# Projet CITADEL: RECUEIL ET ANALYSE DES EXIGENCES NORMATIVES DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE, THERMIQUE ET MÉCANIQUE. RECUEIL DES PERFORMANCES MINIMALES EXIGÉES DANS LES NORMES D'ÉCLAIRAGISME

Christophe Martinsons

► To cite this version:

Christophe Martinsons. Projet CITADEL: RECUEIL ET ANALYSE DES EXIGENCES NORMA-TIVES DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE, THERMIQUE ET MÉCANIQUE. RECUEIL DES PER-FORMANCES MINIMALES EXIGÉES DANS LES NORMES D'ÉCLAIRAGISME. Rapport CSTB No RAP2 26019632 Ref. DAE 3E 2010-250/CM/EB, CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment, France. 2009. hal-04763089

HAL Id: hal-04763089

https://hal.science/hal-04763089v1

Submitted on 13 Jan 2025

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<figure><img src="image_2.png" /></figure>

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

# PROJET CITADEL
CONVENTION ADEME N° 807C0073

## Tâche T2

### LIVRABLES L2.1.1 & L2.1.2

## RECUEIL ET ANALYSE DES EXIGENCES NORMATIVES
DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE, THERMIQUE ET MÉCANIQUE

## RECUEIL DES PERFORMANCES MINIMALES EXIGÉES
DANS LES NORMES D'ÉCLAIRAGISME

Christophe MARTINSONS, CSTB, coordinateur CITADEL

Contributions du CSTB et du LNE

## Partenaires

CSTB

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

LNE

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

PHILIPS

Cluster/Lumière
Performance & l'innovation

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Demandeur de l'étude

Bruno LAFITTE
ADEME Sophia Antipolis
500 route des Lucioles
06560 VALBONNE

ADEME

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie

N/Réf. DAE/3E/N° 2010-250/CM/EB
<table><thead><tr><td>Auteur(s)</td><td>Approbation</td><td>Vérificatrice</td></tr></thead><tbody><tr><td>Christophe MARTINSONS</td><td>Christophe MARTINSONS</td><td>Édith BRUNELIÈRE</td></tr></tbody></table>

CONFIDENTIALITE RENFORCEE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

ÉTABLISSEMENT DE GRENOBLE | 24 RUE JOSEPH FOURIER | 38400 SAINT-MARTIN D'HÈRES
TÉL. (33) 04 76 76 25 25 | FAX. (33) 04 76 44 20 46 | SIRET 775 688 229 000 50 | www.cstb.fr

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | RCS MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS
## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .................................................................................................................. 1

1 - GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................. 1

2 - NORMALISATION, RÉGLEMENTATION OU CERTIFICATION ? ........................................ 2

3 - LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE PRODUITS D'ÉCLAIRAGE À LED ................................. 4

3.1 - Les modules de LED .................................................................................................... 4

3.2 - Les lampes LED........................................................................................................ 5

3.3 - Les luminaires LED .................................................................................................... 6

4 - CONDITIONS À RESPECTER POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE DES LED DANS LE BÂTIMENT ................................................................................................................ 7

5 - SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE À LED ET MARQUAGE CE ................................. 8

6 - NORMES RELATIVES AUX DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED ........................................ 9

6.1 - Exigences de sécurité des modules de LED................................................................ 9

6.2 - Exigences de sécurité des appareillages d'alimentation et des connecteurs des modules de LED................................................................................ 10

6.3 - Exigences de performance des modules de LED .................................................... 10

6.4 - Exigences de performance des alimentations des modules de LED ............ 10

6.5 - Prise en compte des lampes à LED dans la classification internationale ILCOS des lampes................................................................................................................ 10

6.6 - Exigences de sécurité des lampes à LED de substitution........................................ 11

6.7 - Exigences de performances des lampes à LED de substitution.................................... 11

6.7.1 - Évaluation de la durée de vie dans la spécification CEI PAS 62612 ................................................................................................................ 11

6.7.2 - Tolérance en température de couleur dans la spécification CEI PAS 62612 ................................................................................................................ 13

6.8 - Exigences de sécurité des luminaires à LED................................................................ 13

6.9 - Exigences de performances des luminaires à LED.................................................... 14

7 - COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE .................................................................... 14

8 - EXPOSITION DES PERSONNES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET OPTIQUES ÉMIS PAR LES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED ................................................ 15

8.1 - Limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ................................................................................................................ 15

8.2 - Sécurité photobiologique .................................................................................................... 16
<table><tr><td>9 - NORMES DE MESURES PHOTOMÉTRIQUES DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>17</td></tr><tr><td>9.1 - Recommandations de la CIE</td><td>17</td></tr><tr><td>9.2 - Norme européenne de mesure des luminaires</td><td>18</td></tr><tr><td>9.3 - Guide technique pour la mesure de l'angle d'ouverture du faisceau des lampes à réflecteur</td><td>18</td></tr><tr><td>9.4 - Normes américaines en photométrie et colorimétrie applicables aux LED</td><td>19</td></tr><tr><td>10 - RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE MARQUAGE ÉNERGÉTIQUE DES LAMPES</td><td>19</td></tr><tr><td>11 - IMPACT DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE EUP SUR LES PRODUITS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>19</td></tr><tr><td>12 - NORMES RELATIVES AUX PERFORMANCES LUMINEUSES DE L'INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE</td><td>20</td></tr><tr><td>13 - PERFORMANCES DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>21</td></tr><tr><td>13.1 - Performances photométriques</td><td>21</td></tr><tr><td>13.2 - Performances colorimétriques</td><td>22</td></tr><tr><td>13.3 - Performances énergétiques des dispositifs d'éclairage à LED</td><td>23</td></tr><tr><td>13.4 - Durabilité et fiabilité</td><td>24</td></tr><tr><td>14 - PERFORMANCES DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>25</td></tr><tr><td>15 - SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>26</td></tr><tr><td>16 - LA LED DANS LA RT 2012</td><td>27</td></tr><tr><td>17 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES IMPACTANT LES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>29</td></tr><tr><td>18 - PRÉSENTATION DES CERTIFICATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED</td><td>29</td></tr><tr><td>19 - ANALYSE ET POINT DE VUE SUR LA NORMALISATION RELATIVE AUX LED</td><td>30</td></tr><tr><td>20 - LISTE DES NORMES MENTIONNÉES DANS LE LIVRABLE</td><td>31</td></tr><tr><td>21 - RECUEIL DES NORMES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX LUMINAIRES CITADEL EFFECTUÉ PAR LE LNE</td><td>35</td></tr></table>
## AVANT-PROPOS

Ce document expose les normes françaises et européennes relatives à l'éclairage à LED et à son installation dans le bâtiment, pour des applications d'éclairage général. Il fait le point sur l'état actuel et les prochaines évolutions de la normalisation dans les domaines de l'électrotechnique et de l'éclairagisme afin de couvrir l'ensemble des exigences relatives aux produits et à leur installation. L'ensemble des exigences concernant les performances, la sécurité et l'installation des dispositifs d'éclairage à LED sont traités. Une analyse est faite des points les plus critiques des prescriptions, ainsi que des manques et des évolutions souhaitées dans la normalisation française et européenne. Les réglementations et les certifications applicables à l'éclairage à LED sont également présentées. Le détail des normes applicables aux luminaires étudiés dans le projet CITADEL est fourni à la dernière partie du document.

## 1 - GÉNÉRALITÉS

Les LED sont des composants électroniques (diodes électroluminescentes) utilisés pour générer de la lumière. Le principe d'émission lumineuse consiste à convertir au sein d'une "puce" constituée de matériaux semi-conducteurs, un courant électrique en lumière. Schématiquement, le fonctionnement d'une LED est l'inverse de celui d'une cellule photovoltaïque, qui utilise également des matériaux semi-conducteurs pour effectuer la conversion directe de la lumière en électricité.

Les LED ont été largement utilisées dès les années 1960 mais leur faible puissance et leur lumière colorée ne leur permettaient d'être utilisées que pour des applications d'indication lumineuse. L'invention des LED bleues en 1989 a marqué un tournant important dans cette technologie. A l'aide de celles-ci, il est devenu possible de produire de la lumière blanche, soit par l'utilisation de luminophores (improprement appelés "phosphores"), soit par association avec des LED de couleurs complémentaires.

L'évolution des LED blanches est très soutenue depuis 10 ans. Les flux lumineux émis par les LED ont doublé à peu près tous les 18 à 24 mois. L'efficacité lumineuse des LED blanches (paramètre exprimé en lumen par watt, qui traduit la quantité de lumière émise par rapport à la puissance électrique utilisée) a doublé en quatre ans et va probablement encore doubler d'ici à 2015.

Avec l'avènement des LED blanches, le domaine de l'éclairage connaît actuellement une phase de rupture technologique unique dans son histoire. On trouve maintenant des composants miniaturisés de quelques mm3 seulement qui émettent des flux supérieurs à 100 lm (lumen) et dépassant parfois 1 000 lm, ce qui leur permet d'être intégrés à des lampes ou des luminaires d'éclairage général.
A l'inverse des lampes traditionnelles utilisant des ampoules ou des tubes de verre, les LED sont compactes, robustes et particulièrement bien adaptées au montage automatique robotisé. Les paramètres les plus prometteurs pour leur utilisation en éclairage sont leur durée de vie et leur efficacité lumineuse. Les fabricants annoncent couramment des durées de vie supérieures à 50 000 heures, ce qui pourrait amener à considérer les LED comme les sources d'éclairage les plus durables qui soient. L'efficacité lumineuse des LED blanches de forte puissance progresse quant à elle régulièrement. Elle dépasse à présent le seuil de 100 lm/W (lumen par watt) pour les teintes "blanc chaud", une efficacité comparable à celle des meilleurs tubes fluorescents.

Malgré ces performances remarquables, on constate que les LED ne se sont pour l'instant imposées que dans des applications d'éclairage très particulières, pour lesquelles les sources classiques n'étaient pas les plus adaptées : production de nouvelles teintes, éclairage avec variations combinées de couleur et de puissance, dispositifs éclairants de petite taille, éclairages directionnels. A côté de ces applications spécifiques en plein essor, c'est pourtant le remplacement des sources traditionnelles (lampes à incandescences, lampes fluorescentes, lampes à décharge) pour l'éclairage dit "général" qui représente le plus gros marché potentiel. Or, pour s'imposer comme la source de lumière universelle de demain, la LED devra pouvoir s'intégrer parfaitement dans les bâtiments.

La garantie d'une bonne intégration passe par la maîtrise d'un ensemble de critères très différents. Ces critères sont d'abord liés à la sécurité des produits et à leurs performances. Mais, au-delà des caractéristiques des seuls produits, la qualité de l'installation d'éclairage est fondamentale pour offrir aux usagers de bonnes conditions de confort visuel et la quantité de lumière suffisante selon les usages. Par ailleurs, l'installation électrique des produits à LED doit être effectuée de manière à garantir l'intégrité des composants du bâtiment et ne pas compromettre la sécurité des occupants.

## 2 - NORMALISATION, RÉGLEMENTATION OU CERTIFICATION ?

Avant de décrire les normes relatives à l'éclairage à LED, il est utile de préciser la nature de ces documents. En effet, il existe souvent une confusion entre la normalisation, la réglementation et la certification.

Les normes sont des référentiels techniques élaborés conjointement par les acteurs économiques d'une filière (industriels, installateurs, fournisseurs d'énergie, etc.) et des organismes indépendants (associations, laboratoires publics, etc.). Elles ont vocation à décrire les bonnes pratiques du métier qui garantissent la qualité des produits et des services, ainsi que la sécurité des biens et des personnes.
En tant que guides de bonnes pratiques, les normes sont de nature volontaire. Elles ne possèdent pas de valeur juridique et ne peuvent être considérées comme obligatoires en dehors d'un contexte règlementaire particulier. Cependant, elles fournissent un cadre de travail commun et partagé par toute une filière. Le respect des normes permet ainsi d'éviter la conception et l'installation de produits inefficaces, incompatibles entre eux, voire dangereux.

La normalisation en éclairage rassemble deux "filières" différentes : la filière électrotechnique et la filière éclairagisme. Le tableau suivant donne la liste des organisations internationales, européennes et françaises de ces deux filières.

