La présente Invention concerne un appareillage rendu nécessaire par les développe ments des conditions d'exploitation industrielle, son abscence étant parfois compen sée par des installations importantes , nombreuses et malgré cela insuffisantes le plus souvent, soit par des "dépannages" extemporanés, les uns et les autres en général statiques, ne répondant pas aux besoins ,mais en L'absence d'autres possibilités pou vant correspondre aux demandes officiel les pour la Protection du Personnel On conreit l'existence de produits agressifs appartenant a des familles chimiques ou physiques différentes, on sait que sur les lieux 'habituels d'utilisation, on trouve des moyens de prévention et de lutte contre les effets secondaires des accidents, notamment les douches et les Unités de Décontamination plus ou moins équipées, mais il - existe des cas ou le personnel risque d'hêtre moins bien couvert: a)les réservoirs ou générateurs qui par leur nature se trouvent dans des secteurs en dehors d'une activité importante ou permanente, et dont les équipements de Pré vention compte tenu des fréquences de risque, sont plus simplifiés; b) les périodes de non fonctionnement , par exemple pour reparation ou entretien, qui entrainent en général des risuqes différents, souvent d'autant plus graveS qu'ils sont souvent exécutés par des personnel de motivation différente, n'appartenant pas parfois a l'entreprise, en plus grand nombre et dans des lieux non couverts par des installations a poste fixe de douches, sans parler des matériels plus sophistiqués que sont les Unités de Décontamination c) les périodes de montage et d'essais;; d) la panne d'un matériel de transport necessitant un "depotage" exceptionnel L'appareillage objet de la présente invention se propose de remédier a cette abscence d'équipement fiable, Instantanément disponible en tous lieux ou existe a un moment donné un risque non prévu ou non couvert Ses qualités principales sont Mobilité, Autonomie,i c'est a dire aptitude a fonctionner sansetre relié a aucun réseau, et instantanément déplaçable, Simplicité d'équipement et de fonctionnement ne nécessitant aucune éducation préalable Semblable a première vue a un Extincteur d'incendie à roues pour le petit modèle, ou sur remorque tractable par tous véhicules, éventuellement automo teur, il se différencie de celu;;-ci par ses principes d'utilisation qui n'en permettent pas l'assimilation Il est d'ailleurs connu que meme dans le cas d'inflammation de veste ments, l'usage de l'extincteur n'est qu'un pis-criler, les liquides spéciaux, et la puissance de délivrance sont des risques supplémentaires que seule la nécessité fait courir.Par ailleurs en cas d'arrosage par liquides agressifs -,ou de contamination nucléaire par exemple, la rapidité de délivrance meme si le liquide extincteur est uniquement de l'eau ce qui est rarement le cas, d'une part risque d'augmenter la pénétration des agressifs, d'autre port ne permet pas un lavage-rincage suffisant, et la permanence d'un risque a peine atténué pour le blessé, et eventuellement une contamination du véhicule de secours C'est pourquoi tout en s inspirant de certains principes utilisés pour moyens de défense contre I'incendie, on a du en concevoir de nouveaux L'Unité Mobile de Décontamination sera de par sa conception soumise a plusieurs réglementations légales en France , qui réglerons certaines de ses carac téristiques :Engin tractable sur route ou sur chantier son poids total roulant intervient de manière différente, son passage aux mines est nécessaire, de même qu'il l'est pour la cuve , et les bouteilles de pulsant A titre d'exemple et sans que celui ci soit limitatif sur aucun des points nous étudierons - un type d'attelage dont les caractéristiques nous semblent se rapprocher le plus d'une bonne moyenne utile:: Une remorque (I) portant une cuve timbrée a 15 bars de P.E. et 10 bars de P.S. de 350 litres de capacité surmontée dune bouteille de C02 de 10 kgs (2!