# Projet E-CLINT : Evaluation in-situ des performances des installations d'éclairage intelligent dans les bâtiments de bureaux. Procédures de commissionnement

Christophe Martinsons

► To cite this version:

Christophe Martinsons. Projet E-CLINT : Evaluation in-situ des performances des installations d'éclairage intelligent dans les bâtiments de bureaux. Procédures de commissionnement. CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment, France. 2019. hal-04751385

HAL Id: hal-04751385

https://hal.science/hal-04751385v1

Submitted on 9 Jan 2026

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons CC BY 4.0 - Attribution - International License
# Evaluation in-situ des performances des installations d'éclairage intelligent dans les bâtiments de bureaux. Procédures de commissionnement.

## Lot 4 – Livrables L4.1, L4.2 et L4.3

Destinataire :

M. Bruno Laffite

ADEME

Sophia Antipolis

Tél : +33 (0)4 93 95 72 56

bruno.laffite@ademe.fr

<table><thead><tr><th>Auteurs</th><th>Approbation</th><th>Version - Date</th><th>Vérification</th></tr></thead><tbody><tr><td>Christophe MARTINSONS<br><a href="mailto:Christophe.Martinsons@cstb.fr">Christophe.Martinsons@cstb.fr</a></td><td>Jacques MARTIN<br><a href="mailto:Jacques.Martin@cstb.fr">Jacques.Martin@cstb.fr</a></td><td>Version finale<br><br>29 novembre 2019</td><td>Ghislaine Capouret</td></tr></tbody></table>
Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

<table><tr><td>3.1.</td><td>ETAPE DE PRE-COMMISSIONNEMENT</td><td>12</td></tr><tr><td>3.2.</td><td>PHASE D'INSTALLATION</td><td>13</td></tr><tr><td>3.3.</td><td>PHASE DE VERIFICATION SUR SITE</td><td>13</td></tr><tr><td>3.4.</td><td>PHASE DE PERENNISATION (POST OCCUPANCY PHASE)</td><td>13</td></tr><tr><td>3.5.</td><td>DOCUMENTS DE COMMISSIONNEMENT</td><td>13</td></tr><tr><td>3.5.1.</td><td>LE PLAN DE COMMISSIONNEMENT</td><td>13</td></tr><tr><td>3.5.2.</td><td>LA SPECIFICATION DE COMMISSIONNEMENT</td><td>13</td></tr><tr><td>3.5.3.</td><td>LE RAPPORT D'INSPECTION, D'OBSERVATION ET DE CALIBRATION</td><td>13</td></tr><tr><td>3.5.4.</td><td>LE REGISTRE DES DEFAUTS ET DES MESURES CORRECTRICES</td><td>14</td></tr><tr><td>3.5.5.</td><td>LE PLAN DE FORMATION DES USAGERS</td><td>14</td></tr><tr><td>3.5.6.</td><td>LE RAPPORT DE COMMISSIONNEMENT</td><td>14</td></tr></table>
# 1. DOCUMENT TECHNIQUE DECRIVANT PRECISEMENT UNE INSTALLATION D'ECLAIRAGE INTELLIGENT DANS LES BATIMENTS DE BUREAUX

La constitution d'un document technique décrivant une installation d'éclairage intelligent est fondamentale pour assurer la traçabilité de l'installation, pour garantir que les opérations de maintenance et de réparation puissent être effectuées, pour permettre aux techniciens d'ajuster de paramètres de réglages de manière à adapter le système d'éclairage intelligent à de nouveaux besoins et de nouveaux usages.

Le contenu de ce document technique est détaillé ci-dessous. Ce document pourra être demandé à l'installateur ou au concepteur de l'installation. Il contient des spécifications techniques des équipements mais aussi des informations liées à leur installation sur le site ainsi qu'à leur paramétrage.

Le document technique servira également de base aux audits de l'installation d'éclairage.