La normalisation électrotechnique concerne les aspects liés aux performances et à la sécurité des produits ainsi qu'à l'installation électrique. Les normes d'éclairagisme portent sur les spécifications des projets d'éclairage en termes de confort, d'ergonomie et d'efficacité énergétique. Elles expriment un ensemble de valeurs photométriques à maintenir selon les activités des usagers et des locaux à éclairer et permettent d'aboutir à un éclairage de qualité.

<table><thead><tr><th></th><th>INTERNATIONAL</th><th>EUROPE</th><th>FRANCE</th></tr></thead><tbody><tr><th scope="row">Filière électrotechnique</th><td>Commission<br>Électrotechnique<br>Internationale<br>(CEI)</td><td>Comité européen<br>de normalisation<br>électrotechnique<br>(CENELEC)</td><td>Union Technique<br>de l'Électricité<br>(UTE)<br>Association<br>Française de<br>Normalisation<br>(AFNOR)</td></tr><tr><th scope="row">Filière "lumière, éclairage<br>et éclairagisme"</th><td>Commission<br>Internationale de<br>l'Éclairage<br>(CIE)</td><td>Comité européen<br>de normalisation<br>(CEN)<br>Association<br>Française de<br>l'Éclairage<br>(AFE)<br>CIE-France</td><td>AFNOR<br>AFE<br>CIE-France</td></tr></tbody></table>

## Les organismes en charge de la normalisation en éclairage

La commission internationale de l'éclairage (CIE) n'est pas un organisme normalisateur mais publie régulièrement des recommandations qui peuvent être reprises dans des normes.

Au niveau international, l'office international des standards (ISO) collabore avec la CEI et la CIE pour l'établissement de normes internationales qui sont des transpositions de recommandations CIE et/ou de normes CEI.

A l'opposé de la normalisation, la réglementation est imposée par décret. Dans le contexte européen, certains décrets relatifs à l'éclairage sont les transpositions directes
de directives européennes. Les réglementations en éclairage touchent essentiellement aux domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement et de l'énergie. Il est intéressant de noter que les directives européennes et leurs décrets applicatifs s'appuient sur la normalisation pour fixer des exigences de conformité. La conformité réglementaire des produits est parfois attesté par un marquage, comme le marquage CE par exemple. Nous examinerons également dans cet article les réglementations applicables à l'éclairage à LED dans le bâtiment.

La certification est quant à elle une démarche volontaire de promotion de la qualité des produits, des processus ou des services, menée par un ensemble d'acteurs économiques et de laboratoires indépendants dit "certificateurs". La certification donne lieu à une marque de qualité, délivrée après un ensemble de mesures de contrôle. Ces mesures sont décrites dans un référentiel de certification, élaboré conjointement par les industriels et les laboratoires. La conformité à certaines normes est très souvent pré-requise dans le référentiel de certification, celui-ci fixant généralement des critères plus exigeants que les normes. Il existe quelques certifications en éclairage que nous présenterons également dans ce livrable.

## 3 - LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE PRODUITS D'ÉCLAIRAGE À LED

La LED est un composant électronique qui doit être intégré dans un dispositif d'éclairage. Les dispositifs d'éclairage à LED sont les modules LED, les lampes LED et les luminaires LED. Dans le domaine de l'éclairage, la norme NF EN 12665 donne la définition des termes de base : la lampe est le dispositif source tandis que le luminaire est un appareil servant à "répartir, filtrer ou transformer la lumière émise d'une ou de plusieurs lampes" et comprenant les circuits auxiliaires et la connectique, à l'exclusion des lampes elles-mêmes et de l'alimentation. Or, la plupart des luminaires à LED ont la propriété d'être totalement intégrés : la notion de lampes et de luminaires au sens de cette norme n'est pas adaptée. Une nouvelle norme spécifique à l'éclairage à LED est en préparation. Il s'agit de la future norme CEI TS 62504 qui précise les définitions applicables aux LED et aux modules de LED. Selon cette norme, ainsi que selon la norme de spécifications de sécurité des modules de LED présenté dans la suite, on distingue la diode électroluminescente (LED) et différents types de modules de LED.

### 3.1 - Les modules de LED

* le module de LED : en complément à une ou plusieurs LED, il comprend d'autres composants (optique, mécanique, thermique, électronique) à l'exclusion de l'alimentation

* le module de LED autoballasté (à ballast intégré) : module de LED conçu pour raccordement direct au secteur
* le module de LED à intégrer : module de LED conçu généralement pour constituer une partir non remplaçable d'un luminaire

* le module de LED autoballasté à intégrer

* le module de LED à monter : module de LED conçu généralement pour constituer une partie remplaçable montée dans un luminaire

* le module de LED autoballasté à monter

* le module de LED indépendant : module de LED destiné à être placé à l'extérieur d'un luminaire et qui n'intègre pas nécessairement l'alimentation

* le module de LED autoballasté indépendant et qui peut intégrer son alimentation.

Un luminaire à LED est constitué au moins d'un module de LED, de connecteurs et de parties assurant la fixation mécanique et la protection de l'ensemble. Il ne comporte pas nécessairement son appareillage d'alimentation.

Un module de LED autoballasté muni d'un culot de lampe est considéré comme une lampe à LED autoballastée. De nombreuses lampes à LED à culot standard apparaissent sur le marché en vue d'offrir une alternative aux lampes à incandescence et aux lampes fluorescentes compactes. Ces lampes, appelées lampes de substitution, sont couvertes par quelques normes récentes présentées plus loin.

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Modules de LED</figcaption></figure>

## 3.2 - Les lampes LED

Contrairement aux modules LED, utilisés par les industriels de l'éclairage, les lampes à LED sont destinées à être utilisées par le grand public et les installateurs éclairagistes ou électriciens. De nombreuses lampes à LED apparaissent sur le marché en vue d'offrir une alternative aux lampes à incandescence et aux lampes fluorescentes compactes. Ces lampes sont munies d'un culot standard (vis, baïonnette, GU 3.5, GU 10, etc.) pour permettre le remplacement de lampes a priori plus énergivores. Les lampes à LED dites "non ballastées" sont généralement utilisables avec les transformateurs délivrant de la
très basse tension (TBT), notamment en remplacement des lampes halogènes dichroïques GU 3.5. Les lampes dites "autoballastées" peuvent, quant à elles, être branchées directement sur le secteur.

<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>Lampe à led non ballastée fonctionnant en TBT</figcaption></figure>

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Lampe à led autoballastée fonctionnant sous 230 V</figcaption></figure>

## 3.3 - Les luminaires LED

Un luminaire à LED est constitué au moins d'un module de LED, de connecteurs et de parties assurant la fixation mécanique et la protection de l'ensemble. Il ne comporte pas nécessairement son appareillage d'alimentation. La plupart des luminaires à LED ont la propriété d'être intégrés : la source de lumière fait partie du luminaire et n'est pas forcément démontable ou remplaçable, à l'inverse des luminaires conçus pour les tubes fluorescents et les lampes fluocompactes par exemple.

Dans les applications du bâtiment, il existe de nombreux types de luminaires à LED, correspondant à des applications très différentes. Citons par exemple, l'éclairage intérieur général (downlight), l'éclairage intérieur général indirect, l'éclairage intérieur secondaire et d'ambiance (spots et réglettes linéaires), éclairage d'appoint intérieur (luminaires sur pied, lampes de bureau), éclairage extérieur architectural et décoratif (projecteurs, éclairage de type "lèche-murs").
<figure><img src="image_14.png" /></figure>

<figure><img src="image_15.png" /><figcaption>Luminaires à LED de type encastrés de plafond</figcaption></figure>

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

<figure><img src="image_17.png" /><figcaption>Luminaires à LED de type projecteur (à gauche) et lampe de bureau (à droite)</figcaption></figure>

## 4 - CONDITIONS À RESPECTER POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE DES LED DANS LE BÂTIMENT

Pour s'imposer comme la source de lumière universelle de demain, la LED devra pouvoir s'intégrer parfaitement dans les bâtiments. La garantie d'une bonne intégration passe par la maîtrise d'un ensemble de critères très différents. Ces critères sont d'abord liés à la sécurité des produits et à leurs performances. Mais, au-delà des caractéristiques des seuls produits, la qualité de l'installation d'éclairage est fondamentale pour offrir aux usagers de bonnes conditions de confort visuel et la quantité de lumière suffisante selon les usages. Par ailleurs, l'installation électrique des produits à LED doit être effectuée de manière à garantir l'intégrité des composants du bâtiment et ne pas compromettre la sécurité des occupants.

Le tableau suivant donne la liste des critères à examiner pour tout système d'éclairage, qu'il soit à LED ou non, installé dans un bâtiment.
<table><thead><tr><td>SÉCURITÉ DES PRODUITS</td><td>PERFORMANCES DES PRODUITS</td><td>PERFORMANCES DE L'INSTALLATION</td><td>SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sécurité électrique<br>Sécurité thermique<br>Sécurité mécanique<br>Exposition des personnes aux rayonnements optiques et électromagnétiques</td><td>Efficacité lumineuse<br>Caractéristiques électriques<br>Compatibilité électromagnétique<br>Caractéristiques photométriques et colorimétriques<br>Durée de vie et maintien des performances dans le temps.</td><td>Performance visuelle<br>Confort visuel<br>Qualité de la lumière<br>Efficience énergétique</td><td>Sécurité thermique<br>Sécurité électrique</td></tr></tbody></table>

## Critères à examiner pour les systèmes d'éclairage dans le bâtiment

### 5 - SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE À LED ET MARQUAGE CE

La conformité réglementaire des produits électriques vendus en Europe est attestée par le marquage CE. Le marquage CE est un marquage auto-déclaratif qui atteste de la conformité du dispositif aux exigences de sécurité de la directive basse tension mais aussi à la directive sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le marquage CE atteste également de la conformité à la directive de compatibilité électromagnétique et à la directive EuP ("energy using product").

La directive basse tension couvre les risques résultants de l'utilisation de matériel électrique. Les appareils doivent permettre un raccordement fiable, disposer d'une isolation et d'une protection adaptée, ne pas produire des températures, arcs ou rayonnements dangereux. Pour l'éclairage à LED, les exigences de sécurité rendues obligatoires par la directive basse tension sont décrites dans les normes électrotechniques propres à chaque famille de produit.

L'attestation de conformité à la directive BT est une déclaration de conformité du fabricant ou du distributeur, qui peut faire appel à un laboratoire tiers. Pour les dispositifs d'éclairage à LED, les normes entrant dans le cadre de la directive sont celles relatives aux prescriptions de sécurité des produits, citées précédemment. Le suivi de production est obligatoire dans le cadre de la directive BT.

Il est important de noter que la directive BT ne s'applique pas aux produits dont la tension d'alimentation est inférieure à 50 V continu ou 75 V alternatif, ce qui exclut les lampes et luminaires TBT (très basse tension), qui représentent un marché très important pour l'éclairage à LED.

La directive européenne CEM en vigueur (2004/108/CE) a été transposée en décret français en 2006 (décret n°2006-1278). Cette directive a pour objectif de limiter les
risques de perturbations électromagnétiques des équipements électriques et électroniques, tout en garantissant leur libre circulation dans l'Union Européenne. L'évaluation de la conformité aux normes CEM s'appliquant aux équipements considérés est laissée à la responsabilité du fabricant. Le fabricant peut néanmoins s'adresser à un organisme officiellement notifié qui délivrera un avis qualifié. Dans le domaine de l'éclairage à LED, les normes utilisées comprennent celles qui ont été listées dans le paragraphe précédent.

Le marquage CE est le symbole visuel apposé sur le produit et attestant la conformité aux exigences des directives auxquelles il est soumis : directive CEM, directive BT mais aussi directive EuP, présentée dans la suite de l'article. Il s'agit d'un marquage obligatoire, exigé sur les territoires de l'union européenne.

# 6 - NORMES RELATIVES AUX DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED

## 6.1 - Exigences de sécurité des modules de LED

Les exigences de sécurité des modules de LED sont décrites dans la norme NF EN 62031. La norme s'applique aux modules de LED sans appareillage d'alimentation et aux modules de LED autoballastés s'alimentant en courant continu jusqu'à 250 V ou en courant alternatif 50 Hz ou 60 Hz jusqu'à 1 000 V. Par contre, elle ne s'applique pas aux modules indépendants qui sont traités comme des luminaires.

Les contrôles correspondant à cette norme : mise à la terre de protection, protection contre le contact accidentel avec des parties actives, résistance à l'humidité et isolement, rigidité diélectrique, résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement, résistance à la corrosion.

