La présente invention concerne les dispositifs convertisseurs de tension continue en tension alternative et inversement et plus particulièrement, les dispositifs convertisseurs de haute tension continue en tension polyphasée et inversement I1 existe un dispositif corvertisseur de ste tension continue en tension triphasée plus basse et inversement Ledit convertisseur comporte des groupes redresseur et onduleur de valves commandées, montés en pont triphasé et reliés en série au secteur continu, ainsi que des condensateurs raccordés dans chaque phase à chaque étage desdits groupes de valves commandées. Lesdits condensateurs de chaque phase constituent les branches parallèles. Lorsque le convertisseur fonctionne en onduleur, l'énergie provenant de tous les étages du groupe onduleur est transférée simultanément par lesdits condensateurs au secteur triphasé. En régime de redressement, l'énergie est transmise du secteur triphasé au secteur continu par les mêmes condensateurs et le même groupe redresseur. Pourtant, dans le convertisseur existant lesdits condensateurs, places entre les groupes de valves commandées et le secteur triphasé, doivent être calculés de manière à pouvoir supporter une tension d'utilisation élevée correspondant à celle sur l'etage auquel est couplé le condensateur. Par exemple, la tension sur le dernier étage est égale à la haute tension continue à convertir. I1 en résulte que le convertisseur existant présente une fiamilite insuffisante. La présence de branches parallèles, constituées par lesdits condensateurs, gêne la commutation simultanée des groupes sépares de valves commandées ce qui est préjudiciable à la stabilite de fonctionnement du convertisseur. Le but de l'invention est de remédier aux inconvénients ci-dessus. L'invention se propose de réaliser un dispositif convertisseur de tension continue en tension polyhasée et inversement qui, tout en étant d'une conception plus simple, soit capable d'une fiabilité et d'une stabilité de fonctionnement plus élevées que les convertisseurs existants. Ce problème est résolu par le fait que dans le convertisseur polyphase à valves commandées comportant deux étages extrêmes, comprenant au moins une valve commandée par phase, reliée au secteur continu, au moins un étage intermédiaire constitué par au moins deux valves commandées, montées en série, et des condensateurs chargés par lesdites valves commandées, selon l'invention lesdits condensateurs de chaque phase sont couplés en série. il est avantageux que dans chaque phase de chaque étage intermédiaire le condensateur soit inséré dans un circuit fermé comportant deux valves commandées reliées en série. Dans chacun desdits circuits fermes, lesdites deux valves commandées peuvent être couplées directement l'une à l'autre. Dans chacun desdits circuitsfermés, lesdites deux valves commandées peuvent être couplées à travers le condensateur de la phase adjacente. Il est souhaitable de munir chaque valve commandée d'au moins une self commutatrice en série avec celle-ci. Le fait que dans le convertisseur polyphasé à valves commandées suivant l'invention les condensateurs reliés au secteur alternatif sont montés en série a pour conséquence de simplifier sa conception et d'améliorer ses performances, notamment sa fiabilité et sa stabilité de service. D'autres caractéristiques de l'invention apparaîtront au cours de la description qui va suivre Au dessin annexe la Fig. 1 représente une version du montage convertisseur triphasé à thyristors, dans lequel deux thyristors contenus dans chaque circuit fermé sont couplés directement entre eux la Fig. 2 est un schéma du circuit fermé d'une phase d'un étage intermédiaire du convertisseur de la Fig. 1 les Fig. 3a à 3f sont des schémas des groupes de thyristors avec certains éléments du montage convertisseur triphasé de la Fig. 1, expliquant les cycles de fonctionnement de celui-ci la Fig. 4 montre une version du montage convertisseur triphasé à thyristors, dans laquelle deux thyristors contenus dans chaque circuit fermé sont couplés entre eux à travers le condensateur