## 1.1. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS D'ECLAIRAGE DEPLOYES

Les composants installés seront identifiés par leur marque, leur modèle et leur référence technique. Il s'agit des composants intégrés dans l'installation d'éclairage intelligent dont une liste non exhaustive est donnée ci-dessous.

- Réseau de communication

- Routeur (WiFi, 4G, etc.) ou gateway (passerelle) liés à l'installation d'éclairage

- Modules d'adressage des composants

- Luminaires

- Drivers LED, ballasts de lampes fluorescente, et alimentations externes

- Contrôleurs de zone (DALI, etc.)

- Centrale et logiciel de supervision

- Organes de commande (interrupteurs, variateurs, télécommande, IHM, etc.)

- Détecteurs de lumière ambiante

- Détecteurs d'occupation

- Outil de programmation et de réglages pour l'installation et le commissionnement

Les spécifications de ces éléments à faire figurer dans le document technique sont décrites ci-dessous.

### 1.1.1. RESEAU DE COMMUNICATION, ROUTEURS ET GATEWAYS, MODULES D'ADRESSAGE

Lorsque les composants de l'installation sont connectés à un réseau de communication, les informations suivantes doivent être reportées dans le document technique.

- Bus de communication filaire : DALI, KNX, etc.

- Liaison radiofréquence (RF) : Bluetooth, ZigBee, etc.
# Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

- Liaison par courants porteurs en ligne (CPL)

- Liaison par Power-over-ethernet (PoE)

- Préciser si la communication est bidirectionnelle ou monodirectionnelle

- Topologie du réseau : en arbre ou en étoile

- Préciser si le protocole de communication est spécifique au fabricant de luminaire (protocole propriétaire)

- Préciser si le réseau de communication est connecté au monde extérieur (internet par exemple)

- Préciser les références et la technologie des routeurs, des commutateurs (switch) et des gateways permettant la communication de l'installation d'éclairage avec le monde extérieur (internet, téléphonie mobile, réseau de gestion technique du bâtiment, etc.)

- Préciser la technique d'adressage des luminaires. La présence de modules d'adressage externes doit être signalée.

## 1.1.2. SPECIFICATIONS DES LUMINAIRES

Les spécifications des luminaires à renseigner dans le document technique sont les suivantes :

- Tension d'alimentation électrique

- Technologie de source de lumière (LED ou fluorescence)

- Lampe ou module LED remplaçable ou non. Dans le cas d'un luminaire à source remplaçable, précisez les modèles de source compatibles avec le luminaire.

- Luminaire gradable ou non gradable.

- Dans le cas d'un luminaire gradable :

- Liste des niveaux de gradation ou de la gamme (%min - %max) de gradation

- Puissance électrique (W) en fonction des niveaux de gradation (%)

- Flux lumineux (lm) en fonction des niveaux de gradation (%)

- Efficacité lumineuse (lm/W) en fonction des niveaux de gradation (%)

- Luminaire à température de couleur variable ou non.

Dans le cas d'un luminaire à température de couleur ajustable :

- Gamme de températures de couleur et nombre de valeur de température de couleur

- Puissance électrique (W) en fonction de la température de couleur

- Flux lumineux (lm) en fonction des niveaux de gradation (%)

- Efficacité lumineuse (lm/W) en fonction des niveaux de gradation (%)

- Dans le cas d'un luminaire non gradable / température de couleur fixe
* Puissance électrique (W)

* Flux lumineux (lm)

* Efficacité lumineuse

* Température de couleur

* Indice de rendu des couleurs

- Graphes standards indiquant les distributions d'intensité lumineuse dans les plans C0-C180 et C90-C270.

- Puissance de veille des luminaires

* La puissance de veille correspond à un luminaire éteint avec une connexion établie avec le réseau de communication permettant de passer à un état allumé

- Luminaire intégrant des capteurs (luminosité ou présence) ?