Comme dans la norme NF EN 61347-1, le module de LED ne doit pas altérer la sécurité lorsqu'il fonctionne sous des conditions de défaut qui peuvent se produire pendant l'utilisation. Un essai en condition de surpuissance est donc prévu pour tester la résistance du module au bout de 15 minutes de surpuissance (150 % de la tension, du courant ou de la puissance nominale) et l'absence de production de feu, de fumée ou de gaz inflammable.

Certains marquages doivent figurer sur les produits. En plus du marquage des paramètres électriques, la valeur de la température maximale sur la surface extérieure du module doit être marquée. Le point particulier auquel se rapporte cette température doit être indiqué dans la documentation technique. Notons que la norme proscrit l'utilisation de certains matériaux inflammables pour l'isolation du module (bois, coton, papier, etc.).
## 6.2 - Exigences de sécurité des appareillages d'alimentation et des connecteurs des modules de LED

La norme NF EN 61347-2-13 décrit les exigences relatives aux alimentations en courant continu ou alternatif des modules de LED. Les connecteurs font l'objet de prescriptions particulières décrites dans la norme NF EN 60838-2-2.

## 6.3 - Exigences de performance des modules de LED

Les exigences de performance des modules de LED ne font l'objet d'aucune norme et d'aucun projet de norme à l'heure où cet article est rédigé.

## 6.4 - Exigences de performance des alimentations des modules de LED

Les exigences de performances des alimentations des modules de LED sont décrites dans la norme NF EN 62384. Cette norme impose notamment le marquage du facteur de puissance. Elle décrit des essais électriques en fonctionnements normal et anormal, des essais d'endurance en choc thermique et commutation de la tension d'alimentation.

L'interfaçage et l'adressage numérique des modules de LED fait l'objet de la norme NF EN 62386-207, en phase de finalisation, qui inclut notamment le protocole de communication DALI.

## 6.5 - Prise en compte des lampes à LED dans la classification internationale ILCOS des lampes

Le système international de classification des lampes ILCOS est décrit dans la spécification technique CEI TS 61231. Il fait actuellement l'objet du récent projet de norme européenne PR NF EN 61231 qui doit inclure les lampes à LED.

Le code colorimétrique d'une lampe est défini dans le nouveau système ILCOS. Le code colorimétrique 830/4A correspond par exemple à :

* "8" : indice de rendu des couleurs compris entre 77 et 86

* "30" : température de couleur corrélée de 3000 K

* "4" : une dispersion de la température de couleur corrélée comprise dans une ellipse de MacAdam de 4 pas

* "A" : une diminution du flux lumineux inférieure ou égale à 10 % du flux initial, évaluée à 25 % de la durée de vie nominale de la lampe
## 6.6 - Exigences de sécurité des lampes à LED de substitution

Les exigences de sécurité des lampes à LED autoballastées sont décrites dans le projet de norme NF EN 62560 qui devrait être finalisé à la fin de 2010. Cette norme est chantier à la CEI. Il s'agit pour l'instant d'un "circulated committee draft with vote" (CCDV)

Pour les lampes à LED non ballastées, destinées notamment à remplacer les lampes halogènes dichroïques, à culot GU 5.3 par exemple, un projet de norme est en cours d'élaboration (PR CEI 62663-1) dont la version définitive ne devrait pas être finalisée avant 2011.

## 6.7 - Exigences de performances des lampes à LED de substitution

La norme correspondante n'a pas été finalisée mais, confrontés à l'arrivée massive de lampes à LED à destination du secteur résidentiel, les acteurs économiques impliqués dans la normalisation ont souhaité rendre accessible un premier document. Il s'agit d'un pré-standard PAS (publicly available specification) dont la référence est CEI PAS 62612. Comme pour la future norme de sécurité des lampes à LED de substitution, cette spécification ne couvre pas les lampes à LED de substitution alimentées en TBT. Celles-ci sont seront couvertes par la future norme (en projet) PR CEI 62663-2 applicables aux lampes non ballastées.

Cette spécification propose des exigences de performance beaucoup plus strictes et bien plus adaptées aux lampes à LED que la norme en vigueur pour les performances des lampes autoballastées en général (norme NF EN 60969). Les notions de maintenance du flux lumineux, de fin de vie, de dérives colorimétriques sont ici traitées de manière adaptée à la technologie LED. Par ailleurs, la spécification CEI PAS 62612 propose un marquage spécifique lié aux performances du produit. Ce marquage comprend les informations suivantes :

* flux lumineux nominal en lumen

* code colorimétrique de la lampe

* durée de vie nominale avec le facteur de maintenance du flux lumineux $L_x$ correspondant

* taux de lampes défectueuses $F_x$ correspondant à la durée de vie nominale

* catégorie de maintenance du flux lumineux

* température de couleur corrélée nominale

* catégorie de tolérance sur la température de couleur nominale

* indice de rendu de couleur

### 6.7.1 - Évaluation de la durée de vie dans la spécification CEI PAS 62612

Dans le domaine de l'éclairage, la durée de vie nominale des lampes, quelle que soit la technologie utilisée, correspond à une diminution du flux lumineux spécifiée typiquement
à 70 % (L₇₀), observée statistiquement pour au moins 50 % des produits (B₅₀). La fin de vie est donc typiquement définie à (L₇₀, B₅₀), durée au bout de laquelle 50 % des lampes émettront un flux inférieur à 70 % de la valeur à la mise en service. Le paramètre B rassemble la proportion de lampes n'atteignant plus la limite de flux donnée par le paramètre L, sans différentier les lampes ayant brutalement cessé de fonctionner de celles fonctionnant encore.

Pour les lampes à LED, la CEI PAS 62612 introduit explicitement le taux de lampes défectueuses pour évaluer la durée de vie. En effet, les défaillances prématurées peuvent représenter une contribution importante de la fin de vie des lampes. Les durée de vie sont donc données dans ce document pour des taux de lampes défectueuses de 50 % dans le résidentiel et de 10 % dans le professionnel. La fin de vie des lampes y est donc déterminée à (L₅₀, F₅₀) pour les applications résidentielles et à (L₇₀, F₁₀) pour les applications professionnelles.

La durée de vie typique des lampes autoballastées à LED est très longue. On conçoit donc facilement qu'il est difficile d'attendre la diminution du flux lumineux à L₅₀ ou L₇₀ pour mesurer expérimentalement la durée de vie. Le projet de norme propose une méthode approximative basée sur la diminution du flux lumineux au bout de 25 % de la durée de vie nominale, avec un maximum de 6 000 heures. Cinq catégories de maintenance du flux lumineux sont proposées selon les critères donnés dans le tableau suivant :

<table><thead><tr><th>DIMINUTION DU FLUX LUMINEUX<br>MESURÉ À 25 % DE LA DURÉE DE VIE<br>NOMINALE (MAXIMUM 6 000 h), PAR<br>RAPPORT AU FLUX INITIAL</th><th colspan="3">CATÉGORIES DE MAINTENANCE DU<br>FLUX LUMINEUX</th></tr></thead><tbody><tr><td>Supérieure ou égale à 10 % du<br>flux nominal</td><td>A</td><td rowspan="2">catégories<br>valables<br>pour L<sub>70</sub></td><td rowspan="5">catégories<br>valables<br>pour L<sub>50</sub></td></tr><tr><td>Supérieure ou égale à 20 % du<br>flux nominal</td><td>B</td></tr><tr><td>Supérieure ou égale à 30 % du<br>flux nominal</td><td>C</td></tr><tr><td>Supérieure ou égale à 40 % du<br>flux nominal</td><td>D</td></tr><tr><td>Supérieure ou égale à 50 % du<br>flux nominal</td><td>E</td></tr></tbody></table>

## Catégories de maintenance du flux lumineux des lampes à LED autoballastées

Le document fournit également un protocole d'essais d'endurance destiné à vérifier le taux de défaillance des lampes. Les essais comprennent des cycles de chocs thermiques, des essais d'allumages-extinctions répétés et un essai de longue durée à température
ambiante élevée (45°C). Ces essais visent essentiellement à tester le ballast électronique intégré, qui ne peut être démonté de la lampe.

## 6.7.2 - Tolérance en température de couleur dans la spécification CEI PAS 62612

La spécification CEI PAS 62612 recommande que les lampes aient une température de couleur corrélée choisie parmi six valeurs : 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K et 6500 K. Ce paramètre doit être mesuré initialement puis au bout de 25 % de la durée de vie nominale, avec un maximum de 6 000 h. La catégorie de tolérance en température de couleur est définie par la taille de l'ellipse de MacAdam qui inclut les valeurs mesurées de températures de couleur corrélées. Ainsi la catégorie 3 correspond à des points de couleur inclus dans une ellipse de MacAdam à 3 pas.

## 6.8 - Exigences de sécurité des luminaires à LED

Les prescriptions de sécurité des luminaires à LED sont couverts par la norme "luminaires" NF EN 60598-1 ainsi que par la série de normes NF EN 60598-2. Ces normes sont applicables à tous les types de luminaires, selon leur usage et indépendamment de la technologie des lampes. Les luminaires à LED ne font donc pas l'objet d'un traitement spécifique. Cependant, ils sont couverts au même titre que d'autres luminaires comportant des lampes intégrées et non remplaçables. Ces normes décrivent les exigences, les essais et les marquages relatifs à la sécurité électrique, thermique et mécanique des luminaires. La partie 2-22 spécifique sur l'éclairage de secours comprend également des exigences de performance visuelle, quantifiée avec des mesures de luminances.

La norme "luminaires" donne une classification des luminaires basée sur les indices de protection électriques (chocs électriques) et mécaniques (humidité, choc, poussières, etc.). On y trouve toutes les exigences en termes d'isolement, de rigidité diélectrique, de lignes de fuite et distances dans l'air, de résistance à la chaleur, au feu, etc. Un protocole d'essais d'endurance est décrit.

Pour garantir la sécurité des usagers qui sont susceptibles de manipuler le luminaire, la norme NF EN 60598-1 donne des prescriptions de températures de surface maximales admissibles des luminaires. Des protocoles d'essais d'échauffements, normal et anormal, sont proposés à cette fin. Les températures de surfaces maximales admissibles sont spécifiées selon la partie du luminaire considérée, l'accessibilité de ses parties à l'usager, la nature des matériaux utilisés. Par exemple, en fonctionnement normal, les parties destinées à être saisies fréquemment à la main ne doivent pas dépasser 70°C si elles sont métalliques et 85°C si elles sont non-métalliques. Pour les luminaires à LED qui dissipent un flux thermique important, il est important que ces critères soient attentivement examinés.
## 6.9 - Exigences de performances des luminaires à LED

A l'exception des luminaires d'éclairage de secours, il n'existe pas de normes de performances des luminaires, quelle que soit la source qu'ils intègrent (LED ou non). A l'instar des modules de LED, les exigences photométriques et colorimétriques des luminaires à LED ne font donc l'objet d'aucune norme française ou européenne.

## 7 - COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les dispositifs d'éclairage sont sources de perturbations électromagnétiques qui peuvent exercer une influence sur les réseaux de distribution et d'autres équipements électriques. Ceux-ci peuvent réciproquement perturber leur fonctionnement. La compatibilité électromagnétique fait l'objet de plusieurs normes et d'une réglementation européenne.

Les prescriptions de compatibilité électromagnétique (CEM) valables pour les produits d'éclairage, qu'ils soient à LED ou non, sont données dans les normes européennes. Elles sont rendues obligatoires pour l'obtention du marquage CE. La norme NF EN 61000-3-2 incite les fabricants à limiter l'émission de courants harmoniques sur le secteur. L'amendement A14 de cette norme range dans une même classe (classe C) les équipements d'éclairage. L'amendement A2 de cette norme, paru en novembre 2009, concerne particulièrement les systèmes d'éclairage intérieur utilisant des LED. Cet amendement définit une exigence générale de limitation du taux de distorsion harmonique (THD) du courant d'alimentation. Le texte donne une méthode d'essai simplifiée consistant à examiner que le THD reste inférieur à 15 %.

