cáp 
điện phòng nổ  trong sơ đồ 
cung cấp điện.  
- Phải có nội quy, quy trình vận 
hành rõ ràng dễ đọc, dễ quan 
sát. 
9 Kiểm tra thiết bị an 
toàn Bằng trực 
quan, trực tiếp  Phải có đẩy đủ trong trạng thái 
sẵn sàng làm việc tốt: găng, 
ủng, ghế cách điện, thùng cát 
chống cháy, các bình bọt 
chống cháy, xẻng và phương 
tiện chữa cháy khác, hàng rào 
ngăn cách an toàn , các biển 
báo nguy hiểm và biển thông 
báo. 
10 Kiểm tra các cổ cáp 
vào, ra  Bằng trực 
quan, trực tiếp  - Tất cả các đầu vào của cáp  
phòng nổ phải còn nguyên vẹn, 
chắc chắn, kín khít, không bị 
biến dạng, cong vênh, phải có 
đầy đủ các bu lông đúng chủng 
loại, có vòng đệm vênh và 
được vặn chặt chắc chắn.  
- Không cho vận hành cáp điện QCVN      :2023/BCT  
40 
 STT Nội dung kiểm tra  Phương pháp 
kiểm tra  Kết quả  
kiểm tra cho phép vận hành  
phòng nổ  khi có các đầu vào 
cáp  phòng nổ thiế u bất kỳ các 
bu lông bị hoặc lỏng.  
- Cáp lắp đặt phải không được 
chịu lực dọc hoặc lực uốn theo 
cáp. 
11 Vệ sinh, kiểm tra các 
tấm nhãn của cáp 
điện phòng nổ  Bằng trực 
quan, trực tiếp  - Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn bám 
bên ngoài phía của vỏ  cáp. 
- Các tấm ghi n hãn p hải đầy đủ 
nguyên vẹn, sạch sẽ dễ đọc và 
không bị hư hỏng, mờ các 
thông số, không nhìn được rõ 
ràng.  
 
II. Kiểm tra hàng tuần:  
Ngoài n ội dung các công vi ệc kiểm tra hàng ca ph ải kiểm tra thêm các 
nội dung theo quy định tại Bảng B2 . 
Bảng B2. Quy định nội dung kiểm tra hàng tuần  
STT Nội dung kiểm tra  Phương pháp 
kiểm tra  Kết quả kiểm tra cho phép 
vận hành  
1 Mối ghép phòng nổ 
các đầu vào  của cáp 
điện phòng nổ  Trực tiếp  - Kiểm tra khe hở mối ghép 
phòng nổ theo chu vi của mối 
ghép, khe hở phải đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật.  
- Vặn chặt các bu l ông bị lỏng . 
2 Các cổ cáp vào, ra  
mạch lực và mạch 
điều khiển   Trực tiếp  Vặn chặt tất cả các cổ cáp và 
bu lông của cổ cáp và các cơ 
cấu chống trôi . 
3 Các kết nối điện của 
cáp Trực tiếp  Không bị lỏng, không có biến 
mầu, chắc chắn tin cậy.  
 
III. Kiểm tra hàng quý:  
Ngoài n ội dung các công vi ệc kiểm tra hàng tuần phải kiểm tra thêm các 
nội dung theo quy định tại Bảng B3 . 
Bảng B3. Quy định nội dung kiểm tra hàng quý    QCVN        :202 3/BCT    
41 
 STT Nội dung kiểm 
tra Phương 
pháp kiểm 
tra Kết quả kiểm tr a cho phép vận hành  
1 Các kết nối điện 
của các đầu vào 
cáp đến thiết bị 
điện phòng nổ  Trực tiếp  Vặn chặt tất cả các kết nối điện của 
các ruột dẫn của cáp.  
2 Các cổ cáp vào, 
ra mạch lực và 
mạch điều khiển  Trực tiếp  Vặn chặt tất cả các cổ cáp và bu lông 
của cổ cáp và các cơ cấu chống trôi.  
3 Hệ thống tiếp 
đất Trực tiếp  - Kiểm tra củng cố hệ thống  tiếp đất và 
đo điện trở tiếp đất.  
- Giá trị điện trở tiếp đất đảm bảo R tđ ≤ 
2 Ω, đo tại bất kỳ vị trí nào.  
4 Hệ thống bảo vệ  Trực tiếp  Kiểm tra hoạt động  bảo v ệ của các hệ 
thống bảo vệ của  thiết bị điều khiển 
mà cáp điện đấu đến.  
 
