1 
 「低壓三相鼠籠型感應電動機 (含安裝於特定設
備之一部者 )能源效率基準、 效率標示 及檢查方
式」(修正草案) 
 
主旨：公告修正「低壓三相鼠籠型感應電動機 (含安裝於特定設備之一
部者 )能源效率基準、 效率標示 及檢查方式 」。 
依據：「能源管理法」第十四條 第四項。  
公告事項：  
一、適用範圍 ： 
(一)本公告適用符合中華民國國家標準 (以下簡稱 CNS) 14400 規
定，且額定輸出功率在  0.75 kW/1  HP 至 200 kW/270  HP或
經中央主管機關認定之 低壓三相鼠籠型感應電動機 (以下簡
稱電動機 )。 
(二)本公告之特定設備係指廠商製造或進口之泵、空氣壓縮機、
通風機。 
二、測試方法：  
應依 CNS14400 損失分離法 、 IEC 60034 -2-1 method 2 -1-1或IEEE 
112 method B  試驗能源效率實測值 。 
三、電動機能源效率要求 ： 
電動機之 滿載能源效率實測值， 額定輸出功率 未達 75 kW者不得
低於 IE3能源效率基準 (附表一 )，75 kW以上者能源效率不得低
於IE4能源效率基準 (附表二 )，且能源效率實測值效率損失不得
高於產品標示值效率損失之 107%。 
四、能源效率登錄  2 
 (一)廠商製造或進口電動機 供國內使用者 ，應檢具相關證明文
件，登錄廠商名稱及電動機 含能源效率 之資訊。  
(二)中央主管機關依 廠商之能源效率試驗報告及廠商登錄之能源
效率標示值 ，按能源效率基準表 (如附表一及附表二 )，核定
效率等級 及登錄編號 並得於核定前進行抽樣檢測，相關費用
由廠商負擔。  
五、能源效率標示  
(一)電動機標示張貼及標示事項  
廠商製造或進口電動機時，應於該電動機明顯處以固定銘牌
標示下列事項，除單位符號或特殊名稱、商標及符號無法以
中文標示外，應以中文為之，且不得隱匿、毀損或以其他方
式致無法辨識：  
1. 產品名稱：三相鼠籠型高效率感應電動機。  
2. 極數。  
3. 額定輸出功率 (kW或HP)。 
4. 額定電壓 (V)。 
5. 額定頻率 (Hz)。 
6. 保護方式符號 (IP)。 
7. 電動機之型式符號。  
8. 製造號碼及製造年份。  
9. 額定效率 (%)：滿載、 75%及50%額定負載時之效率。  
10. 效率等級：如 IE3、IE4 
11. 產品登錄編號。  
12. 製造或委製廠商名稱：產品為進口者，應標示製造或委
製廠商名稱及進口商 (或代理商 )名稱。  
電動機在國內陳列或銷售時，應有符合前項規定之標示。  
(二)特定設備內含電動機之 標示張貼及標示事項  3 
 特定設備應於內含之電動機或該設備明顯處，揭露電動機之
額定輸出功率、極數或轉速、額定電壓、額定頻率、保護方
式及滿載效率等與能源效率相關之性能參數。  
(三)市場檢查  
中央主管機關得每年指定電動機型號及數量實施能源效率
檢查，廠 商應於中央主管機關通知期限內，將該電動機送至
指定檢驗試驗室測試， 中央主管機關得派員或委託專業機構
見證測試程序及方法進行。 抽測數量係依前一年度製造或進
口之電動機銷售總數量而定 ，原則上每達 五千台抽測一台，
總數量未達 五千台者亦抽測一台， 每家廠商每次最多抽測十
台。但中央主管機關得視實際需要調整數量 。 4 
 附表一    
低壓三相鼠籠型感應電動機  IE3能源效率基準  
 
