ta présente invention concerne un générateur électrique de chauffage central par circulation forcée d'huile,ou de fluide thermique. Ces chaudières dénommées " Electrofluid " peuvent servir au chauffage de maisons d'habitations, appartementss bureaux ,étuves, cabines de peinture, calandres,presses,culture d'en dives ou autres. Elles peuvent être incorporées à des aérothermes indépen dants pour chauffage d'églises,de cinémas, magasins, petits ateliers etc... Leurs puissances calorifiques peuvent varier de 3000 Lcalfh à 100.000 Kcal /h. Le réchauffage de l'huile se àit par un ou plusieurs thermoplongeurs. La Distribution de l'huile dans l'installation de chauffage central est assurée par une pompe spéciale,à déhit et pression de refoulement convenable pour éviter toutes dété riorations de l'huile,ceci sous forme de liquide et sans ten sion de vapeur. Ces chaudières peuvent ou non être munies d'un ballon d'eau chaude destiné aux sanitaires (Chauffage Central) ou à tout autre usage industriel. te but de l'installation de chauffage central ou industriel par chaudières électriques à l'huile est la recherche d'instal lations simples,dtun prix de revient convenable,pouvant être adaptées sans complications de stockage de combustible,ni de cheminées dans n'importe qu'elle habitation,pavillon, maison de campagne ,appartements, bureaux,petits locaux industriels, avec certitude d'un rendement pratique de 100; - d'un encom brement acceptable - d'une montée de température extrèmement rapide sans risque de point de rosée ni de gel. Particulièrement recommandé dans une résidence secondaire chauffée par intermité tence ta distribution de l'huile dans les radiateurs peut être assurée par un montage de chauffage central (raccord union + soudure ).Ces chaudières électriques à l'huile,et leur instal lation par rapport à un chauffage central classique à eau chaude au fuel oil par exemple sont nombreux. - Suppression de la-citerne, de la garniture de la citerne - Event - raccord pompier. - Tube plongeur- crépine-clapet anti-retour - filtre - jauge- vanne de fermeture rapide. -de la cheminée -du ballon d'expansion et sa liaison à la chaudière. - de la tuyauterie de liaison Fuel-Oil etc... AVANTAGES : - Fntretient pratiquement nul. - Anti-pollution - sans odeur - Supprime le bruit en totalité. - d'un rendent pratique de 1UH 6 contre 75% aux chaudières à Fuel - Ne craint pas le gel jusqu'à 500 C. Ne craint pas le point de rosée. - Aucun entartrage des tuyauteries. Enfi du fait que la chaleur spécifique de l'huile est de 0,5 (moyen) alors que celle de l'eau est de 1,11 faut moitié moins de calories pour monter en température et entretenir un circuit de même volume,ce qui représente une économie certaine. Par rapport à un chauffage electrique intégré,dans un pavil ion d'isolation identique,ces chaudières apportent - Une souplesse d'utilisation plus grande. - Une économie de combustible. - La possibilité de fournir l'eau chaude sanitaire. - Un volant thermique de fluide chaud appréciable,tout en gardant tous les avantages du chauffage par l'électricité. tes dessins représentés et décrits ne sont données ici qu'à titre schematique,indicatif non limitatif et sont sujets à de nombreuses variantes de réalisations et d'applications,comme produit industriel nouveau. Cette chaudière se couipose d'une ossature en acier (13) dans laquelle sont incorporés, la tubulure denrée (1) du fluide dont le diamètre varie avec la puissance de la chaudière,cette tubulure est munie d'une valve (2) de sectionnement. Dans le premier passage du fluide, se trouvent placés,le ou les plongeurs (3). Une chicane horizontale (4) en t81e d'acier placée sur toute la largeur de la chaudière oblige le fluide à baigner en totalits les tubes de réchauffage et à passer dans la partie supérieure de la chaudière (5). btest dans cette partie supérieure (5) de la chaudière que le groupe moto-pompe spécial (6) aspire pour refouler par une tubulure à diametse variable (7) vers le circuit. Cette tubulure est munie d'une vanne de sectionnement (8). Dans cette partie supérieure se trouve également placé,un fluidstat (9) qui garantit contre toute surchauffe de l'huile ou baisse anormale du niveau du fluide, Un voyant lumineux ou sonore placé sur le tableau électrique (15) attire l'attention sur le manque de fluide. Un espace (10) est réservé au dessus du niveau supérieur de l'huile en chaudière pour assurer l'expansion du circuit. Le dessus de la chaudière comporte un entonnoir de remplissage (11) servant d'évent. A la partie basse de la chaudiere se trouve la tubulure de vidange (16). Cotte chaudière est isolée par un matelas delaine de verre (12) de 50 m/m d'épaisseur environ,lui-même recouvert,soit d'un capotage en tale d'acier, soit de la jaquette extérieure du générateur. Cette jaquette extérieure (13) en tale peinte est munie de ventillations hautes et basses. Elle comporte deux portes de visite (14} et supporte le tableau électrique (15).Ce tableau électrique sera d'ailleurs généralement détaché dansun endroit adéquat (cuisine ou autre ) lorsque la chaudière sera placée en grenier par exemple. Un thermostat d'ambiance assure l'arrivée et la coupure de l'électricité aux thermoscouples. Le fluidstat assure l'arrivée et le sectionnement de l'élec tricité aux thermoscouples également. ta FIGUJE- 1 - - représente vu en coupe verticale le géné- rateur proprement dit, avec les chicanes de brassage de l'huile (19). La FIGURE - 2 - : représente le même générateur vu eri coupe transversale. LA FIGURE - 3 - : teprésente une vue en coupe- et en perse; tive d'une installation de chauffage central en appartement, montrant en (13)-le générateur placé dans la partie haute de l'appartement et en (18) le thermostat d'ambiance. En (17) les radiateurs. LA FIGURE - 4 - : représente vu en perspective le générateur proprement dit,montrant en (15) letableau électrique à voyants lumineux ou sonores. Bien entendu l'invention sera bien comprise en se référant à la description et aux dessins annéxés à titre d'exemples: indicatif non limitatif. Elle peut varier de forme ,de matière, de dimensions,sans que soit altére le principe de l'invention. Le but étant de rester dans le cadre del'Idée nouvelle objet de ce présent brevet. HVNDICATIONS 10- Installation de chauffage central ou Industriel par chaudière électrique à circulation forcée d'huile ou de tout autre liquide thermique, Caractérisé par le fait qu'elle est placée en partie haute et sert de ballon d'expansion du circuit 20- Installation selon la revendication - 1 - caractérisé par le fait qu'unie chicane horizontale (4) permet le réchauffage de l'huile en évitant-sa remontée. 30 - Installation selon la revendication - 1 - caractérisé par le fait que la commande de la chaudière peut se faire à distance. 40 - Installation selon la revendication - 1 - caractérisé par le fait que le générateur comporte des chicanes (19) de brassage de l'huile. 50 - Installation selon la revendication - 1 - Caractérisé par le fait qu'à la partie supérieure de la chaudière le groupe moto-pompe (6) aspire l'huile,pour le refouler par une tubulure à diamétre variable (7) vers le circuit. Cette tubulure posséde une valve de sectionnement (8).