} I'ensemble ayant un poids total roulant (P.T.R.) inférieur a 750 kgs,y compris une (3) 2émue bouteille de C02 de secours prévue en option , et tractable par tous véhicules. Dans le cas d'une réalisation de 180 litres ,une bouteille de Skgs de C02 serait suffisante et l'ensemble serait halable a bras d'homme Le C02 a été choisi car il a I'avantage de se trouver sur de nombreux chantiers et la recharge des bouteilles est possible aisément dans la plupart des pays, mais tout autre pulsant compatible peut être utilisé. La bouteille en service est munie d'un mono détendeur réglable de o a 10 bars (4), la pression d'utilisation conseillée ne devant pas dépasser 5 bars, une soupape de sécurite (5) réglable de 3 a 8 bars est prévué a cette effet, et également afin d'éviter des incidents dus soit a des erreurs de montage compte tenu notamment des variations de pression de ce pulsant en fonctions des températures ambiantes soit pour régulariser le flux et assurer avec certitude une bonne durée de vidange Dans le mame esprit un sifflet déclenché par le gaz (13 > est prévu, soit pour alerte en cas d'utilisation soit avec un réglage différent pour alerte de mauvais montage. La mise en service prévoit l'enlèvement de l'épingle qui interdit tout fausse manoeuvre au cours des montages et manipulations, la mise en action se faisant par simple poussée sur le levier (6) fixé sur la bouteille. Sur une des extrémités de la cuve, en principe a l'arrière de l'ensemble se trouve la colonne de douche surmontée de l'ensemble distributeur (7) qui lui peut être de différents types ,suivant les risques et les possibilités de recharge du réservoir sur les lieux considérés dans le cas ou I' Autonomie est un facteur indispensable, une douchette a faible débit (30 à 50 litres/minute)et a large répartition permettra avec une pression de 3 bars un rinçage de T a 10 minutes qui avec ou sans additif, permet une bonneprévention des suites, et une bonne décontamination. dons le cas ou un rinçage -lavage plus abondant et plus rapide est préférable, une pomme de distribution plus grande pourra - permettre 80 à 100 litres / minutes avec une pression d'utiltsation de 3- a 5 bars Sur la colonne pourra également être installé des ensembles a direction réglable et a différentes hauteurs, permettant un rinçage simultané du corps et évitant les concentrations de rinçage du haut vers le basv (Fig 2 -8) L'utilisation permanente d'un additif est possible par simple addition au liquide, son utilisation a la demande pourra se faire par une commandebranchée sur un réservoir annexe (9) ef fonctionnant soit par gravitation goutte a goutte, venturi, ou tout autre système Une liaison sur l'installation du est possible soit permanente soit temporaire, permettant une plus longue durée de fonctionnement en cas d'accident, (10) branchement sur l'orifice de remplissage,soit pour . permettre l'utilisation de l'appareil en douche sanitaire, dans un site qui en serait dépourvu (travaux de montage...) dans ce cas une commande indépendante (11) n'obturant en aucun cas l'utilisation autonome, et un clapet de non retour (12) évitant le mélange du liquide de la cuve, et de l'eau de distribution sauf sur une partie de la colonne, sont installés sur le tiers haut de la colonne. Tout l1appcireil pourra également eíre muni d'un système de chauffage antigel et de thermostat et de culorifugation, branché sur le réseau électrique, notamment en période de non risque (chomage d'intempéries, et la nuit) évitant une vidange éventuellement onéreuse du fait des additifs. On complétera utilement cette Unité Mobile par l'addition de de secours couverture Anti-Feu, et d'appareil pour le Lavage des Yeux, ainsi qu'une boite REVE ND ICATI O NS 1) Appareiifage destiné a améliorer la sécurité par douchage dans les cas de projection ou de contamination industrielles. Constitué par une Unité Mobile Autonome sur roues, remarquable, le cas échéant, ou automoteur, comprenant une cuve, mise sous pression par un gaz approprié, contenue dans une bouteille fixée sur l'ensemble, la cuve étant reliée a UN ou plusieurs distributeurs-do uches réglables en débit en fonction des impératifs: grand débit/courte durée, moindre débit/plus longue durée. 2) Appareillage selon revendication 1 susceptible de recevoir une instafla- tion pour délivrance d'un additif approprié a la décontamination Cette fourniture pouvant entre permanente ou à la demande. 3) Appareillage selon la revendication 1, susceptible d'fte reliè au réseau d'eau normal s'il existe, et comportant si nécessaire par un clapet "anti-retour" la mise hors circuit de la cuve. 4 > Appareillage selon la revendication 1, susceptible d'étire protégé du gel par un ensemble chauffant, thermostaté, relié au circuit électrique externe