de la phase adjacente la Fig. 5 est un schéma de couplage de deux circuits fermés des phases adjacentes d'un étage intermédiaire du convertisseur triphasé de la Fig. 4 les Fig. 6a à 6f sont des schémas des groupes de thyristors avec certains éléments du montage convertisseur triphasé de la Fig. 4, expliquant les cycles de fonctionnement de celui-ci. Le convertisseur triphasé (Fig. 1J comporte deux étages extrêmes dont l'un contient des thyristors 1 à 3 et l'autre, des thyristors 4 à 6. Chacun des thyristors 1 à 6 est monté en série sur une self commutatrice 7. Ces deux étages comprennent des diodes 8 placées en dérivation sur chacun des thyristors 1 à 6 en série avec la self commutatrice 7 correspondante. L'un des étages extrêmes, celui qui comporte les thyristors 1 à 3, est relié à travers une self de filtrage 9 à une borne négative. L'autre étage extrême, qui contient les thyristors 4 à 6, est raccordé à une borne positive. Ledit convertisseur triphasé comporte encore deux étages intermédiaires dont chacun se compose de trois circuits fermés. Le nombre de circuits dans chaque étage intermédiaire est égal au nombre de phase du courant alternatif. Le premier étage intermédiaire est couplé à l'étage extrême relié à la borne négative. Le circuit fermé de la phase A dudit étage intermediaire (Fig. 2) comprend un condensateur 10 et deux thyristors 11, 12 couplés en série. Chacun desdits thyristors 11, 12 se trouve en série avec une self commutatrice 7. Chacun des thyristors 11, 12 avec sa self commutatrice branchée en série constitue un circuit en parallèle sur lequel est branchée une diode 8. La connexion des éléments des autres circuits fermés des étages intermédiaires est analogue. Dans chaque étage intermédiaire les circuits fermés sont interconnectés en parallèle grâce à la réunion des bornes semblables K, M, T. Les couplages entre étages entre les circuits de chaque phase sont realisés par interconnexion des bornes K et M de coins différents. Le circuit ferme de la phase B (Fig. 1) du premier étage intermediaire comprend un condensateur 13, deux thyristors 14 et 15, deux selfs commutatrices 7 et deux diodes 8. Le circuit fermé de la phase C du même étage intermédiai- re contient un condensateur 16, deux thyristors 17 et 18, deux selfs commutatrices 7 et deux diodes 8. Le second étage intermédiaire est relié à l'étage extrême relié à la borne repérée positive. Le circuit fermé de la phase A du second étage intermédiaire comporte un condensateur 19, deux thyristors 20 et 21, deux selfs commutatrices 7 et deux diodes 8. Le circuit ferme de la phase B du second étage interme- diaire contient un condensateur 22, deux thyristors 23 et 24, deux selfs commutatrices 7 et deux diodes 8. Le circuit fermé de la phase C du second étage intermédiaire comprend un condensateur 25, deux thyristors 26 et 27, deux selfs commutatrices 7 et deux diodes ô. Le convertisseur triphasé est raccordé au secteur alternatif par les bornes A, B, C dont le nombre dépend du nombre de phases du courant alternatif. A la borne A est raccordé le circuit formé par les thyristors 1, 11, 12, 20, 21, 4 et le circuit formé par les condensateurs série 10, 19. A la borne B est branché le circuit formé par les thyristors 2, 14, 15, 23, 24, 5 et le circuit formé par les condensateurs série 13, 22. A la borne C est branché le circuit formé par les thyristors 3, 17, 18, 26, 27, 6 etle circuit formé par les condensateurs série 16, 25. Le convertisseur triphasé est de plus divisé en sections qui divisent uni formément la tension continue. La première section comporte les thyristors 1, 2, 3, 11, 14, 17, les diodes 8 et les selfs commutatrices 7 respectives. La deuxième section comporte les thyristors 12, 15, 18, 20, 23, 26, les diodes 8 et les selfs commutatrices 7 respectives. La troisième section comprend les thyristors 21, 24, 27, 4, 5, 6, les diodes 8 et les selfs commutatrices 7 respectives. Les condensateurs 10, 13, 16, 19, 22, 25 jouent le rôle principal, de réservoirs capacitifs d'énergie participant au processus de conversion. En plus des condensateurs