額定輸出功率  2極 4極 6極 
同步
轉速
(rpm)  額定滿載
效率η(%) 同步
轉速
(rpm)  額定滿載
效率η(%) 同步
轉速
(rpm)  額定滿載
效率η(%) 
kW HP 
(參考值 ) 60Hz  全
閉
型 保
護
型 60Hz  全
閉
型 保
護
型 60Hz  全
閉
型 保
護
型 
0.75  1 
3600  77.0  77.0  
1800  85.5  85.5  
1200  82.5  82.5  
1.1 1.5 84.0  84.0  86.5  86.5  87.5  86.5  
1.5 2 85.5  85.5  86.5  86.5  88.5  87.5  
2.2 3 86.5  85.5  89.5  89.5  89.5  88.5  
3.7 5 88.5  86.5  89.5  89.5  89.5  89.5  
5.5 7.5 89.5  88.5  91.7  91.0  91.0  90.2  
7.5 10 90.2  89.5  91.7  91.7  91.0  91.7  
11 15 91.0  90.2  92.4  93.0  91.7  91.7  
15 20 91.0  91.0  93.0  93.0  91.7  92.4  
18.5  25 91.7  91.7  93.6  93.6  93.0  93.0  
22 30 91.7  91.7  93.6  94.1  93.0  93.6  
30 40 92.4  92.4  94.1  94.1  94.1  94.1  
37 50 93.0  93.0  94.5  94.5  94.1 94.1 
45 60 93.6  93.6  95.0  95.0  94.5  94.5  
55 75 93.6  93.6  95.4  95.0  94.5  94.5  
75 100 94.1  93.6  95.4  95.4  95.0  95.0  
註：(1) η為額定滿載效率，實測滿載效率依 CNS14400 損失分離法或 IEC 60034 -2-1 
method 2 -1-1B或IEEE m ethod B之標準試驗。  
(2)額定輸出功率未達 75 kW之電動機， 其額定滿載效率 實測值與 標示值不得
低於 IE3基準。 
(3)電動機之 滿載能源效率實測值計算至小數點後第一位，小數點後第二位四
捨五入。  
(4)若未表列之額定輸出功率「大於或等於」其大一級額定輸出功率和小一級
額定輸出功率之平均值，以大一級額定輸出功率之效率為檢驗標準。  
(5)若未表列之額定輸出功率「小於」其大一級額定輸出功率和小一級額定輸
出功率之平均值，以小一級額定輸出功率之效率為檢驗標準 。 
 
 
 
 5 
 附表二    
低壓三相鼠籠型感應電動機  IE4能源效率基準   
額定輸出功率  2極 4極 6極 
同步
轉速
(rpm)  額定滿載
效率η(%) 同步
轉速
(rpm)  額定滿載
效率η(%) 同步
轉速
(rpm)  額定滿載
效率η(%) 
kW HP 
(參考值 ) 60Hz  全
閉
型 保
護
型 60Hz  全
閉
型 保
護
型 60Hz  全
閉
型 保
護
型 
0.75  1 
3600  82.5  
1800  85.5  
1200  84.0  
1.1 1.5 85.5  87.5  88.5  
1.5 2 86.5  88.5  89.5  
2.2 3 88.5  91.0  90.2  
3.7 5 89.5  91.0  90.2  
5.5 7.5 90.2  92.4  91.7  
7.5 10 91.7  92.4  92.4  
11 15 92.4  93.6  93.0  
15 20 92.4  94.1  93.0  
18.5  25 93.0  94.5  94.1  
22 30 93.0  94.5  94.1  
30 40 93.6  95.0  95.0  
37 50 94.1  95.4  95.0  
45 60 94.5  95.4  95.4  
55 75 94.5  95.8  95.4  
75 100 95.0  94.5  96.2  96.2  95.8  95.8  
90 125 95.4  94.5   96.2  96.2  95.8  95.8  
110 150 95.4  94.5   96.2  96.2  96.2  95.8  
150 200 95.8  95.4  96.5  96.2  96.2  95.8  
185~200  250~270  96.2  95.4  96.5  96.2  96.2  96.2 
註：(1) η為額定滿載效率，實測滿載效率依 CNS14400 損失分離法或 IEC 60034 -2-1 
method 2 -1-1B或IEEE m ethod B之標準試驗。  
(2)額定輸出功率 75 kW以上之電動機，其額定滿載效率 實測值與 標示值不得
低於 IE4基準。 
(3)電動機之 滿載能源效率實測值計算至小數點後第一位，小數點後第二位四
捨五入。  
(4)若未表列之額定輸出功率「大於或等於」其大一級額定輸出功率和小一級
額定輸出功率之平均值，以大一級額定輸出功率之效率為檢驗標準。  
(5)若未表列之額定輸出功率「小於」其大一級額定輸出功率和小一級額定輸
出功率之平均值，以小一級額定輸出功率之效率為檢驗標準 。