Pour les systèmes d'éclairage dont la puissance active d'entrée est inférieure à 25 W, il n'existait pas d'exigences normatives avant novembre 2009. L'amendement A2 de la norme NF EN 61000-3-2 a maintenant rendu obligatoire des critères précis sur la déformation du courant d'alimentation alternatif (forme générale du signal périodique). Il convient à présent de vérifier que l'amplitude du courant harmonique de rang 3, exprimée en pourcentage du courant fondamental, ne dépasse pas 86 % et que l'amplitude du courant harmonique de rang 5 ne dépasse 61 %. Par ailleurs, la forme d'onde du courant d'entrée doit être telle qu'elle atteigne le seuil de 5 % en courant à 60° ou avant, qu'elle ait sa valeur de crête à 65° ou avant et qu'elle ne retombe pas en dessous du seuil de 5 % en courant avant 90°, par référence à n'importe quel passage par zéro du fondamental de la tension d'alimentation. Le seuil en courant correspond à 5 % de la valeur absolue la plus élevée de la valeur de crête qui se produit dans la fenêtre de mesure, et les mesures de déphasages sont faites sur la période qui inclut cette valeur absolue de la valeur de crête.

Les lampes à LED n'étaient pas soumises à ces prescriptions avant novembre 2009, ce qui a pu poser un certain nombre de problèmes dans les réseaux et les systèmes de distributions électriques, monophasés ou triphasés : pas de maîtrise de la puissance
réactive, défaillances et surchauffes d'équipements de puissance provoqués par les courants harmoniques, etc.

Les autres normes CEM intéressant l'éclairage et l'éclairage à LED sont la NF EN 61000-3-3, la norme NF EN 61547 portant sur les prescriptions d'immunité CEM pour les équipements d'éclairage général (actuellement en révision) et la norme NF EN 55015 portant sur les perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage.

## 8 - EXPOSITION DES PERSONNES AUX RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET OPTIQUES ÉMIS PAR LES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED

La directive BT devant également garantir la prise en compte de tous les risques non-électriques, les fabricants et les distributeurs de produits d'éclairage à LED doivent examiner les problématiques d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques et aux rayonnements optiques (risques photobiologiques).

### 8.1 - Limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques

Comme tous les dispositifs rayonnants, les dispositifs d'éclairage à LED ne doivent pas exposer les usagers à des niveaux de champs électromagnétiques qui présentent des risques pour la santé. A l'inverse des exigences de compatibilité électromagnétique, les valeurs limites de champs ne dépendent pas de l'équipement considéré. Elles ont été définies au niveau international par l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Ces valeurs limites sont données pour les composantes électrique et magnétique du champ. Elles dépendent de la bande de fréquence considérée. Pour les dispositifs d'éclairage fluorescents (lampes fluocompactes, tubes) utilisant des ballasts électroniques, des champs électriques sont émis à des fréquences comprises entre 20 kHz et 300 kHz environ. A ces fréquences, les usagers ne doivent pas être exposés à plus de 87 V/m, ce qui a été vérifié à une distance de 30 cm par le CSTB pour un grand nombre de lampes fluocompactes grand public (étude effectuée pour le compte de l'ADEME au premier trimestre 2010). Les systèmes d'éclairage à LED sont également susceptibles, comme tout appareil électrique, d'émettre des champs électromagnétiques et il convient de vérifier les niveaux d'exposition des usagers.

La norme récente NF EN 62493 propose une méthode physique d'évaluation de l'exposition produite par les équipements d'éclairage : conditions de mesure, protocole, analyse des résultats, critères de conformité aux recommandations de l'ICNIRP. Ces critères concernent les densités de courant induit respectivement par les composantes électriques et magnétiques pour des fréquences allant de 20 kHz à 10 MHz. De plus, le
débit d'absorption spécifique (DAS) est évalué pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 300 MHz. Le protocole d'essai repose sur l'utilisation d'un modèle de tête de Van der Hoofden au-dessus duquel est placé le luminaire ou la lampe à tester. Les distances entre le luminaire et la sphère conductrice représentant la tête sont spécifiées en fonction de l'application typique du matériel à tester.

## 8.2 - Sécurité photobiologique

La lumière émise par les sources utilisées en éclairage peut potentiellement présenter des risques d'endommagement de l'œil et de la peau. Les effets biologiques des rayonnements optiques sont pour la plupart bien connus. Ils sont spécifiques à certaines gammes de longueur d'onde et dépendent à la fois du flux incident et des longueurs d'onde (ultraviolet et bleu, visible, infrarouge).

Comme dans le cas des champs électromagnétiques, les limites d'exposition aux sources de rayonnement optique sont données dans une recommandation internationale de l'ICNIRP. Ce document est la référence internationale pour l'évaluation des risques qualifiés de "photobiologiques". Il concerne les lampes, mais aussi les autres sources de rayonnement comme les fours industriels, les décharges électriques, etc.

Les valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la directive européenne 2006/25/CE visant à limiter l'exposition des personnes et à garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Le respect de ces seuils d'exposition acquiert ainsi un caractère obligatoire.

Dans le domaine de l'éclairage, la publication CIE S009:2002 reprend également les mêmes seuils. Ce document fournit en plus les conditions de mesures des paramètres optiques qui servent au calcul de l'exposition : taille de source effective, spectre, luminance et éclairement effectifs, etc. La recommandation de la CIE définit trois classes de risques : sans risque, risque faible et risque élevé.

La norme NF EN 62471 est le document normatif de référence dans ce domaine en Europe. Il présente les méthodes d'application des valeurs limites de l'ICNIRP aux cas particuliers des systèmes utilisant des lampes. Cette norme rappelle les limites d'exposition et donne une procédure de mesure et d'analyse pour déterminer l'appartenance du dispositif étudié à un groupe de risque : groupe sans risque, groupe de risque 1 (faible risque), groupe de risque 2 (risque modéré), groupe de risque 3 (risque élevé).

La dernière révision de la norme NF EN 62471 précise explicitement la prise en compte des dispositifs à LED. Auparavant, les LED étaient couvertes par la norme de sécurité laser NF EN 60825-1, mal adaptée aux sources incohérentes.

La lumière émise par les LED ne comportant pas de composantes infrarouge et ultraviolette, seuls les effets de la lumière visible sont à examiner. De manière générale,
une exposition à une source de lumière visible intense est susceptible d'induire des lésions rétiniennes et cutanées de type thermique (brulures). Toutefois, dans le cas des LED, le mécanisme d'endommagement à considérer est celui lié à une réaction photochimique produite par la composante bleue de la lumière qui dégrade la rétine (photorétinite). Il s'agit d'une réaction photochimique dégradant l'épithélium pigmentaire rétinien, agissant entre 400 nm et 700 nm, mais avec un pic marqué à 445 nm.

Deux constats justifient que les effets de la lumière bleue soient examinés pour les LED :

◇ le spectre d'émission des LED blanches comporte un pic bleu marqué en raison de l'utilisation de jonctions émettant des photons bleus

◇ le flux lumineux des LED blanches est compris typiquement entre 100 et 1 000 lm par composant, il est émis sur des surfaces de l'ordre de quelques mm², ce qui conduit à des luminances dépassant $10^7$ ou $10^8$ cd/m². Ces valeurs sont de l'ordre de mille fois supérieures aux luminances des autres sources d'éclairage.

Afin d'aider les fabricants d'appareils incorporant des lampes à évaluer les risques photobiologiques, la CEI a produit le document CEI TR 62471-2 en 2009. Ce rapport technique est relatif à la fabrication des appareils comprenant des sources non-laser. Il donne notamment les spécifications d'une distance minimale de sécurité de vision, distance à laquelle le rayonnement rentre dans le groupe de risque le plus bas. Ce guide propose un marquage des produits, optionnel pour le groupe de risque 1 et obligatoire pour le groupe de risque 2.

D'après les études effectuées par certains fabricants de LED et des laboratoires indépendants, il existe des composants appartenant au groupe de risque 2 et pour lesquels il convient d'après la norme, d'éviter la vision directe.

L'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) a récemment effectué une expertise sur l'impact sanitaire de l'éclairage à LED. Le rapport d'expertise contient des évaluations de durées limites d'exposition et de groupe de risque relatifs à de nombreux dispositifs d'éclairage à LED.

# 9 - NORMES DE MESURES PHOTOMÉTRIQUES DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED

## 9.1 - Recommandations de la CIE

La commission internationale de l'éclairage (CIE) élabore depuis sa création des recommandations sur les mesures photométriques et colorimétriques des lampes et des luminaires. Bien que ces publications ne soient pas des normes, ce sont des documents de référence qu'il convient de citer ici car elles constituent les bases scientifiques des travaux normatifs européens et internationaux.
Dans le domaine de la photométrie des LED, la publication de référence est la recommandation CIE-127. Ce travail ne porte que sur la caractérisation des composants LED et non celle des modules et des luminaires à LED. La publication introduit des géométries standards pour les mesures d'intensité et de flux lumineux. Elle donne également des recommandations sur l'usage de spectroradiomètres pour les caractérisations des LED.

Pour les dispositifs à LED, la publication CIE-177 suggère de redéfinir un nouvel indice de rendu des couleurs. En effet, la détermination de l'indice actuel (IRC) est en général mal adaptée aux spectres des LED. D'autres publications de la CIE sont en cours d'élaboration pour préciser les conditions de mesure des caractéristiques photométriques des modules, lampes et luminaires à LED.

## 9.2 - Norme européenne de mesure des luminaires

La norme NF EN 13032-1 s'appuie sur les travaux de la CIE pour décrire les méthodes de mesures de l'intensité, de la luminance et du flux lumineux des lampes et des luminaires. Les instruments autorisés (goniophotomètres, sphères d'intégration, etc.) sont listés ainsi qu'une structure normalisée de fichiers de données (format CEN).

La méthode de caractérisation des luminaires proposée dans la norme NF EN 13032-1 a été élaborée pour caractériser les luminaires munis de lampes démontables. Cette méthode est une méthode relative (photométrie relative) qui repose sur la connaissance des caractéristiques photométriques intrinsèques des lampes. Les données de mesures sont ainsi exprimées pour 1 000 lm de flux de lampe. La mesure permet de connaître le rendement du luminaire, rapport entre le flux lumineux émis par le luminaire muni de sa lampe et le flux lumineux émis par la lampe nue.

On conçoit facilement l'impossibilité de caractériser un luminaire à LED dans ces conditions, puisque ce sont généralement des produits intégrés. Il serait donc nécessaire de disposer d'une norme européenne de photométrie absolue pour les modules et les luminaires à LED.

## 9.3 - Guide technique pour la mesure de l'angle d'ouverture du faisceau des lampes à réflecteur

La deuxième édition du guide technique CEI TR 61341 va fournir des prescriptions améliorées pour la mesure de l'angle d'ouverture du faisceau des lampes à réflecteur, en incluant notamment les lampes à LED. Le guide devrait être disponible en novembre 2009. Il complète la norme CEI 61341 de 1994.
## 9.4 - Normes américaines en photométrie et colorimétrie applicables aux LED

Bien que non-applicables en France et sur le territoire de l'Union Européenne, les normes américaines de photométrie des LED méritent d'être consultées car elles définissent des méthodes de mesure très pertinentes, sur lesquelles reposent de nombreux autres travaux, comme les référentiels de certification Energy Star par exemple, que nous évoquerons plus loin.

On peut citer la norme IESNA LM-79-08 qui présente notamment des méthodes de photométrie absolue applicables aux luminaires et aux lampes de substitution.

La norme ANSI_NEMA_ANSLG C78.377 définit les spécifications et les exigences colorimétriques des dispositifs d'éclairage à LED.

La norme IESNA LM-80-08 décrit une méthode de mesure de la maintenance du flux lumineux des LED et des modules de LED. Elle ne s'applique toutefois pas aux luminaires.

Le projet de norme américaine IESNA TM-21 traite quant à lui de l'extrapolation de la durée de vie des luminaires à LED à partir de mesures effectuées sur des durées plus courtes.

## 10 - RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE MARQUAGE ÉNERGÉTIQUE DES LAMPES

La directive européenne 98/11/CE impose le marquage de la classe énergétique des lampes à usage domestique (classe A à G). Le marquage comprend également le flux lumineux de la lampe, la puissance électrique et la durée de vie nominale. La détermination de la classe énergétique est effectuée conformément à la norme NF EN 50285.

Il est important de noter que certaines lampes échappent à la classification énergétique : les lampes dont la puissance est inférieure à 4 W et les lampes à réflecteur (lampes MR16 fonctionnant à TBT par exemple). Par conséquent, la plupart des lampes à LED ne rentrent pas dans cette classification, alors que ces formats de lampes se développent énormément à l'heure à actuelle. La commission européenne étudie l'extension de la classification énergétique pour parer à ce problème.