principaux 10, 13, 16, 19, 22, 25, le convertisseur triphasé comporte des condensateurs 28, 29, 30 raccordés respectivement à la première, deuxième et troisième sections. Ces condensateurs servent au filtrage des harmoniques supérieures du secteur continu et peuvent aussi être utilisés comme sources d'une tension continue inférieure à celle du secteur continu. La tension sur les condensateurs 28, 29, 30 est égale à celle des sections. Le convertisseur triphasé comporte encore des condensateurs commutateurs 31 destinés au couplage des circuits de phase différentes dans chaque -section et utilisés lorsque le convertisseur triphasé fonctionne en onduleur La fonction de valve commandée, peut être assurée, outre par des thyristors, par des rupteurs mécaniques, des appareils électroniques et ioniques à commande par grille, des transistors et autres. Dans le montage, chaque condensateur peut se présenter comme un ou plusieurs éléments capacitifs, couplés de manière que la capacite totale constitue une valeur calculée. Le fonctionnement du convertisseur triphasé en régime de transformation ae la haute tension continue en tension alternative plus nasse se répartit en six cycles (Fig. 3a, b; c, d, e, f). Dans le convertisseur polyphasé, le nombre de cycles est généralement égal au double des phases du courant alternatif. Chaque cycle se caractérise par la commutation d'un certain groupe de thyristors. Les groupes sont au nombre de six. Les thyristors sont groupés de la façon suivante : 1, 12, 21 ; 14, 23, 5 ; 17, 26, 6 ; 2, 15, 24 ; 11, 20, 4 ; 3, 18, 27. Le fonctionnement des thyristors a lieu suivant un programme donné. Abstraction faite du moment de passage d'un cycle à l'autre, il n'y a dans chaque section du convertisseur triphasé, pendant une période, que deux thyristors conducteurs par cycle. Chaque thyristor fonctionne pendant un tiers de la période ce qui correspond aux cycles de fonctionnement des valves dans un pont triphasé. Dans le premier cycle de fonctionnement du convertisseur (Fig. 3a) ce sont les thyristors 1, 12, 21 et 14, 23, 5 qui conduisent. Le courant de décharge des conuensateurs 13, 22, chargés dans le cycle précédent, et le courant de charge des condensateurs 10, 19 à partir du secteur continu passent par une charge (non représentée à la Fig. 3a), de la borne B vers la borne A. A l'issue d'un sixième de la période à partir du début de l'ouverture du groupe de thyristors 1, 12, 21, les thyristors 14, 23, 5 se bloquent et les thyristors 17, 26, 6 s'ouvrent (Fig. 3b). C'est le moment où commence le deuxième cycle. Au deuxième cycle, les condensateurs 10, 19 continuent à se charger à partir du secteur continu et les condensateurs 16 et 25, reliés à la borne C, commencent à se décharger. Le courant de décharge des condensateurs 16, 25 et le courant de charge des condensateurs 10, 19 ont le même sens et passent par la charge (non montrée à la Fig. 3b) vers la borne A, comme au premier cycle (Fig. 3a), mais maintenant à partir de la borne C (Fig. 3b). Au bout d'un sixième de la période à partir de l'ouverture du groupe de thyristor 17, 26, 6, les thyristors 1, 12, 21 se ferment et les thyristors 2, 15, 24 s'ouvrent (Fig. 3cJ. C'est le moment où débute le troisième cycle. Au cours du troisième cycle, les condensateurs 16, 25 continuent à se décharger, et les condensateurs 13, 22, reliés à la borne B, commencent à se charger à partir du secteur continu. Le courant de décharge des condensateurs 16, 25 et le courant de charge des condensateurs 13, 22 ont le même sens et passent par la charge (non représentée à la Fig. 3c) à partir de la borne C, comme au deuxième cycle (Fig. 3b), mais vers la borne B (Fig. 3c). Au bout d'un sixième de la période à partir de l'ouverture du groupe de thyristors 2, 15, 24, les thyristors 17, 26, 6 se bloquent et les thyristors 11, 20, 4 s'ouvrent (Fig. 3d). C'est le moment où commence le quatrième cycle. Au quatrième cycle, les condensateurs 13, 22 continuent à se charger depuis le secteur continu, et les condensateurs 10, 19, reliés a la borne A, commencent à se