### 1.1.3. SPECIFICATION DES DRIVERS ET ALIMENTATIONS EXTERNES

Certaines installations sont réalisées avec des drivers et des alimentations externes, notamment dans les installations en courant continu (DC). Ces drivers et alimentations doivent être identifiés.

### 1.1.4. SPECIFICATION DES CONTROLEURS DE ZONE

La plupart des installations sont paramétrées par zone. Une zone est typiquement un local ou un ensemble de locaux. Une zone peut également être une partie d'un grand local équipée avec un système d'éclairage « fractionné » (exemple : une zone proche des baies vitrées et une zone loin des baies vitrées).

Les contrôleurs de zone permettent d'associer plusieurs luminaires dont le comportement doit être identique.

- Référence et type de contrôleurs de zone utilisés

- La puissance électrique doit être donnée.

### 1.1.5. SPECIFICATION DU LOGICIEL ET DE LA CENTRALE DE SUPERVISION

Certaines installations d'éclairage de locaux de bureaux sont entièrement supervisées par un logiciel installé dans un poste de supervision (ordinateur ou poste de contrôle dédié). Ces éléments doivent être décrit et renseignés dans le document technique.

### 1.1.6. SPECIFICATION DES ORGANES DE COMMANDE

Il existe des organes de commande de type interrupteur manuel, gradateur manuel, horloges de programmation, télécommande, etc. Ces organes de commande doivent être identifiés dans le document technique. La puissance électrique des équipements doit être donnée. Dans le cas des gradateurs (variateurs ou dimmers), il est important de spécifier les luminaires compatibles.

### 1.1.7. SPECIFICATION DES OUTILS DE PROGRAMMATION
# Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

Les installations d'éclairage comprennent souvent un outil de programmation et de réglage destiné à l'installateur. Cet outil doit être identifié dans le document.

## 1.1.8. SPECIFICATIONS DES CAPTEURS DE LUMIERE AMBIANTE

Les capteurs de lumière ambiante doivent être décrits (type, modèle). Leur technologie doit être identifiée (cellule photoélectrique, correction V(lambda), etc.). La zone de détection doit être précisée (diamètre de la zone de détection projetée au sol par exemple).

La puissance électrique doit être donnée.

## 1.1.9. SPECIFICATION DES CAPTEURS D'OCCUPATION OU DE COMPTAGE

Les détecteurs d'occupation doivent être décrits dans le document technique. La technologie de ces capteurs doit être identifiée (infrarouge passif, ultrasons, hyperfréquence). La zone de détection doit être précisée (diamètre de la zone de détection projetée au sol par exemple).

La puissance électrique doit être donnée.

# 1.2. SCHEMA D'IMPLANTATION DES COMPOSANTS

Le document technique contient un diagramme schématisant tous les composants installés ainsi que leur connexion électrique et réseaux (schéma de câblage).

## 1.2.1. DIAGRAMME DE CONNEXION

Le diagramme de connexion peut être issu d'un logiciel de conception d'installation électrique propre au fabricant des équipements ou dessiné par l'installateur lui-même.

## 1.2.2. IMPLANTATION DES LUMINAIRES

L'implantation des luminaires doit être renseignée précisément en termes de nombre de luminaires et position géographique dans les locaux équipés. Le calepinage des luminaires doit ainsi être reporté dans le document.

## 1.2.3. IMPLANTATION DES CAPTEURS

L'implantation des capteurs doit être renseignée précisément en différentiant les capteurs de lumière ambiante et les capteurs d'occupation. La position géographique des capteurs dans les locaux équipés doit être indiquée. Le calepinage des capteurs doit ainsi être reporté dans le document.

## 1.2.4. IMPLANTATION DES AUTRES COMPOSANTS

L'implantation des autres composants doit être renseignée dans le document technique.

