Le présent mode opératoire concerne la maintenance de toutes les installations électriques sous tension (HT, xT, BT) se trouvant dans des locaux industriels ou commerciaux. A nôtre connaissance, aucune entreprise française ne pratique le nettoyage sous tension. Les installations flectriques sont nettoyées, en principe, annuel lençnt hors tension, pendant les arrêts de fabrication. Notre procédé et mode opérative visent à éviter les partes de production occasionnées par la saintenance des postes éléctriques, en pratiquant le nettoyage sous tension. D'antre part, la pulvérisation sous tension permet outre un meilleur nettoyage et rendement des installations, la détection, par impact des mauvais serrages. la même procédé en hors tension implique un gain de temps considérable, et une meilleure qualité de nettoyage comparé au nettoyage manual classique. Notre iode opératoire comprend deux opérations principales consécutives A) Le dépoussiérage, B) La pulvérisation. A) Le dépoussiérage : Cette opération n'est possible que si les techniciens qui opérent ont une benne accessibilité aux parties éléctromécaniques. Le personnel dûment qualifié (NST) et muni de tous les équipements de sécurité (noir liste jointe) s'installe sur un tabouret isolant recouvert d'une plaque isolante de caoutchouc de 20 ru (en cas de travaux en hauteur une échelle isolante est placé sur le tabouret. A l'aile d'nne perche isolante, et munie de brosses type "tête de loup" eu bresse isolateurs forme concave, le technicien brosse les jeux de barres, isolateurs et autres parties électromécaniques. La poussière est recueillie au sol par des aspirateurs industriels isoles et mis à la terre. (les aspirateurs sont alimentés par un groupe électrogène). Tous les accessoires des aspirateurs sont isolé. B) La pulvérisation: Selon le même principe de pulvérisation haute pression, deux procédés peuvent être adoptes. (dans les deux cas, le matérial est relié à la terre). 1er procédé: Un groupe éléctrogène alimente en 220V/380 V un compresseur et un aspirateur. Ce compresseur alimente en air comprimé simultanément une pompe haute pression t,. "Airless" et "ne petite pompe de remplissage. Cette pompe haute pression "Airless" est alimentée en produit diélectrique "SMIELECT" par la petite pompe de remplissage dont l'extrémité plonge dans le fût de produit. Cette pompe a un débit réglable. La poupe haute pression projette le produit diélectrique "SMIELECT" sons pression à un pistolet tenu par un technicien quil pulvérise le solvant sur les installations électriques, lavant, dépoussiérant et dégraissant celles-ci. 2 ème procédé: Un groupe électrogène s ente en 220 V/380 V un aspirateur et une pompe haute pression électrique type "Airless". Le flexible d'alimentation de la pompe haute pression "Airless" à l'extrémité duquel se trouve un filtre plonge dans un fût de produit "SMIELECT" (alimentation en produit). La pompe haute pression projette le produit diélectrique "SMIELECT" sous prese sion à un pistalet tenui par un technicien qui pulvérise le solvant sur les installations électriques, lavant, dépoussiérant et dégraissant celles-ci. Le procédé de nettoyage peut être utilisé dans toutes les industries sans restrictions pour les travaux hors tension. Concernant les travaux sous tension, la seule condition obligatoire est l'ac- cessibilité anx parties électromécaniques à nettoyer. Dans le cas de postes préfabriqués, l'ouverture des portes Asant est indispen- sable. Revendications: 1) Procédé et mode opératoire permettant le nettoyage sous tension d'installations électrique. Caractérisé par le fait qu'il s'agit d'une pulvérisation à distance d'un produit diélectrique sans que l'on ait à mettre les installations hors tension. 2) Dispositif selon la revendication 1: Caractérisé par le fait que ce procédé met en oeuvre du matériel connu sur le marché, mais pas conçu pour cet usage, donc à adapter. 3) Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait que ce procédé implique des fSOSI de sécurité édictées par l'EDF, à respecter par des tehniciens hautement qualifiés.