IV. Kiểm tra hàng năm:  
Ngoài n ội dung các công vi ệc kiểm tra hàng quý phải kiểm tra thêm các 
nội dung theo quy định tại Bảng B4 . 
Bảng B4. Quy định nội dung kiểm tra hàng năm  
STT Nội dung kiểm tra  Phương pháp 
kiểm tra  Kết quả kiểm tra cho phép 
vận hành  
1 Kiểm tra các các đầu 
vào cáp, các kết nối 
của cáp.  Trực tiếp  Vặn chặt tất cả các bu lông 
hoặc cơ cấu bắt chặt phòng nổ, 
kiểm tra khe hở mối ghép 
phòng nổ theo chu vi của mối 
ghép, vặn chặt tất cả các kết 
nôi điện.  
2 Kiểm tra điện trở 
cách điện  Trực tiếp  Kiểm tra điện trở cách điện của 
cáp. 
Giá trị  của điện trở cách điện 
phải thỏa mãn khoản 16 điều 
106 QCVN  01:2011/BCT  
 QCVN      :2023/BCT  
42 
 Phụ lục C 
NỘI DUNG TH Ử NGHI ỆM, KI ỂM ĐỊNH 
I. Nội dung thử nghiệm , kiểm định theo quy định tại Bảng C  
Bảng C. Quy định nội dung thử nghiệm, kiểm định  
STT Nội dung thử nghiệm , kiểm định  Kiểm định 
lần đầu  Kiểm định   
định kỳ  Kiểm định  
bất thường  
I Kiểm tra, thử nghiệm các tính 
năng kỹ thuật điện     
1 Kiểm tra điện trở dc  của các ruột 
dẫn    
2 Kiểm tra điện trở cách điện của cáp     
3 Thử nghiệm chịu điện áp tần số 
công nghiệp   - x 
4 Kiểm tra cấu trúc của cáp điện     
- Ghi nhãn  trên bề mặt cáp   - x 
- Đường kính ngoài của cáp   - x 
- Đường kính của sợi dây đơn  của 
ruột dẫn   -  
- Độ dày cách điện   -  
- Độ dày của vỏ bọc   -  
5 Thử nghiệm tính chống va đập cơ 
học - -  
6 Thử nghiêm tính chống uốn  - -  
7 Thử nghiệm tính chống cháy của 
cáp    
- Thử nghiệm đốt cháy đơn theo 
chiều dọc   -  
- Thử nghiệm tín h toàn vẹn của mạch 
điện khi đốt cáp   -  
II Kiểm tra, lắp đặt của cáp điện 
phòng nổ       QCVN        :202 3/BCT    
43 
 STT Nội dung thử nghiệm , kiểm định  Kiểm định 
lần đầu  Kiểm định   
định kỳ  Kiểm định  
bất thường  
8 Kiểm tra sự nguyên vẹn và lắp đặt 
đúng của các phễu cáp, cổ cáp vào, 
ra mạch lực và mạch điều khiển      
9 Kiểm tra sự kẹp chặt và độ kín của 
các cổ cáp, phễu c áp mạch lực và 
mạch điều khiển  - - x 
10 Kiểm tra sự nguyên vẹn và sự kẹp 
chặt của các cọc đấu dây      
11 Kiểm tra sự nguyên vẹn của các cực 
đấu của dây tiếp đất.     
12 Kiểm tra tuyến cáp theo sơ đồ 
nguyên lý cung cấp điện  
Kiểm tra tình trạng bên ngoài của vỏ 
cáp     
Chú d ẫn:  
- Kí hiệu “” chỉ hạng mục kiểm tra, thử nghiệm bắt buộc.  
- Kí hiệu “x” chỉ hạng mục kiểm tra, thử nghiệm khi công tác sửa chữa, đại tu 
có sự thay đổi của các cấu trúc và thông số của mạch điện ảnh hưởng tới các đặc 
tính kỹ thuật và mức độ của dạng bảo vệ nổ hoặc được thực hiện theo yêu cầu.  
- Kí hiệu “ -” chỉ hạng mục không cần kiểm tra, thử nghiệm.