décharger. Le courant de décharge des condensateurs 10, 19 et celui de charge des condensateurs 13, 22 passent par la charge (non représentée à la Fig. 3b) vers la borne B, comme au troisième cycle (Fig. 3c), mais à partir de la borne A (Fig. 3d). Au bout d'un sixième de la période à partir de l'ouverture du groupe de thyristors 11, 20, 4 les thyristors 2, 15, 24 se bloquent et les thyristors 3, 18, 27 s'ouvrent (Fig. 3e). C'est le moment où débute le cinquième cycle. Au cinquième cycle, les condensateurs 10, 19 continuent à se décharger et les condensateurs 1, 6, 25, reliés à la borne C, commencent à se charger à partir du secteur continu. Le courant de décharge des condensateurs 10, 19 et, celui de charge des condensateurs 16, 25 ont le même sens et passent par la charge (non représentée à la Fig. 3e) de la borne A, comme au quatrième cycle (Fig. 3d), mais vers la borne C (Fig. 3e). Au bout d'un sixième de la période à partir de l'ouverture du groupe de thyristors 3, 18, 27, les thyristors 11, 20, 4 se ferment et les thyristors 14, 23, 5 s'ouvrent (Fig. 3f). C'est le moment où débute le sixième cycle. Au sixième cycle, les condensateurs 16, 25 continuent à se charger et les condensateurs 13, 22, reliés à la borne B, commencent à se décharger. Le courant de décharge des condensateurs 13, 22 et celui de charge des condensateurs 16, 25 ont le même sens et passent par la charge (non représentée à la Fig. 3f) vers la borne C, comme au cinquième cycle (Fig. 3e) mais à partir de la borne B (Fig. 3f). AU bout d'un sixième de la période à partir ae l'ouverture du groupe de thyristors 14, 23, 5, les thyristors 3, lb, 27 se bloquent et les thyristors 1, 12, 21 s'ouvrent (Fig. 3a). C'est le moment où tous les cycles reprennent. La division de la haute tension par echelons permet à tous les thyristors de fonctionner sous une tension d'utilisation égale à celle d'un echelon. Bien que le secteur alternatif soit connectable à tout échelon, il est généralement intéressant de le brancher sur le dernier, dont le potentiel par rapport à la terre est le moins important. La valeur de la tension continue, fonction du nombre d'échelons et de la tension d'utilisation d'un seul échelon, est sans limite théorique supérieure. La tension d'utilisation d'une section est déterminée par les paramètres à haute tension des thyristors et des condensateurs. La valeur de la tension du secteur alternatif dépend de celle de la tension d'utilisation d'une section. Le convertisseur triphasé est un multiplicateur de tension, c'est-à-dire qu'étant alimenté à partir du secteur alternatif, il fournit à ses bornes "+" et "-" une tension continue plus grande. Sans les diodes, la polarité de la tension continue serait contraire à celle produite lors de la conversion continue en tension alternative, c'est-à-dire que la borne "f" serait au potentiel négatif et la borne "-", au potentiel positif. Les diodes, montées en parallèle sur chaque circuit formé d'un thyristor et de sa self commutatrice en série, permettent, lorsque les thyristors sont bloqués, la conversion en sens inverse de manière à avoir aux bornes "+" et "-" une tension dont la polarité est la même que lors de la conversion de la tension continue en tension alternative. On remarquera également que la présence desdites diodes a pour effet de renare plus stable le fonctionnement du convertisseur en régime de conversion de la haute tension continue en une tension alternative plus basse, et d'augmenter le rendement de la conversion. En variante, le convertisseur triphasé (Fig. 4) comporte deux étages extrêmes et trois étages intermédiaires. Pour simplifier, la Fig. 4 ne- représente que des élé- vents principaux du montage convertisseur triphasé thyristors 32 à 55 et condensateurs 56 à 64 reliés au secteur alternatif. Comme dans le premier mode de réalisation le convertisseur triphasé est couplé au secteur continu par les deux étages extrêmes. L'un des étages extrêmes comprend des thyristors 32 à 34 raccordés à travers une self de filtrage 65 à la borne "-". L'autre étage extrême comprend des thyristors 