## 11 - IMPACT DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE EUP SUR LES PRODUITS D'ÉCLAIRAGE À LED

La directive 2005/32/EC, dite EuP (Ecodesign requirements for Energy Using Products), est une directive cadre qui fixe les grands principes d'éco-conception des produits consommateurs d'énergie. Un règlement a été approuvé au printemps 2009 pour définir
une interdiction progressive des lampes les plus énergivores, en fonction de leur classe énergétique et de leur technologie. Ainsi, dès le 1er septembre 2009, les lampes à incandescence non claires (ampoules dépolies) seront bannies. L'interdiction portera ensuite progressivement sur les autres types de lampes non-directionnelles de classe D et supérieure à D. Les lampes directionnelles, les lampes à réflecteur et les lampes de puissance inférieure à 4 W échappant à la classification énergétique, le règlement EuP actuel ne s'applique à la plupart des lampes à LED.

## 12 - NORMES RELATIVES AUX PERFORMANCES LUMINEUSES DE L'INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE

Quelles que soient les technologies d'éclairage considérées, les installations d'éclairage doivent remplir des critères fondamentaux pour assurer le bien-être et la sécurité des usagers, tout en étant respectueuses des performances énergétiques et des nuisances lumineuses. Ces critères sont décrits dans les normes européennes et françaises d'éclairagisme qui constituent les meilleurs référentiels techniques pour garantir la qualité de l'éclairage selon l'usage considéré. Les normes d'éclairagisme spécifient notamment des critères d'éclairement moyen à maintenir, de confort visuel et de qualité de la lumière.

Dans le domaine de l'éclairage intérieur des lieux de travail, le code du travail français donne des prescriptions obligatoires mais extrêmement minimalistes. La norme européenne d'éclairage intérieur des lieux de travail NF EN 12464-1 est beaucoup plus précise. Elle détaille des exigences relatives à chaque type de local (bureau, salle de restauration, chambre d'hôpital, etc.). Les spécifications concernent les paramètres suivants :

* éclairement moyen à maintenir sur la tâche de travail

* indice d'éblouissement unifié (UGR) limite

* uniformité de l'éclairement

* indice de rendu des couleurs minimal

Il est primordial pour les développeurs de solutions d'éclairage à LED d'examiner l'ensemble de ces critères que les systèmes puissent un jour être installés dans le secteur professionnel. En particulier, il existe à l'heure actuelle très peu de solutions d'éclairage général à LED susceptible de fournir un éclairage conforme aux prescriptions de la norme NF EN 12464-1. Les difficultés sont essentiellement dues à la quantité de lumière à fournir mais aussi à la limitation de l'éblouissement d'inconfort. La luminance des LED étant intrinsèquement élevée, il est nécessaire concevoir des systèmes optiques qui empêchent la vision directe de la source à certains angles, sans trop induire de pertes optiques lors de la formation des faisceaux.
Le phénomène d'éblouissement d'inconfort est quantifié par l'indice d'éblouissement unifié UGR, qui fait actuellement l'objet de travaux à la CIE pour revoir son application à des sources de faible dimension angulaire comme les LED.

La norme NF EN 12464-1 tient compte de spécificités liées à l'âge et à la criticité de certaines tâches visuelles à accomplir. Il existe également une norme française d'ergonomie visuelle, la norme NF X 35-103, qui décrit précisément les exigences de répartition spatiale de la lumière dans le champ de vision de la personne. Cette norme fait l'objet d'une révision importante qui va spécifier ces exigences en termes de luminance, ce qui est le plus pertinent pour la vision et posera certainement le plus de difficultés pour l'éclairage à LED.

Les certifications de qualité environnementale des bâtiments, comme la certification HQE en France, donnent également des critères très précis sur l'installation d'éclairage électrique, en termes de température de couleur, d'indice de rendu de couleur et d'éclairement à maintenir.

# 13 - PERFORMANCES DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED

Comme pour tous les équipements d'éclairage, il est important des connaître les performances des dispositifs utilisant des LED. Elles concernent plusieurs domaines :

* quantité et qualité de lumière : caractéristiques photométriques et colorimétriques

* performances énergétiques : efficacité lumineuse et consommation énergétique

* durabilité : durée de vie et fiabilité

Les règlements européens EuP (directive européenne sur les produits consommateurs d'énergie) ont imposé aux états de l'union européenne de faire disparaître du marché les dispositifs d'éclairage les moins efficaces sur le plan énergétique (certains ballasts ferromagnétiques, lampes à incandescence, lampes à vapeur de mercure, etc.). De ce fait, l'éclairage à LED est de plus en plus utilisé en remplacement de lampes devenues obsolètes. Il est fondamental que les performances des produits LED dit de "substitution" soient comparables à celle des technologies plus anciennes.

## 13.1 - Performances photométriques

Comme dans le cas des autres technologies d'éclairage, on caractérise principalement les luminaires à LED par leur flux lumineux (exprimé en lumen) et leur diagramme angulaire d'intensité lumineuse (exprimée en candela). La luminance des sources d'éclairage à LED (modules, lampes, luminaire) est un paramètre additionnel très intéressant à connaître de manière à prévoir les phénomènes d'éblouissement.

Il est important de noter que les normes européennes en vigueur décrivant les méthodes de mesurages de ces paramètres photométriques ne sont pas toutes applicables aux
systèmes à LED. En particulier, la norme de caractérisation photométrique des luminaires NF EN 13032-1 a été élaborée pour caractériser les luminaires munis de lampes démontables. Cette méthode est une méthode relative (photométrie relative) qui repose sur la connaissance des caractéristiques photométriques intrinsèques des lampes. Les données de mesures sont ainsi exprimées pour 1 000 lumens de flux de lampe. La mesure permet de connaître le rendement du luminaire, rapport entre le flux lumineux émis par le luminaire muni de sa lampe et le flux lumineux émis par la lampe nue. On conçoit facilement l'impossibilité de caractériser un luminaire à LED dans ces conditions, puisque ce sont généralement des produits intégrés. Il serait donc nécessaire de disposer d'une norme européenne de photométrie absolue pour les modules et les luminaires à LED.

Dans le marché des lampes à LED de substitution, destinées à remplacer les lampes à incandescence et les lampes fluocompactes, les LED peinent à fournir la même quantité de lumière que les technologies plus anciennes. Seules certains équivalents LED de lampes à incandescence de 20 W jusqu'à 35 ou 40 W fournissent actuellement le flux lumineux nécessaire. Par contre, les progrès sur les LED et leurs technologies de refroidissement permettent aux fabricants d'annoncer la disponibilité de lampes à LED de remplacement de lampes à incandescence de 50 W à 75 W dès la fin 2010.

## 13.2 - Performances colorimétriques

Les caractéristiques colorimétriques sont essentielles pour décrire la qualité de la lumière. Ces caractéristiques ne dépendent que du spectre de la lumière (énergie émise en fonction de la longueur d'onde). On utilise en pratique deux paramètres fondamentaux : la température de couleur et l'indice de rendu de couleur. La température de couleur décrit la teinte perçue de la lumière émise (blanc chaud ou blanc froid en éclairage) tandis que l'indice de rendu de couleur traduit la capacité d'une source de lumière à pouvoir rendre discernable les nuances de couleur des objets éclairés.

A l'instar des premières générations de lampes fluocompactes, les premiers systèmes d'éclairage à LED étaient souvent critiqués pour leur lumière froide (température de couleur élevée) et leur mauvais rendu de couleur. Les fabricants proposent maintenant des éclairages à LED dans trois gammes de températures de couleurs : blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. Des LED blanc chaud dont la température de couleur est de l'ordre de 2700 K sont à présent disponibles et sont bien adaptées à l'éclairage d'ambiance ou de tâche.

L'éclairage à LED a également souffert lors de son introduction dans les bâtiments d'un phénomène perçu très négativement par les usagers : la non-uniformité de la température de couleur sur la zone éclairée (lumière bleue au centre du faisceau et jaunissante en périphérie). Ce défaut a heureusement disparu sur les nouvelles
générations de LED en raison des progrès réalisés par les fabricants dans la maîtrise des procédés de dépôts des couches de luminophores. Néanmoins, on constate encore la présence de ce phénomène sur de nombreux produits utilisant des modèles de LED plus anciens. La non-uniformité de couleur ne fait pas encore l'objet d'une norme européenne mais elle devrait être spécifiée par les fabricants et vérifiée lors de l'installation.

## 13.3 - Performances énergétiques des dispositifs d'éclairage à LED

Un des principaux arguments marketing en faveur de l'éclairage à LED est leur faible consommation d'électricité. Il faut noter cependant que les LED blanches arrivent seulement depuis l'année 2008 à atteindre la même efficacité lumineuse (lumen par watt) que les meilleurs tubes fluorescents (T5) munis de ballasts électroniques. Dans le marché grand public, il n'existe actuellement que peu de lampes et luminaires à LED présentant la même efficacité lumineuse que les meilleures lampes fluocompactes.

Il convient de souligner que l'efficacité lumineuse d'un luminaire d'éclairage à LED est souvent très inférieure à celle d'une LED considérée de manière isolée. Le principal problème est que la LED est extrêmement sensible à la chaleur qu'elle dissipe. Contrairement à une idée couramment répandue, la LED n'est pas une source de lumière froide. Toute l'énergie électrique qui n'est pas convertie en lumière est dissipée en chaleur dans son boîtier. Cette chaleur doit être éliminée par conduction thermique et évacuée dans un radiateur ou un autre dispositif de refroidissement (ventilateur, échangeur de chaleur, etc.). L'échauffement des lampes, modules et luminaires à LED est probablement le phénomène le plus critique pour leur efficacité lumineuse puisque celle-ci baisse rapidement en fonction de la température interne des LED.

L'efficacité lumineuse des systèmes à LED ne fait pas l'objet en Europe d'exigences normatives. On trouve ainsi sur le marché des produits ayant des efficacités aussi médiocres que celle de la lampe à incandescence (10 à 15 lm/W) et, à l'inverse, d'excellentes valeurs proches de 100 lm/W. En l'absence d'exigences normatives, seules des mesures effectuées dans des laboratoires indépendants peuvent fournir les efficacités lumineuses réelles des systèmes à LED.

Les performances énergétiques des systèmes d'éclairage à LED ne sont pas uniquement liées à leur efficacité lumineuse. La consommation annuelle d'éclairage, exprimée en kWh, tient compte d'autres facteurs, dont on parle moins mais qui sont aussi importants que l'efficacité lumineuse :

* facteur de maintenance

* facteur d'utilisation

* durée effective d'allumage
L'éclairage à LED permettra de réaliser des économies d'énergie si les facteurs de maintenance et d'utilisation sont meilleurs. Le facteur de maintenance dépend de la diminution du flux lumineux dans le temps. Ce paramètre est encore mal maîtrisé en éclairage à LED à cause du manque de recul sur les performances dans le temps des installations réelles. Le facteur d'utilisation est quant à lui lié à la quantité de lumière utile (lumière arrivant sur la zone à éclairer) par rapport à la quantité totale de lumière émise. Les LED étant des sources de petites dimensions, des gains significatifs peuvent être réalisés sur ce facteur en utilisant des systèmes optiques plus précis que ceux utilisés avec des lampes de plus grande taille.

Le contrôle de la durée effective d'allumage représente sans doute un des plus gros potentiels d'économie d'énergie réalisables avec les LED. Celles-ci étant des composants électroniques, il est naturellement possible de les coupler avec des systèmes de gestion permettant de faire varier le flux lumineux sans aucune inertie, de couper et de rallumer instantanément les luminaires. Ainsi, il devient plus facile de procéder à un contrôle intelligent de l'éclairage, en fonction de l'occupation réelle des locaux, des zones effectivement occupées et des apports de lumière du jour.