# 1.3. STRATEGIE DE CONTROLE ET PARAMETRAGE DE L'INSTALLATION

Le choix de la stratégie de contrôle de l'éclairage dans une installation intelligente est déterminé au moment de sa conception. Cependant, de nombreux paramètres sont ajustés sur site, au moment où l'installateur procède aux réglages des composant, juste après l'étape de leur pose physique.
### 1.3.1. STRATEGIES DE CONTROLE D'ECLAIRAGE

La stratégie de contrôle d'éclairage doit être clairement spécifié dans le document technique. Les stratégies élémentaires généralement utilisées en « smart lighting » sont données ci-dessous. Elles peuvent être combinées offrant ainsi un grand nombre de mode de contrôle différents.

#### 1.3.1.1. ALLUMAGE ET EXTINCTION PROGRAMMEES

Ce mode utilise une horloge qui est programmée selon un calendrier horaire et journalier sur toute l'année. La programmation retenue est fonction des usages des locaux.

#### 1.3.1.2. ALLUMAGE ET/OU EXTINCTION SUR DETECTION D'OCCUPATION

Ce mode repose sur l'utilisation de détecteur de présence. Ceux-ci peuvent être utilisés pour allumer et éteindre automatiquement (mode tout automatique) ou bien uniquement éteindre lorsqu'aucune activité n'est détectée pendant un temps donné (mode semi-automatique).

#### 1.3.1.3. ALLUMAGE ET EXTINCTION AUTOMATIQUE SI LA LUMIERE DU JOUR EST SUFFISANTE

Un détecteur de lumière ambiante est placé à proximité des baies vitrées (ou déporté en toiture). Il évalue les apports de lumière naturelle. Selon le niveau de lumière naturelle disponible, l'éclairage artificiel peut s'éteindre et se réallumer. Ce mode utilise le détecteur de lumière ambiante en mode dit de « boucle ouverte » car il n'est pas sensible à la lumière artificielle.

#### 1.3.1.4. GRADATION AUTOMATIQUE DU NIVEAU DE LUMIERE ARTIFICIELLE SELON LES APPORTS DE LUMIERE DU JOUR

Dans ce mode, un détecteur de lumière du jour est placé dans une zone où il est sensible à la fois à la lumière naturelle et à la lumière artificielle. Il sert à réguler le niveau d'éclairage artificiel pour maintenir un niveau lumineux (naturel + artificiel) constant, réglé à l'installation. Dans ce mode, le détecteur est utilisé dans une régulation en boucle fermée puisque la lumière détectée agit elle-même sur la consigne des luminaires.

#### 1.3.1.5. REGULATION CIRCAIENNE

Les niveaux d'éclairement et la température de couleur évoluent de manière dynamique tout au long de la journée selon une programmation prédéfinie pour s'adapter aux besoins de lumière intrinsèques des individus.

#### 1.3.1.6. GRADATION MANUELLE DE L'ECLAIRAGE

Les niveaux lumineux sont ajustés manuellement par l'utilisateur grâce à un dispositif dédié (télécommande, variateur mural, etc.).

#### 1.3.1.7. AJUSTEMENT MANUEL DE LA TEMPERATURE DE COULEUR

L'utilisateur choisit lui-même la température de couleur qu'il préfère. Un dispositif semblable à un gradateur est utilisé.
#### 1.3.1.8. STRATEGIE DE TYPE « SMART GRID »

La stratégie de contrôle de l'éclairage peut inclure des fonctionnalités de type « smart grids », permises notamment par l'utilisation de compteurs intelligents (Linky par exemple). Ainsi, en période de pointe, la stratégie peut consister à effacer une partie de la puissance d'éclairage en baissant momentanément les niveaux lumineux. Ces stratégies sont actuellement à l'étude mais encore peu utilisées car pénalisantes du point de vue du confort visuel.

#### 1.3.1.9. STRATEGIES D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE (MACHINE LEARNING)

Les stratégies d'apprentissage automatique reposent sur les méthodes d'intelligence artificielle et en particulier l'utilisation de réseaux de neurones. L'objectif est de cette stratégie est de laisser les utilisateurs régler eux-mêmes l'éclairage des locaux pour que le système puisse modéliser leurs habitudes et leurs usages. Ainsi, le système peut progressivement proposer des réglages automatiques qui sont compatibles avec les préférences des usagers en améliorant les performances lumineuses et énergétiques de l'installation.

