Devant l'augmantation des prix des carburants, il apparaî nécessaire d'employer des produits de remplacement existants. Le FOUR 8 brûler paille et résidus, pour séchage du grain ou la production d'eau chaude, comporte un convoyeur d'aliment (24) permettant l'approvisionnement automatique de l'eppareil. La durée du rech@ @gement sera d'autant plus important, su: vant la longueur du convoyeur (24) et de l'intensité du chauff demandé, dont l'avancement sera programmé par l'armoire électr: que(24). En principe, la longueur du convoyeur devra être suff: sente pour être chargé chaque 24 heures. L'appareil pourra utiliser les grosses bottes rondes et 1 plus petites, sans modification, sauf pour brûler des résidus ou sciure, on devra alors reculer sensiblement le convoyeur (2@ pour pemettre le déversement des bacs se substituant aux bottes de paille (14). Le combustible tombant dans le pré-four sera poussé dans le four par le piston (2), aprbs avoir franchi les portes de sécurité d'incendie (3, 4 st 6) qui assurent l'isolement du fe@ L'air surchauffé sera expulsé sous les masses de grain, dans l'intention d'obtenir da l'eau chaude ; pour le chauffage, il suffira de remplacer la chaudière à air (31) par une chaudière à eau ; le principe de l'appareil étant avant tout le remplacement du fuel par des pailles ou autres résidus. Afin d'activer la combustion et la pénétration du feu dans la masse du combustible, il est prévu sur les côtés du four, des gicleurs (7) qui, ea propulsant de l'air, provoqueront la pénétration du feu è l'intérieur de la masse des bottes. De plus, pour achever de tout consumer, il est prévu un agitateur en bout de four (29), à rotation lente afin de brasser et compléter la combustion. Le convoyeur des bottes, qui sera obligatoirement horizontal en fin de course, pourra être an pente suivant les moyens de chargement utilisés ou les lieux. La botte tombant dans le pr6-four sur la porte à volets et ressorts (3), déclanchers l'action de pousse du vérin qui enfournera cette botte après avoir, sur l'effet de la poussée, commandé l'ouverture de la ports (4 et 6) ; celle-ci s'ouvrira per levier à équerre (5) au moyan de 3 câbles et poulies (16 et 17). En fin de course, lo retrait du vérin étant commandé par le tiroir hydraulique (21), celui-ci reviendra au point de départ ; après quoi, toutas les portes se referment instentanément après son passage. Les tubes (11) sond de simples tubes de passage de fumés augmentant la chauffe de la chaudière. L'ensemble de l'appareil sers sécurisé de tout risqus d'incendie par un extincteur outomatique (20). Celui-ci possède une fixation extra-combustible (11) et un câble à combustion rapide (8). Au contact du feu, la base ainsi que le câble de ratenue sur ressort, libérera le levier (7) ainsi que l@ l'obturateur (5), diffusant par (2), suivant les cas retenus, soit de l'eau, soit des produits d'extincteur sur l'environnement et simultanément, actionnera le commutateur d'alarme, rendant imposoible la prooagation de l'incendie, puisque arrêté dès le début. 1 - Vérin 2 - Porta piston pousse bottes 3 - Porte à volets ressorts de rappel 4 - Porte basculant@ de sécurité 5 - L@vier commands de fermeture 6 - Porta fermeture de four T - tiroir des cendres 3 - Chassie appareil 9 - Entonnoir aspiration air chaud 10 - Cheminée fumée 11 - Tubes fumées 12 - Foyer combustible 13 - Grilles cendres 14 - Bottes pailla 15 - Couvercle protection 16 - Poulies 17 - C@bles mételliques 18 - Charnières 19 - Extincteur 20 - Extincteur 21 - Commandes hydreuliques vérin 22 - Tubes hydrauliques 23 - Convoyeur (moteur) 24 - Convoyeur d'alimentation 25 - Armoire de régulation 26 - Compresseur d'air 27 - Gicleur 27 bis entrée d'air réglable 28 - Moteur électrique agitateur 29 - Agitateur rotatif 30 - Moteur hydraulique 31 - Chaudière air ou eau. REVENDICATIONS lu - Modèle de four à combustion de paille et résidus à approvisionnement automatique, forme angle droit. Régulation par armoire électronique classique ; production eau chaude ou air chaud, (durée de chargement, 24 heures) ; activation du feu per gicler de pénétration. 2 - - Extinteur automatique se mettant en action dès le début d'incendie par la libération, par combustion, des clapets diffusant, soit de l'eau, soit des produits d'extintion des feux t système d'alarme fonctionnant par la combustion. L'ensemble peut être monté dans-tous les lieux où subsiste un danger d'incendie 1 usines, entrep8ts, salles de bal, etc.