## 13.4 - Durabilité et fiabilité

La durée de vie des LED est également un argument marketing "choc" utilisé pour promouvoir cette technologie d'éclairage. Il est vrai que les LED peuvent fonctionner pendant plus de 100 000 heures avec des courants d'alimentation et des températures parfaitement maîtrisés. Or, l'échauffement interne des LED, inhérent à leur mode de fonctionnement, dégrade considérablement leur durée de vie. Les variations de leur courant d'alimentation sont également responsables de certains modes de défaillance. L'évaluation de la durée de vie réelle des LED lorsque celles-ci sont intégrées dans des modules, des lampes ou des luminaires est un problème très complexe qui fait l'objet d'importants programme de recherche et d'évaluation, tant au États-Unis (par exemple le programme CALIPER coordonné par le US Department of Energy) qu'en Europe (par exemple le projet CITADEL coordonné par le CSTB).

Dans le domaine de l'éclairage, on rappelle que la durée de vie nominale d'une lampe ou d'un luminaire correspond à une diminution du flux lumineux spécifiée typiquement à 70 % ($L_{70}$), observée statistiquement pour au moins 50 % des produits (B50). La fin de vie est donc typiquement définie à ($L_{70}$, B50), durée au bout de laquelle 50 % des lampes émettront un flux inférieur à 70 % de la valeur à la mise en service.

Le problème avec les LED est qu'il faut généralement attendre très longtemps pour observer la baisse du flux lumineux à 70 % de sa valeur initiale. La profession travaille donc à élaborer des indicateurs de durée de vie basés sur des mesures de flux effectuées sur des durées plus courtes. Par exemple, le projet de norme CEI PAS 62612 propose
une méthode basée sur la diminution du flux lumineux au bout de 25 % de la durée de vie nominale, avec un maximum de 6 000 heures. Cinq catégories de maintenance du flux lumineux y sont proposées selon la diminution observée du flux. D'autres méthodes sont en cours d'élaboration et il n'existe actuellement aucune norme en vigueur permettant d'évaluer la durée de vie des lampes, modules ou luminaires à LED.

La fiabilité des dispositifs d'éclairage à LED est également un problème à l'ordre du jour puisque que plusieurs programmes d'évaluation menés par des laboratoires indépendants mettent en évidence de nombreuses défaillances prématurées dont les causes sont multiples (composants électroniques de mauvaises qualité, défauts de conception électronique, défaut de conception thermique, qualité de montage et d'assemblage, etc.) et ne concernent généralement pas les LED elles-mêmes. Il est donc important de bien connaître le "taux de mortalité prématurée" statistique des produits d'éclairage à LED. Or, cette information ne fait l'objet d'aucune exigence normative et ne peut être attestée à l'heure actuelle de manière indépendante que par des laboratoires tiers. Notons tout de même que le projet de norme CEI PAS 62612 fournit, dans le cas des lampes autoballastées, un protocole d'essais d'endurance destiné à vérifier le taux de défaillance des lampes. Les essais comprennent des cycles de chocs thermiques, des essais d'allumages-extinctions répétés et un essai de longue durée à température ambiante élevée (45°C). Ces essais visent essentiellement à tester le ballast électronique intégré, qui ne peut être démonté de la lampe.

## 14 - PERFORMANCES DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE À LED

Quelles que soient les technologies d'éclairage considérées, les installations d'éclairage doivent remplir des critères fondamentaux pour assurer le bien-être et la sécurité des usagers, tout en étant respectueuses des performances énergétiques et des possibles nuisances lumineuses occasionnées. Ces critères sont décrits dans les normes européennes et françaises d'éclairagisme qui constituent les meilleurs référentiels techniques pour garantir la qualité de l'éclairage selon l'usage considéré. Les normes d'éclairagisme spécifient notamment des critères d'éclairement moyen à maintenir, de confort visuel et de qualité de la lumière. La norme européenne d'éclairage intérieur des lieux de travail NF EN 12464-1 est un document très précis qui détaille les exigences relatives à chaque type de local (bureau, salle de restauration, chambre d'hôpital, etc.). Les spécifications concernent les paramètres suivants :

* éclairement moyen à maintenir sur la tâche de travail

* indice d'éblouissement unifié (UGR) maximal

* uniformité de l'éclairement

* indice de rendu des couleurs minimal
Il est primordial pour les développeurs et les prescripteurs de solutions d'éclairage à LED d'examiner l'ensemble de ces critères pour que les systèmes puissent un jour être installés couramment dans le secteur professionnel. Actuellement il existe très peu de solutions d'éclairage général à LED susceptible de fournir un éclairage conforme aux prescriptions de la norme NF EN 12464-1. Les difficultés sont essentiellement dues à la quantité de lumière à fournir mais aussi à la limitation de l'éblouissement d'inconfort. La luminance des LED étant intrinsèquement élevée, il est nécessaire concevoir des systèmes optiques qui empêchent la vision directe de la source à certains angles, sans trop induire de pertes optiques lors de la formation des faisceaux.

Le phénomène d'éblouissement d'inconfort est quantifié par l'indice d'éblouissement unifié UGR, qui fait actuellement l'objet de travaux à la CIE pour revoir son application à des sources de faible dimension angulaire comme les LED.

La norme NF EN 12464-1 tient compte de spécificités liées à l'âge et à la criticité de certaines tâches visuelles à accomplir. Il existe également une norme française d'ergonomie visuelle, la norme NF X 35-103, qui décrit précisément les exigences de répartition spatiale de la lumière dans le champ de vision de la personne. Cette norme fait l'objet d'une révision importante qui va spécifier ces exigences en termes de luminances, ce qui est le plus pertinent pour la vision et posera certainement le plus de difficultés pour l'éclairage à LED.

Les certifications de qualité environnementale des bâtiments, comme la certification HQE en France, donnent également des critères très précis sur l'installation d'éclairage électrique, en termes de température de couleur, d'indice de rendu de couleur et d'éclairement à maintenir.

## 15 - SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE À LED

Les installations électriques d'éclairage dans les bâtiments doivent être conformes aux prescriptions de la norme française NF C 15-100. De manière générale, les luminaires doivent être installés conformément aux marquages requis par les normes "luminaire" NF EN 60598-1 et suivantes. La norme NF C 15-100 fournit des prescriptions contre les effets thermiques qui peuvent être critiques pour les lampes et luminaires à LED : puissance maximale admise dissipée par les lampes, tenue au feu des matériaux à proximité, distance minimale entre les luminaires et les matériaux combustibles, etc.

L'installation des dispositifs d'éclairage à LED est plus particulièrement traitée dans le guide pratique UTE C 15-559. Ce guide comporte des exigences importantes pour l'installation de luminaires à LED. En particulier, le montage de luminaires à LED n'est pas admis sur des surfaces d'appui de type "facilement inflammable" (classement M4). On veillera donc à respecter les épaisseurs minimales des panneaux de bois dans lesquels peuvent être montés les luminaires. Pour les matériaux de catégorie M1, M2 ou
M3, les luminaires à LED ne doivent pas dépasser une température de surface de 90°C. Pour les matériaux incombustibles comme le métal, le verre ou le béton pas exemple, une température supérieure à 90°C est autorisée. La norme précise que les dissipateurs thermiques de systèmes à LED doivent être correctement dimensionnés et mis en œuvre selon les indications du fabricant.

Notons également que le guide déroge à la norme NF C 15-100 en autorisant le collage direct sur les parois des conducteurs isolés lors de l'installation de luminaires à LED. Par ailleurs, le guide décrit les modes de protection contre les courts-circuits dans les circuits primaire et secondaires. De même, les prescriptions d'accessibilité des installations à LED pour la maintenance ne sont pas obligatoirement applicables pour leurs circuits secondaires (câblage et luminaires à LED).

Dans le cas de systèmes à LED encastrés, l'installation dans les coffrages et boîtes à rideaux ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement des luminaires. Des indications très utiles sont données à ce sujet dans le guide UTE C 15-801.

## 16 - LA LED DANS LA RT 2012

Les normes de performances énergétiques des bâtiments couvrent l'évaluation de la consommation annuelle de l'éclairage. En particulier, la norme NF EN 15193 quantifie de manière très précise les économies d'énergie liées à la gestion intelligente de l'éclairage artificiel en fonction de l'apport de lumière naturelle et de l'occupation effective des locaux (détection de présence).

La réglementation thermique actuellement en vigueur en France (RT 2005) porte sur les bâtiments neufs et la rénovation des bâtiments existants. Elle intègre les principaux postes de consommation énergétique, dont la consommation électrique annuelle de l'éclairage artificiel. Dans les bâtiments résidentiels conformes à la RT 2005, les consommations annuelles de l'éclairage varient entre 7 et 10 kWh<sub>ep</sub>/m²/an (énergie primaire). Dans les bâtiments à usages professionnels, les consommations d'éclairage sont beaucoup plus importantes et moins maîtrisées. Dans les bâtiments de bureaux RT 2005 par exemple, les consommations d'éclairage sont typiquement de l'ordre de 30 à 50 kWhep/m²/an. Pour des bâtiments existants comportant des installations d'éclairage plus anciennes, ces valeurs peuvent facilement être multipliées par deux ou trois.

Les objectifs ambitieux de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place une nouvelle réglementation énergétique très stricte, la RT 2012. La consommation énergétique annuelle y sera limitée à une valeur moyenne de 50 kWhep/m²/an. La RT 2012 sera applicable pour les bâtiments neufs tertiaires dès l'année 2011. Le défi pour l'éclairage est d'importance puisqu'avec les pratiques traditionnelles en vigueur dans les locaux professionnels, les consommations d'éclairage
risquent à elles seules de dépasser le seuil maximal autorisé ! Il est d'ors et déjà admis que l'éclairage constituera le principal poste de consommation énergétique dans le tertiaire (à l'exception des équipements informatiques et bureautiques, hors du périmètre de la RT).

Dans la RT 2012, la consommation annuelle de l'éclairage sera calculée selon une méthode numérique dynamique au pas horaire à partir de la puissance électrique installée par unité de surface et pondérée par deux coefficients C1 et C2 qui dépendent respectivement du mode de contrôle de l'éclairage et du mode de prise en compte des apports de lumière naturelle. Ces deux coefficients pondérateurs seront évalués à partir de méthodes issues en partie de la norme européenne NF EN 15193 portant sur les exigences énergétiques de l'éclairage.

La RT 2012 précisera ainsi de manière plus détaillée que dans la RT 2005, les gains énergétiques apportée par chaque mode de fonctionnement de la gestion d'éclairage, aussi bien au niveau de la commande de l'éclairage que de la prise en compte des apports de lumière naturelle et de l'occupation effective des locaux. En particulier, les modes de gestion suivant seront considérés :

fractionnement des locaux selon l'accès effectif à la lumière naturelle permettant la valorisation du zonage de l'éclairage artificiel et du contrôle séparé par zone

* allumage et/ou extinction automatique de l'éclairage artificiel selon l'occupation effective des locaux (détection de présence)

allumage et/ou extinction automatique de l'éclairage artificiel en fonction de l'éclairement naturel intérieur

gradation automatique de l'éclairage artificiel en fonction de l'éclairement naturel intérieur

La RT 2012 permettra de prendre en compte un grand nombre de combinaisons possibles de toutes ces fonctionnalités de contrôle-commande, de manière à valoriser la plupart des installations visant à optimiser la consommation énergétique de l'éclairage. Cette optimisation devra se faire sans compromettre l'ergonomie et le confort visuel, en conformité avec les prescriptions de la norme d'éclairage intérieur des lieux de travail NF EN 12464-1.

Pour "contenir" les consommations d'éclairage dans des gabarits acceptables pour la RT 2012 (probablement autour de 10 à 15 kWhep/m²/an dans le tertiaire), il faudra à la fois diminuer les puissances électriques installées au m² et les durées effectives d'allumage. Les puissances électriques installées pourront être réduites grâce à une meilleure "efficience énergétique", qui représente le produit entre l'efficacité lumineuse, le facteur de maintenance et le facteur d'utilisation. L'éclairage à LED est certainement le candidat le mieux placé sur ces trois facteurs, à condition cependant de pouvoir fournir les niveaux d'éclairement suffisants sans éblouissement et avec une qualité de lumière irréprochable.
La réduction des durées effectives d'allumage sera plus facilement réalisable avec l'éclairage à LED qu'avec n'importe quelle autre source de lumière. En effet, les luminaires à LED sont des ensembles électroniques qui se couplent naturellement à tous les modes de gestion automatique et semi-automatique décrits dans la RT 2012.

Les solutions d'éclairage à LED s'interfacent également de plus en plus avec les systèmes domotiques et de gestion technique du bâtiment qui apportent des fonctionnalités extrêmement pertinentes dans le pilotage et l'optimisation des consommations d'énergie.