35 à 37 couplés à la borne Le raccordement du convertisseur triphasé au secteur alternatif est réalisé par les bornes A, B, C dont le nombre varie suivant le nombre de phases du courant alternatif. La phase A comporte un montage en série des condensateurs 56 à 58 et des thyristors 32, 35. La phase B comporte un montage en série des condensateurs 59 à 61 et des thyristors 33, 36. La phase C comporte un montage en série des condensateurs 62 à 64 et des thyristors 34, 37. Chacun des trois étages intermédiaires comprend trois circuits fermés. Le nombre de circuits dans chaque étage intermédiaire correspond au nombre de phases du courant alternatif. On considère l'étage intermédiaire, relié à l'étage extrême, réuni à la borne "-". Dans cet étage intermédiaire, le circuit fermé de la phase A comporte le condensateur 56 et deux thyristors 38 et 39 couplés en série par le condensateur 59 du circuit de la phase contigüe B. Le circuit fermé de la phase B du même étage intermédiaire comporte le condensateur 59 et deux thyristors 40, 41 reliés en série par le condensateur 62 du circuit de la phase adjacente C. Le circuit fermé de la phase C dans le même étage inter médiaire comprend le condensateur 62 et deux thyristors 42, 43 couplés en série par le condensateur 56 de la phase adjacente A. Les - éléments des circuits fermés des autres étages intermédiaires sont couplés d'une manière analogue. Le circuit fermé de la phase A de l'étage intermédiaire médian comporte le condensateur 57 et deux thyristors 44, 45. Le circuit ferme de la phase B de cet étage comporte le condensateur 60 et deux thyristors 46, 47. Le circuit fermé de la phase C du même étage comporte le condensateur 63 et deux thyristors 48, 49. Le troisième étage intermédiaire est couplé à l'étage extrême, raccordé à la borne "+". Le circuit fermé de la phase A dudit étage intermédiai re comporte le condensateur 58 et deux thyristors 50, 51. Le circuit fermé de la phase B du même étage intermédiaire comporte le condensateur 61 et deux thyristors 52, 53. Le circuit fermé de la phase C du même étage intermédiaire comporte le condensateur 64 et deux thyristors 54, 55. La Fig. 5 montre en détail deux circuits des phases adjacentes A, B de l'étage intermdaire, relié à l'étage extrême, couplé à la borne - Chaque circuit comprend des condensateurs commutateurs 66 et des selfs commutatrices 67. Chacun des thyristors 38, 39, 40, 41 en série sur deux selfs commutatrices 67 constitue un circuit en parallèle sur lequel est branchée une diode 68. Les diodes 69 favorisent la commutation des thyristors 38, 39, 40, 41 et permettent, les thyristors étant bloqués, la conversion inverse alternatif-continu. Le couplage de deux condensateurs des phases adjacentes par deux thyristors a pour effet de réduire de moitié le courant de charge des thyristors. Tout comme dans le premier mode de réalisation, la fonction de valves commandées dans le montage convertisseur triphasé peut être assurée, outre par des thyristors, par des rupteurs mécaniques, des tubes électroniques et ioniques à commande par grille, des transistors et autres. Par analogie avec le premier mode de réalisation du convertisseur triphasé, chaque condensateur dans le montage peut être formé d'un ou de plusieurs éléments capacitifs, couplés de façon que la capacité totale ait la valeur nécessaire. Le fonctionnement du convertisseur triphasé en régime de conversion de la haute tension continue en tension alternative plus basse se répartit en six cycles (Fig. 6a, b, c, d, e, f). D'une manière générale, dans le convertisseur polyphasé le nombre de cycles est égal au double des phases du courant alternatif. Chaque cycle se caractérise par la commutation d'un certain groupe de thyristors. Le nombre de groupes est de six. Les thyristors sont groupés comme suit : 32, 38, 40, 42, 36 ; 32, 51, 53, 55, 37 ; 33, 44, 46, 48, 37 ; 33, 39, 41, 43, 35 ; 34, 50, 52, 54, 35 ; 34, 45, 47, 49, 36. Le fonctionnement des thyristors est -soumis à un programme donné. Abstraction faite du moment de passage d'un cycle à l'au tre, chaque