### 1.3.2. PARAMETRES ET REGLAGES

Le document technique doit rassembler l'ensemble des réglages sélectionnés par l'installateur sur site. Ces réglages sont nombreux :

- Adressage des luminaires et des capteurs

- Identification des différentes zones

- Stratégie de contrôle de chaque zone

- Constante de temps des variations de niveau lumineux et de température de couleur

- Temporisation liée à la détection de présence (temps avant extinction automatique)

- Temporisations liées aux variations de lumière naturelle (retards d'extinction et d'allumage)

- Niveaux d'éclairement de référence pour le maintien d'un éclairement constant

- Niveau d'éclairement naturel de référence pour l'allumage / extinction de l'éclairage artificiel

- Calendrier de programmation des allumages et des extinctions (dans le cas d'horloges)

- Scénario lumineux circadien choisi (description de la variation de niveau et de température de couleur)

- Sensibilité des capteurs de présence

### 1.3.3. PERFORMANCES LUMINEUSES

Les performances lumineuses de l'installation doivent faire partie du document technique. Elles sont déterminées soit lors de l'étape de conception, par l'intermédiaire d'un logiciel métier, soit à la réception de l'installation en effectuant des mesures physiques in-situ. Les paramètres indispensables pour décrire les performances lumineuses sont les suivantes :
# Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

- Niveaux d'éclairement moyen sur les plans de travail

- Uniformité moyenne de l'éclairement dans les locaux

- Indice d'éblouissement d'inconfort (UGR) pour un observateur au travail en situation de travail

Des indicateurs plus complexes peuvent également être déterminés pour quantifier les aspects santé et confort de l'éclairage. Cependant, ils ne sont pas encore à la portée de tous les acteurs de la filière. On peut citer par exemple :

- Le bilan d'exposition lumineuse d'un employé de bureau développé par le CSTB (logiciel LumExpo)

- Les métriques d'entrainement du rythme circadien développés par le LRT (exemple : circadian stimulus CS)

- Les bilans de simulation dynamique de bâtiment donnant les statistiques d'ensoleillement et d'éclairement. Exemple : 50 % de la surface est éclairée à plus de 300 lx pendant 95% du temps d'occupation. Des critères de ce type sont utilisés comme indicateur de qualité perçue des environnements intérieurs éclairés dans la norme européenne EN 17037 d'éclairage naturel des bâtiments.

## 2. DEFINITION DES PROCEDURES DE TERRAIN POUR VERIFIER QUE L'INSTALLATION D'ECLAIRAGE FONCTIONNE CORRECTEMENT

Un protocole de vérification est proposé. Il repose sur l'utilisation du descriptif de l'installation d'éclairage. Ce protocole est conçu pour qu'un technicien puisse vérifier le bon fonctionnement de l'installation d'éclairage. Ce protocole de vérification constitue une étape majeure du plan de commissionnement décrit dans la troisième partie de ce rapport.

### 2.1. VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES SOURCES ET DU ZONAGE

- Vérifier visuellement dans chaque pièce la présence des luminaires, des capteurs et des organes de commande décrits dans le document.

- Vérifier le zonage de l'installation d'éclairage en activant les contrôles.

- Vérifier que les luminaires d'une même zone s'allument en même temps et au même niveau

- Vérifier qu'ils s'éteignent simultanément.

- Vérifier le fonctionnement des luminaires et identifier les lampes ou luminaires défectueux.

- Vérifier les connexions électriques en cas de défaut d'allumage

### 2.2. VERIFICATION DE LA STRATEGIE DE CONTROLE

- Vérifier le calendrier de programmation et les réglages grâce aux outils de programmation destinés à l'installation et à la maintenance.
## Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

- Vérifier que les luminaires et les capteurs sont propres et libres de toute occultation (peinture, dispositifs de masquage, etc.)