## 17 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES IMPACTANT LES DISPO-SITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED

Comme tout produit électronique, les systèmes d'éclairage à LED sont soumis aux directives européennes RoHS (directive 2002/95/CE) et DEEE (directive 2002/96/CE) visant à limiter les quantités de substances toxiques et à favoriser le recyclage des déchets. Les lampes et les luminaires à LED doivent donc être recyclés. En France, la société Récylum est un organisme agréé pour la collecte et le recyclage des lampes usagées. Ses activités couvrent à présent les lampes à LED.

## 18 - PRÉSENTATION DES CERTIFICATIONS APPLICABLES AUX DISPO-SITIFS D'ÉCLAIRAGE À LED

Il n'existe actuellement en France qu'une seule certification portant sur les luminaires. Il s'agit de la certification NF-Luminaire, étendue en Europe avec la marque ENEC-Luminaire, sous l'impulsion du syndic français de l'éclairage et du syndic européen des fabricants de luminaires et de composants électrotechniques associés (CELMA). Ces deux marques sont applicables aux produits professionnels et ne concernent pas les applications domestiques. Cette certification délivre une marque de qualité portant sur la sécurité des produits. Le référentiel de certification repose sur la série de normes "luminaires" NF EN 60598. Ce référentiel n'inclut pas de critère relatif à la lumière émise. Les luminaires à LED peuvent être certifiés mais les points sensibles comme la durée de vie, la maintenance du flux lumineux et les dérives colorimétriques ne sont abordés.

La certification nord-américaine Energy Star couvre quant à elle les luminaires à LED de manière très précise, dans des référentiels de certification élaborés par le ministère américain de l'énergie (DoE) et l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Ces documents présentent des critères de certification qui reposent sur des essais conformes à des normes américaines. Bien que ces normes ne soient pas applicables en France, les référentiels de certification Energy Star méritent de retenir notre attention car ils couvrent les points les plus critiques des systèmes d'éclairage à LED comme par exemple :
* l'efficacité lumineuse en lm/W

* le flux lumineux, la température de couleur, l'indice de rendu des couleurs

* la maintenance du flux lumineux et les dérives colorimétriques

* l'uniformité spatiale de la couleur

* les aspects électriques (facteur de puissance notamment)

* les températures de surface

Il existe une initiative comparable au Royaume-Uni mené sous l'égide de l'organisation indépendante Energy Saving Trust, subventionnée par le gouvernement britannique. Le référentiel de certification est applicable aux lampes et luminaires de substitution à LED. Il repose sur les normes en vigueur en Europe, tout en mentionnant que la plupart des normes pertinentes dans ce domaine sont encore à l'état de projet ou d'avant projet.

## 19 - ANALYSE ET POINT DE VUE SUR LA NORMALISATION RELATIVE AUX LED

Il existe à l'heure actuelle de nombreux produits d'éclairage à LED disponibles sur le marché. Il est important de rappeler ici que les normes destinées à garantir leurs performances et leur sécurité ne sont pas encore finalisées en Europe et en France. Ainsi, il n'existe pas de normes de performances sur les modules de LED et sur les luminaires à LED. Les normes relatives aux lampes à LED sont à l'état de projet ou d'avant projet, alors que le marché est déjà inondé de produits de ce type. Certains manques sont à déplorer, comme l'absence de norme sur les dispositifs à barrettes de LED visant à remplacer les tubes fluorescents, qui peuvent poser des problèmes de sécurité lors de la substitution. Dans le domaine des performances colorimétriques des lampes, on spécifie des tolérances sur la température de couleur, mais pas sur la déviation du point de couleur par rapport à la courbe du corps noir. Ces déviations font apparaître des teintes de lumière souvent jugées indésirables. On rappelle également que la plupart des lampes à LED que l'on trouve actuellement dans le segment domestique échappent à la classification et au marquage énergétique, ainsi qu'aux règlements européens en vigueur dans le cadre de la directive EuP. Le prochain règlement EuP 4 est attendu à la fin 2010 ou au début 2011 pour pallier à cette insuffisance.

La normalisation européenne est quelque peu en retard par rapport à la normalisation nord-américaine qui a notamment déjà produit les documents concernant les mesures photométriques et colorimétriques des dispositifs à LED. Le développement de l'éclairage à LED étant une problématique mondiale dont les industries sont des multinationales, il semble aujourd'hui primordial d'harmoniser les normes au niveau international afin de promouvoir la qualité des produits de manière coordonnée dans chaque continent. En effet, la situation actuelle est que le marché de l'éclairage domestique est partout confronté à un véritable foisonnement de nouveaux produits à LED dont certains
présentent des problèmes considérables. Les mesures effectuées dans plusieurs laboratoires et les retours des usagers révèlent que certains dispositifs d'éclairage à LED présentent des défauts de plusieurs natures :

* confort visuel des luminaires à LED : éclairement utile insuffisant, éblouissement

* qualité de la lumière : mauvais rendu des couleurs, température de couleur inadaptée, papillotement

* problèmes de qualité : dérives anormales des spécifications, courte durée de vie et défaillances prématurées

* défauts de conception entraînant des problèmes de sécurité : compatibilité électromagnétique, taux de distorsion harmonique sur le secteur, échauffement anormal

* risques pour l'œil lors de l'observation directe

Face à ces constats, les acteurs de la filière (fabricants, distributeurs, prescripteurs, installateurs, usagers, pouvoirs publics) se mobilisent actuellement afin que la qualité des nouvelles solutions d'éclairage à LED s'améliore et que la technologie ne souffre pas d'un effet de rejet de la part des consommateurs, comme cela a pu se produire avec les premières lampes fluorescentes compactes. En parallèle à l'évolution et à l'harmonisation des normes, des initiatives sont soutenues par des organismes publics pour accompagner le développement de l'éclairage à LED et de sa normalisation.

Favoriser l'acceptation des technologies d'éclairage à LED est un enjeu également important dans les locaux professionnels. En France, l'éclairage à LED pourra bientôt relever le défi de la RT 2012 en mettant à profit son efficience énergétique intrinsèque et son couplage avec des modes de gestions intelligents. Une véritable mutation des pratiques de l'éclairage se dessine ainsi, avec de nouveaux luminaires à LED fonctionnant en association avec des capteurs, de l'intelligence embarquée, des bus de communication filaires ou basés sur des radiofréquences. Cette évolution va avoir d'importantes conséquences sur les métiers de concepteur et d'installateur qui vont devenir plus techniques et demander des compétences plus fines, à la fois en éclairagisme (optimisation entre éclairage général et éclairage d'appoint, qualité de lumière, confort visuel et limitation de l'éblouissement, etc.) et au-delà de l'éclairagisme (programmation des produits, connaissance des bus et protocoles de communication, technologies et pose des capteurs, réglages des paramètres de régulation, etc.).

## 20 - LISTE DES NORMES MENTIONNÉES DANS LE LIVRABLE

* Norme NF EN 12665 (2002) : Termes de base et critères pour la spécification des exigences en éclairage

* Spécification Technique CEI TS 62504 : Termes et définitions pour les DEL et les modules DEL en éclairage général
Norme NF EN 62031 (2008) : Modules de DEL pour l'éclairage général : spécifications de sécurité

Norme NF EN 61347-1 (2008) : Appareillages de lampes – Partie 1 : exigences générales et exigences de sécurité)

Norme NF EN 61347-2-13 (2006) : Appareillage de lampes – Partie 2-13 : exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de LED

Norme NF EN 60838-2-2 (2006) : prescriptions particulières des connecteurs pour modules de LED

Norme NF EN 62384 (2006) : Appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour modules de DEL : exigences de performances

Norme NF EN 62386-207 (2007) : Interface d'éclairage adressable numérique - Partie 207 : exigences particulières pour les appareillages de commande - Modules de DEL

Spécification Technique CEI TS 61231 (1999) : Système international de codification des lampes (ILCOS)

Projet de norme PR NF EN 61231 (2009) : Système international de codification des lampes (ILCOS)

Norme CEI 62560 : Lampes à DEL autoballastées pour l'éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V - Spécifications de sécurité

Norme NF EN 60968 (2001) : Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général : prescriptions de sécurité

Spécification technique CEI PAS 62612 (2009) : Lampes à DEL autoballastées pour l'éclairage général fonctionnant à des tensions > 50 V – Exigences de performances

Projet de norme CEI 62663-1 : Non-ballasted single capped LED lamps for general lighting - Safety requirements

Projet de norme CEI 62663-2 : Non-ballasted single capped LED lamps for general lighting - Performance requirements

Norme NF EN 60969 (1993) : Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général : prescriptions de performances

Norme NF EN 60598-1 (2009) : Luminaires – Partie 1 : prescriptions générales et essais, Normes NF EN 60598-2 : Luminaires – Parties 1 à 25 : règles particulières

Norme NF EN 61000-3-2 (2006) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à 16 A par phase)
Norme NF EN 61000-3-3 (2005) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 :
limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du
papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension pour les matériels
ayant un courant assigné inférieur ou égal à 16 A par phase et non soumis à un
raccordement conditionnel

Norme NF EN 61547 (1996) : Équipements d'éclairage général : prescriptions d'immunité
EMC.

Norme NF EN 55015 (2007) : Limites et méthodes de mesure des perturbations
radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils
analogues.

ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and
electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health Physics 41, 449-522 (1998)

Norme NF EN 62493 (2008) : Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à
l'exposition humaine aux champs magnétiques

ICNIRP, "Guidelines on limits of exposure to broadband incoherent optical radiation (0.38 µm to 3 µm)" Health Physics 49, 331-340 (1985) and 56, 971-972 (1989)

Publication CIE S009 (2002) : Photobiological safety of lamps and lamp systems

Norme NF EN 62471 (2008) : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils
utilisant des lampes

Norme NF EN 60825-1 (1994) : Sécurité des appareils à laser

Rapport technique CEI TR 62471-2 : Photobiological safety of lamps and lamp systems -
Part 2 : Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation
safety

Publication CIE-127 (2007) : Measurements of LEDs

Publication CIE-177 (2007) : Colour rendering of white LED light sources

Norme NF EN 13032-1 (2004) : Mesure et présentation des données photométriques des
lampes et des luminaires – Partie 1 : mesurage

Projet de rapport technique CEI TR 61341 Ed.2 (à paraître) : Method of measurement of
centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps

Norme CEI 61341 (1994) : Méthode de mesure de l'intensité dans l'axe et de l'angle (ou des angles) d'ouverture des lampes à réflecteur

Norme IESNA LM-79-08 (2008) : Approved method for the electrical and photometric
testing of solid-state lighting devices
Norme ANSI_NEMA_ANSLG C78.377 (2008) : Specifications for the chromaticity of solid state lighting products

Norme IESNA LM-80-08 (2008) : approved method for measuring lumen maintenance of LED light sources

Norme IESNA TM-21 (à paraître) : Predicting lumen maintenance of LED sources

Norme NF EN 50285 (2000) : Éfficience énergétique des lampes électriques à usage domestique - Méthodes de mesure

Norme NF EN 12464-1 (2003) : Éclairage des lieux de travail – Partie 1 : lieux de travail intérieurs

NF X 35-103 (1990) : Principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail

Norme NF C 15-100 (2002) : Installations électriques à basse tension

Guide pratique UTE C 15-559 (2006) : Installations d'éclairage en très basse tension

Guide pratique UTE C 15-801 (2009) : Installations électriques à basse tension - guide pratique - produits mobiliers comportant un équipement électrique, mise en œuvre des règles de sécurité électrique : prescriptions de marquage pour les luminaires encastrés.

Norme NF EN 15193 (2007) : Performance énergétique des bâtiments – Exigences énergétiques pour l'éclairage
# 21 - RECUEIL DES NORMES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX LUMINAIRES CITADEL EFFECTUÉ PAR LE LNE

## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/001/02

Marque : SPOT LED

Référence : T-BOX

Nota : référence indiquée sur tableau CSTB

Autres marquages :

Alimentation électroniques (quantité 2) :

MEAN WELL ; LPC-20-350

## Photographies :

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire fixe (plafonnier)

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire de 2 alimentations électroniques

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant (sur chaque alimentation) : 48V DC ; max350mA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13** (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

**Norme NF EN 60598-2-1** (luminaire fixe)
**Observations :**

Notice de montage non fournie

Utilisation à l'intérieur

**Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)**

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq 16A$ par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

**Normes applicables (Sécurité photobiologique)**

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/002/02

Marque : LED-LITE

Référence : SS-CL 600x600

Nota : référence indiquée sur tableau CSTB

Autres marquages :

Alimentations électroniques (quantité 4) :

LED Drivers ; YH-LD-CC1535A

### Photographies :

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire fixe (plafonnier)

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire de 4 alimentations électroniques

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant (sur chaque alimentation) : 15W 350mA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécifications électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13** (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

**Norme NF EN 60598-2-1** (luminaire fixe)

### Observations :

Notice de montage fournie (en anglais), mais référence et montage différents.