thyristor dans les étages intermédiaires fonctionne pendant un sixième de la période et les thyristors reliés au secteur continu, pendant un tiers de la période. Dans le premier cycle de fonctionnement du convertisseur (Fig. 6a) ce sont les thyristors 32, 38, 40, 42, 36 qui fonctionnent (conduisent). Le courant de décharge des condensateurs 59, 60, 61, chargés au cycle précédent, et le courant de charge à partir du secteur continu des condensateurs 56, 57, 58 passent par la charge (non représentée à la Fig. 6a) de la borne B vers la borne A. Au bout d'un sixième de la période à partir i ltouverture des thyristors 32, 38, 40, 42, 36, les thyristors 38, 40, 42, 36 se bloquent et les thyristors 51, 53, 55, 37 s'ouvrent (Fig. 6b). C'est le moment où commence le deuxième cycle. Au deuxième cycle, les condensateurs 56, 57, 58 restent en charge et les condensateurs 62, 63, 64, reliés à la borne C, commencent à se décharger. Le courant de charge des condensateurs 56, 57, 58 et le courant de décharge des condensateurs 62, 63, 64 ont le même sens et passent par la charge (invisible à la Fig. 6b) vers la borne A, comme au premier cycle (Fig. 6a), mais à partir de la borne C (Fig. 6b). Après un sixième de la période à partir de l'ouverture des thyristors 51, 53, 55, 37, les thyristors 32, 51, 52, 55 se ferment et les thyristors 33, 44, 46, 48 s'ouvrent (Fig. 6c). C'est le moment où commence le troisième cycle. Au troisième cycle, les condensateurs 62, 63, 64 continuent à se décharger et les condensateurs 59, 60, 61 reliés à la borne B, commencent à se charger à partir du secteur continu. Le courant de décharge des condensateurs 62, 63, 64 et le courant de charge des condensateurs 59, 60, 61 ont le même sens et passent par la charge (non représentée à la Fig. 6c) de la borne C, comme au deuxième cycle (Fig. 6b), mais, vers la borne B (Fig. 6c) Au bout d'un sixième de la période à partir de l'ouverture des thyristors 33, 44, 46, 48, les thyristors 44, 46, 48, 37 se bloquent et les thyristors 39, 41, 43, 35 (Fig. 6d) s'ouvrent. C'est le début du quatrième cycle. Au quatrième cycle, les condensateurs 59, 60, 61 continuent à se charger à partir du secteur continu et les condensateurs 56, 57, 58, reliés à la borne A, se déchargent. Le courant de charge des condensateurs 59, 60, 61 et le courant de décharge des condensateurs 56, 57, 58 ont le même sens et passent par la charge (non représentée à la Fig. 6d) vers la borne B, comme au troisième cycle (Fig. 6c), mais à partir de la borne A (Fig. 6d). Au bout d'un sixième de la période depuis l'ouverture des thyristors 39, 41, 43, 35, les thyristors 33, 39, 41, 43 se ferment et les thyristors 34, 50, 52, 54 (Fig. 6d) s'ouvrent. C'est le début du cinquième cycle. Au cinquième cycle, les condensateurs 56, 57, 58 continuent à se décharger et les condensateurs 62, 63, 64, reliés à la borne C, se chargent à partir du secteur continu. Le courant de décharge des condensateurs 56, 57, 58 et le courant de charge des condensateurs 62, 63, 64 ont le même sens et passent par la charge (invisible à la Fig. 6e) de la borne A, comme au quatrième cycle (Fig. 6d), mais vers la borne C (Fig. 6e). Au bout d'un sixième de la période depuis l'ouverture des thyristors 34, 50, 52, 54, les thyristors 50, 52, 54, 35 se bloquent et les thyristors 45, 47, 49, 36 s'ouvrent (Fig. 6f). C'est le début du sixième cycle. Au sixième cycle, les condensateurs 62, 63, 64 continuent à se charger à partir du secteur continu et les condensateurs 59, 60, 61, reliés à la borne B, se déchargent. Le courant de charge des condensateurs 62, 63, 64 et le courant de décharge des condensateurs 59, 60, 61 ont le même sens et passent par la charge (non représentée à la Fig. 6f) vers la borne C, comme au cinquième cycle (Fig. 6e), mais de la borne B (Fig. 6f). Au bout d'un sixième de la période depuis l'ouverture des thyristors 45, 47, 49, 36, les thyristors 34, 35, 47, 49 se ferment et les thyristors 32, 38, 40, 42 s'ouvrent. C'est le moment où tous les cycles reprennent. Ainsi, le convertisseur triphasé décrit permet d'obte nir un