- Vérifier le fonctionnement des stratégies de contrôle basés sur la présence :

- Effectuer des essais de marche pour vérifier l'allumage automatique

- Effectuer des essais de marche en dehors des locaux pour vérifier qu'il n'y ait pas d'allumages intempestifs

- Sortir de la pièce et vérifier l'extinction automatique

- Vérifier le fonctionnement des stratégies de contrôle basés sur la lumière naturelle :

- Fermer les protections solaires et vérifier que l'éclairage artificiel s'allume ou augmente selon la stratégie décrite dans le document

- Ouvrir les protections solaires et vérifier que l'éclairage artificiel s'éteint ou baisse selon la stratégie décrite dans le document

## 2.3. VERIFICATION DES PERFORMANCES LUMINEUSES

La vérification des performances lumineuse consiste à mesurer l'éclairement en quelques points des locaux, généralement des plans de travail. Des méthodes de mesures plus complètes peuvent être déployées, en s'appuyant sur les préconisations de mesures décrites dans la norme d'éclairage des lieux de travail intérieurs (NF EN 12464-1) et dans la norme d'ergonomie visuelle (NF X 35-103).

Dans le cas de systèmes utilisant des niveaux d'éclairement variables, il faut vérifier les valeurs minimales et maximales d'éclairement sur la surface ayant servi de référence à l'installation du système. Dans le cas où la température de couleur est variable, il faut également mesurer les températures de couleurs correspondant à différents scénarios pour vérifier le respect des réglages décrits dans le document technique.

## 3. PRECONISATIONS DE COMMISSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION D'ECLAIRAGE INTELLIGENT

Le commissionnement d'une installation d'éclairage est une procédure destinée à assurer que la qualité et les performances sont au niveau des objectifs spécifiés lors de la conception de l'installation. Un projet de norme internationale ISO/DTS 21274 a été élaboré en 2019 pour définir les exigences de la procédure de commissionnement des systèmes d'éclairage.

Les avantages de la procédure de commissionnement sont les suivants :

- Réduction de la consommation énergétique et des coûts de fonctionnement

- Meilleure satisfaction des utilisateurs

- Amélioration de la valeur marchande des locaux à la vente ou à la location

- Reconnaissance du travail des fabricants des composants, du concepteur de l'installation et de son installateur
# Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

- Vérification que le système d'éclairage fonctionne avec le niveau de performance visé.

Les systèmes d'éclairage intelligents sont de plus en plus complexes, en termes de connectivité et d'interactivité avec les utilisateurs. Des défauts d'un ou de plusieurs composants peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation. L'objectif du commissionnement est de garantir un fonctionnement optimal tout au long de la durée de vie de l'installation.

Le projet de norme ISO/DTS 21274 propose de clarifier les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués dans l'installation d'éclairage :

- Le propriétaire : il est responsable de la procédure de commissionnement et des budgets associés. Il en coordonne les actions.

- Le concepteur : il fournit les documents de conception à l'équipe chargée du commissionnement. Les performances lumineuses recherchées sont spécifiées par le concepteur. Il fournit tous les schémas d'implantation et de connexion des différents composants.

- Le fournisseur de matériel et l'installateur : ils s'assurent que les composants sont prêts à être installés conformément aux spécifications du concepteur. L'installateur renseigne le document technique qui décrit l'ensemble de l'installation (composants, schéma d'installation, réglages appliqués sur site).

- L'équipe en charge du commissionnement :

- Définit le budget de commissionnement

- Développe la spécification du commissionnement sur la base du document technique de description de l'installation

- Développe le plan de commissionnement : planning des interventions, moyens humains et équipements nécessaires, procédures de gestion des pannes

- Effectue et/ou supervise les interventions de contrôle, de maintenance, de réglages des niveaux lumineux (calibration).