Utilisation à l'intérieur

Raccordement avec câble muni d'une fiche américaine
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\le 16A$ par phase et non soumis à un raccordement conditionnel)

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/003/02

Marque : LEDFOLIO

Référence : PANELUX

Autres marquages :

Alimentations électroniques :

OPTOTRONIC ; OT 75/120-277/24E et OT DIM

### Photographies :

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire fixe (plafonnier)

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire de 2 alimentations électroniques (montées en série)

Référence à une norme sur l'alimentation : CEI 61347-2-11 et CEI 61347-2-2

Marquage de tension ou courant (sur chaque alimentation) : 24V 120W

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécifications électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)**

**Norme NF EN 60598-2-1 (luminaire fixe)**

### Observations :

Notice de montage non fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq 16A$ par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/004/02

Marque : Waldmann

Référence : PTLE-112445

Autres marquages :

AC 100-240V 50/60Hz 4x3W

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

Alimentation électronique : FRIWO; FW7362/24

### Photographies :

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à poser (lampe de bureau)

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par une fiche de courant par l'intermédiaire d'une alimentation électronique montée le câble

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 24V 1,25A

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13** (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

**Norme NF EN 60598-2-4** (luminaire à poser)

### Observations :

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\le 16A$ par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/005/02

**Marque :** OSRAM

**Référence :** LED TABLE STAR 8W-80201

Autres marquages :

230V 50Hz

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

<figure><img src="image_28.png" /></figure>

**Photographies :**

<figure><img src="image_29.png" /></figure>

<figure><img src="image_30.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire à poser (lampe de bureau)

**Système :**

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

**Alimentation :**

Alimenté par le réseau par une fiche de courant par l'intermédiaire d'une alimentation électronique intégrée

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)**

**Norme NF EN 60598-2-4 (luminaire à poser)**

**Observations :**

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/006/02

Marque : Paulmann

Référence : 79391

Autres marquages :

<figure><img src="image_31.png" /></figure>

□ ; INPUT 230V ~ 50Hz ; OUTPUT DC 12V 3,6VA

Alimentation électronique : Paulmann ; AW01-0004

### Photographies :

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

<figure><img src="image_33.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à poser (lampe de bureau)

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par une fiche de courant par l'intermédiaire d'une alimentation électronique (montée sur une prise de courant)

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 12VDC 3,6W

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

### Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

### Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

### Norme NF EN 60598-2-4 (luminaire à poser)

### Observations :

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\le 16A$ par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/007/02

**Marque :** FLUX lighting

**Référence :** MOBI 1 ORIENT

Autres marquages :

module : 350mA -CL3

Appareillage électronique Flux Lighting ; WH-L03U-350

**Photographies :**

<figure><img src="image_34.png" /></figure>

<figure><img src="image_35.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire à encastrer

**Système :**

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

**Alimentation :**

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 12VDC 350mA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)**

**Norme NF EN 60598-2-2 (luminaire encastré)**

**Observations :**

Notice de montage non fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/008/02

**Marque : ABI**

**Référence : AL-80109**

**Autres marquages :**

GU10 max 50W 230V

<figure><img src="image_36.png" /></figure>

<figure><img src="image_37.png" /></figure>

<figure><img src="image_38.png" /></figure>

<figure><img src="image_39.png" /></figure>

**Ampoule :** G10 230V 1W

### Photographies :

<figure><img src="image_40.png" /></figure>

<figure><img src="image_41.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire à encastrer

**Système :**

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

**Alimentation :**

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'un bornier

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 60968 (Lampe à ballast intégré)**

**Norme NF EN 60598-2-2 (luminaire intégré)**

**Norme NF EN 60061-1 (Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité)**

**Observations :**

Notice de montage fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/009/02

Marque : QLT

Autres marquages :

Référence : V111T

Appareillage électronique : QLP ; PD309

Module : 700mA ; 20...23V ;III

### Photographies :

<figure><img src="image_42.png" /></figure>

<figure><img src="image_43.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à encastrer (suivant tableau CSTB)

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 36Vcc max ; 0,7A DC

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13** (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

**Norme NF EN 60598-2-2** (luminaire encastré)

### Observations :

Absence de notice

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/010/02

Marque : MASSIVE

Référence : 59038/XX/10

Autres marquages :

<figure><img src="image_44.png" /></figure>

3xMax.0,96W 12 VDC

Appareillage électronique : ZDC;PSE-03-09D

Module : 12VDC MAX 0,96W LED

### Photographies :

<figure><img src="image_45.png" /></figure>

<figure><img src="image_46.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à encastrer ou fixe

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par une fiche de courant par l'intermédiaire d'une alimentation électronique

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 9VDC Max3VA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13** (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

**Norme NF EN 60598-2-1** (luminaire fixe)

**Norme NF EN 60598-2-2** (luminaire encastré)

### Observations :

Notice de montage fournie
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\le 16A$ par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/011/02

**Marque :** ERCO

**Référence :** 1044597000

**Autres marquages :**

<figure><img src="image_47.png" /></figure>

3,6W 220-240 ~ 50-60Hz

**Appareillages électroniques :** OSRAM ;
OPTOTRONIC OT9/200-240/350

**Photographies :**

<figure><img src="image_48.png" /></figure>

<figure><img src="image_49.png" /></figure>

<figure><img src="image_50.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à encastrer

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau l'intermédiaire d'une alimentation électronique interne

Référence à une norme sur l'alimentation : EN 61347-2-2

Marquage de tension ou courant : 350mA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)**

**Norme NF EN 60598-2-2 (luminaire encastré)**

### Observations :

Absence de notice

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
# Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/012/02

Marque : Lexman

Référence : SDGBARZBBO

Autres marquages :

GU10 LED MAX.5W 230V~ 50Hz

<figure><img src="image_51.png" /></figure>

Ampoule : GU10 230V 3x1W white

## Photographies :

<figure><img src="image_52.png" /></figure>

<figure><img src="image_53.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à encastrer

### Système :

Lampe à ballast intégré à DEL (un seul élément : culot + appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'un bornier

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

### Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

### Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

### Observations :

Notice de montage fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/013/02

Marque : FINAN Energy

L'Ecolumière à LED

Référence : Projecteur

Autres marquages :

230V 50Hz 25W IP65

### Photographies :

<figure><img src="image_54.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire fixe

**Système :**

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

**Alimentation :**

Alimenté par le réseau alimentation intégré

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 60598-2-5 (projecteur)**

**Observations :**

Absence de notice de montage

Luminaire pouvant être monté à l'extérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/014/02

Marque : JOLIET

Référence : SP-20

Nota : Marque indiquée sur tableau CSTB

Autres marquages :

120W ; Input 90-260V AC

### Photographies :

<figure><img src="image_55.png" /></figure>

<figure><img src="image_56.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire fixe

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique intégrée (raccordement au réseau par un bornier)

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : absence
## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 60598-2-5** (luminaire projecteur)

**Observations :**

Notice de montage non fournie

Utilisation à l'extérieur

## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/015/02

**Marque :** ARKANZ

**Référence :** Roma L ROM06-080N

**Nota :** Marque et référence sur le tableau CSTB

**Autres marquages :**

**Appareillages électroniques :** LUMOtech ;
LEDlight,

### Photographies :

<figure><img src="image_57.png" /></figure>

<figure><img src="image_58.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à encastrer

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 4-24V ; 350 mA ou 700mA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)**

**Norme NF EN 60598-2-2 (luminaire encastré)**

### Observations :

Absence de notice de montage

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

**Marque :** MASSIVE

**Référence :** 59450/XX/1

## CITADEL/016/02

**Autres marquages :**

MAX 50W ; GU10/LED ; 230V~50Hz ;

<figure><img src="image_59.png" /></figure>

IP23 en face avant $0.5 m \rightarrow E$;

**Ampoule :** GU10,1, 5W ; AC220-240V-50/60Hz

**Photographies :**

<figure><img src="image_60.png" /></figure>

<figure><img src="image_61.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire à encastrer

**Système :**

Lampe à ballast intégré à DEL (un seul élément : culot + appareillage + LED)

**Alimentation :**

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'un bornier

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 60968** (Lampe à ballast intégré)

**Norme NF EN 60598-2-2** (luminaire encastré)

**Norme NF EN 60061-1** (Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité)

**Observations :**

Notice de montage fournie

IP23 en face avant du luminaire
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/017/02

Marque : PHILIPS

Référence : BBS 480

Autres marquages :

1xDLED ; 2 30/240v~

Alimentations électroniques : Philips ; LED'in-1 ; symbole ne pas couvrir

### Photographies :

<figure><img src="image_62.png" /></figure>

<figure><img src="image_63.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire à encastrer

**Système :**

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

**Alimentation :**

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 63V max ; 350 mA

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13** (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)

**Norme NF EN 60598-2-2** (luminaire encastré)

**Observations :**

Notice de montage fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/018/02

**Marque :** A2GG

**Référence :** Powersky mod. PRS9M

Nota : marque et référence sur le tableau CSTB

Autres marquages :

Alimentations électroniques : QLT réf : PD309

### Photographies :

<figure><img src="image_64.png" /></figure>

<figure><img src="image_65.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire à encastrer

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique

Référence à une norme sur l'alimentation : absence

Marquage de tension ou courant : 36Vcc max 0,7A DC

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 61347-2-13 (Appareillage de lampes, appareillages électroniques alimentés en continu ou alternatif pour les modules de DEL)**

**Norme NF EN 60598-2-2 (luminaire encastré)**

### Observations :

Absence de notice de montage

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/020/02

Marque : PHILIPS

Référence : BCG 700

Autres marquages :

<figure><img src="image_66.png" /></figure>

Photographies :

<figure><img src="image_67.png" /></figure>

## Descriptions

**Type de luminaire :**

Luminaire fixe

**Système :**

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

**Alimentation :**

Le luminaire doit être alimenté en 24V DC, la notice fait référence à une alimentation électronique ECG 700 (230V AC/24V DC), non fournie.

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031 (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)**

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 60598-2-1 (luminaire fixe)**

**Observations :**

Notice de montage fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**
## Fiche descriptive luminaire à LED

CITADEL/021/02

Marque : PHILIPS

Référence : BCX413

Autres marquages :

220-240V~ ; 50-60Hz ; 48 mA ; 10 Led

10,5W Nom. ; 25 Units Max

### Photographies :

<figure><img src="image_68.png" /></figure>

<figure><img src="image_69.png" /></figure>

## Descriptions

### Type de luminaire :

Luminaire fixe

### Système :

Module de DEL autoballasté (appareillage+LED)

### Alimentation :

Alimenté par le réseau par l'intermédiaire d'une alimentation électronique interne

## Normes produits applicables (sécurité électrique)

**Norme NF EN 62031** (Modules DEL pour éclairage général, spécification électriques)

Cette norme fait référence aussi à des articles des normes : NF EN 60598-1, NF EN 61347-1, NF EN 61347-2-13 (si module en TBTS).

**Norme NF EN 60598-2-1** (luminaire fixe)

### Observations :

Notice de montage fournie

Utilisation à l'intérieur
## Normes applicables (Compatibilité Électromagnétique)

**Norme NF EN 55015** (Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils d'éclairage et les appareils analogues)

**Norme NF EN 61547** (Prescriptions concernant l'immunité CEM)

**Norme NF EN 61000-3-2** (Limites pour les émissions de courant harmonique)

**Norme NF EN 61000-3-3** (Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné $\leq$ 16A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel).

**Observations :**

## Normes applicables (Sécurité photobiologique)

**Norme CEI/IEC 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes)

**Norme NF EN 62471** (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes - reprend la norme CEI/IEC 62471 mais fait référence aux seuils fixés dans la directive 2006/25/CE applicable à partir d'avril 2010)

**Observations :**