système triphasé symétrique de courant dont les phases se succèdent dans l'ordre classique. Dans sa troisième variante, le convertisseur polyphasé à valves commandées peut comporter, au lieu des thyristors 35 à 37 (Fig. 4) de l'étage extrême raccordé à la borne "+", des enroule ments de transformateur dont le point commun est couplé au secteur continu. Au lieu de la self de filtrage 65 on peut monter trois selfs analogues pour remplacer respectivement les thyristors 32 à 34. D'une manière générale, le convertisseur polyphasé à valves commandées est capable d'assurer un système polyphasé symé trique approprié de courant présentant un ordre désiré de phases. Les régimes symétriques de fonctionnement du convertis seur polyphasé à valves commandées permettent d'avoir dans le sec teur alternatif un système symétrique polyphasé de tensions. La courbe de tension obtenue est symétrique par rapport à la ligne zéro et dans les conditions appropriées peut devenir sinusoldale. La fréquence limite de conversion dépend des caractéristiques de commutation des valves commandées. La puissance du convertisseur polyphasé à valves commandées est proportionnelle à la capacité des condensateurs principaux et à la fréquence de conversion. Le convertisseur polyphasé à valves commandées est très avantageux dans le cas où il s'agit d'amener une puissance relativement faible directement à partir d'une ligne de transport à courant continu sous haute tension tant vers les auxiliaires des sous-stations de ladite ligne de transport que vers toute autre charge. I1 est intéressant alors d'utiliser avec le convertisseur onduleur auxiliaire à fréquence industrielle, alimenté soit à partir de l'échelon inférieur soit à partir d'un redresseur placé du côté alternatif dudit convertisseur polyphasé à valves commandées fonctionnant à la fréquence limite de conversion (de l'ordre de 5 à 10 kHz). Le convertisseur polyphasé à valves commandées selon l'invention est utilisable aussi dans d'autres installations de conversion, destinées à produire un courant polyphasé de diverses fréquences à partir d'une source de tension continue relativement élevée, par exemple en cas d'alimentation des moyens de transport à traction électrique à partir du secteur continu. Le convertisseur polyphasé à valves commandées, utilisé en multiplicateur de tension, peut trouver une application dans des sources relativement puissantes de très haute tension continue, par exemple, destinées aux bancs d'essai, aux accélérateurs à forts courants, etc. REVENDICATIONS 1. Convertisseur polyphasé à valves commandées comportant deux étages extrêmes reliés au secteur continu et au moins une valve commandée par phase, au moins un étage intermédiaire constitué par au moins deux valves commandées montées en série, et des condensateurs reliés au secteur alternatif et chargés par lesdites valves commandées, caractérisé en ce que dans chaque phase tous lesdits condensateurs (10, 13, 16, 19, 22, 25) sont couplés en se rie. 2. Convertisseur polyphasé à valves commandées selon la revendication 1, caractérisé en ce que dans chaque phase de chaque étage intermédiaire le condensateur (10, 13, 16, 19, 22, 25) est inséré dans un circuit fermé comportant au moins deux valves commandées (11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 2I, 23, 24, 26, 27) reliées en série. 3. Convertisseur polyphasé à valves commandées selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que dans chacun desdits circuits fermés lesdites deux valves commandées (11 à 27) sont couplées directement entre elles. 4. Convertisseur polyphasé à valves commandées selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que dans chacun desdits circuits fermés lesdites deux valves commandes (38 à 55) sont couplées entre elles par un condensateur (56 à 64) de la phase adjacente. 5. Convertisseur polyphasé à valves commandées selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que chaque valve commandée (1 à 6, 11 à 15, 17, 18, 20 à 24, 26, 27) est munie d'au moins une self commutatrice, branchée en série avec cette valve.