- Créé et fait vivre un inventaire chronologique des défauts constatés et des mesures correctrices qui ont été apportées.

- Forme et explique le fonctionnement de l'installation d'éclairage aux utilisateurs

- Rédige les rapports de commissionnement et les inclus dans la procédure de commissionnement du bâtiment, aux côtés des autres systèmes (ventilation, chauffage, etc.).

Le commissionnement se déroule en plusieurs phases : pré-commissionnement, installation, vérification sur site et étapes de pérennisation (post occupancy phase). Ces étapes sont détaillées ci-dessous.

## 3.1. ETAPE DE PRE-COMMISSIONNEMENT
# Contrat ADEME – CSTB Numéro 1604C0025 : projet E-CLINT

Cette étape est menée dès la conception de l'installation. Le concepteur doit proposer des exigences de vérification précises concernant le fonctionnement des composants qu'il préconise. Le propriétaire constitue l'équipe de commissionnement et élabore le plan de commissionnement pendant cette phase.

## 3.2. PHASE D'INSTALLATION

L'équipe de commissionnement doit s'assurer que l'installation est réalisée selon les spécifications de conception. Un manuel d'utilisation doit être fourni par l'installateur. Le document technique de description doit être constitué pendant cette phase avec tous les détails mentionnés dans la première partie de ce rapport.

## 3.3. PHASE DE VERIFICATION SUR SITE

L'équipe de commissionnement doit déployer les procédures de vérification décrites dans la partie 2 de ce rapport (plan de commissionnement). Les défauts constatés sont inventoriés. Les mesures correctrices doivent être mises en place et renseignées.

## 3.4. PHASE DE PERENNISATION (POST OCCUPANCY PHASE)

Cette étape définit les conditions de poursuite des opérations de commissionnement durant la phase d'utilisation du bâtiment. L'équipe de commissionnement peut définir une périodicité de vérification sur site, ou des conditions particulières de vérification : changement de locataire, réaffectation des locaux, changement de certains composants, etc.

## 3.5. DOCUMENTS DE COMMISSIONNEMENT

### 3.5.1. LE PLAN DE COMMISSIONNEMENT

Le plan de commissionnement complète le document technique de description de l'installation. Il expose les principaux objectifs de commissionnement, les rôles et responsabilités de l'équipe de commissionnement, les plannings de vérification, les formats de reporting, etc. Le plan de commissionnement doit être approuvé par le propriétaire de l'installation.

### 3.5.2. LA SPECIFICATION DE COMMISSIONNEMENT

La spécification est développée à partir des documents de conception et du document technique de description de l'installation. Il détaille notamment les scénarios d'éclairage définis par le concepteur. Il donne les critères de performance lumineuse.

La spécification de commissionnement contient l'ensemble des procédures de terrain destinés à vérifier le fonctionnement de l'installation.

### 3.5.3. LE RAPPORT D'INSPECTION, D'OBSERVATION ET DE CALIBRATION

Ce rapport contient les résultats obtenus lors de l'application de la procédure de vérification. Les résultats sont détaillés et datés. Les réglages d'ambiance lumineuse de référence (éclairement, température de couleur) sont vérifiés et éventuellement refait selon les spécifications de conception (calibration des ambiances lumineuses).
### 3.5.4. LE REGISTRE DES DEFAUTS ET DES MESURES CORRECTRICES

Un inventaire chronologique des défauts constatés et des mesures correctrices est établi et maintenu par l'équipe de commissionnement.

### 3.5.5. LE PLAN DE FORMATION DES USAGERS

Ce plan décrit les séances de formation des usagers à l'utilisation optimale du système d'éclairage intelligent.

### 3.5.6. LE RAPPORT DE COMMISSIONNEMENT

Ce rapport résume les différentes étapes et documents de commissionnement. Il contient les références de l'ensemble des documents de commissionnement et précise leur localisation physique ou informatique.