- La pressente invention concerne les coupe-feu en général et Dlus spécialement ceux utilisés dans les gaines de ventilation. - Les coupe-feu connus dans ce genre et notamment dans le domai- ne de la ventilation récsnique contrôlée des locaux à ordures ménagères des immeubles, même lorsau'ils comportent de l'amiante ou des matériaux résistant au feu, sont toujours équipés de clapets, ressorts, supports etc. en métal, donc aptes à se déformer ou se distordre sous lteffet de la chaleur et deviennent ainsi, par voie de conséquences, inopérants. - Le coupe-feu suivant l'invention, permet d'éviter cet inconvenient. Dans celui-ci, en effet, il n'v a aucune pièce lique. Il est fait dé terre réfractaire à briques et peut résister à des températures de 1.600 à 1.8000 C - Le coupe-feu, objet de l'invention, comporte essentiellesent un corps cylindrique(1) en terre réfractaire et évidé en son centre n,-oury piaser une "sphère" c-à-d. l'obturateur (2) également en terre réfractaire et destiné R obturer, en cas d'incendie, l'orifice inférieur (3) d'un diamètre légèrement inférieur à celui de l'obturateur. L'orifice supérieur (4), au contraire, a un diamètre légèrement supérieur n celui de l'obturateur afin de permettre la mise en place de ce dernier.En outre, le corps cylindrique (1) comoorte un épaulement (5) à sa partie superieure et faisant office d'arrêt qui maintient le coupe-feu sur son support, par exemple une dalle de plafond (6) du local concerne. L'obturateur, dans sa position H.S. (hors service), est maintenu dans sa position haute par "panier" (7) en matière plastique et à très grandes mailles. La matière plastique fondent à basse température. La partie supérieure du panier forme un ourlet contenant un cordonnet (8) nui forme un arrêt entre l'orifice supérieur (4) et la "roduction" (9) de la gaine et oui permet le retenue du panier et de l'obturateur. Tel au'il est renrésentn sur la Fig. 2 , le coupe-feu fonctionne verticalement; c-à-d. qu'en cas d'incendie , dès que la température s'élève , le panier en matière plastinue, fond et laisse tomber par gravité, l'obturateur (2) aur son siège de l'orifice inférieur (3) et provoaue ainsi l'arrêt des flammes et du tirage. Dans une gaine horizontale, un double coude cermet de placer le coune- feu verticalement. Pour 'réarmer" le couoe-feu, il suffit de remplacer le panier (7) Le diamètre du coupe-feu est fonction de celui de l'orifice inférieur (3) de façon à limiter la perte de charge de l'ordre de 60 Pascals en pression statique provoquée par l'accident du flux rencontrant ltobturateur . Le coupe-feu sera donc un élé ment à prendre en compte dans le calcul de la résistance du ré seau des gaines.En position basse, c-à-d. en service, l'obtura- teur assure une résistance d'environ un 1/2 bar de pression totale (statique + dynamique) contre un fort tirage d'incendie d'où une sécurité totale - Se coupe-feu, objet de la présente invention, peut être utilisé dans tous les cas où il est nécessaire d'empêcher la Dropagation d'un incendie. Par exemple dans un local ventila par gaines aggravant les risques comme les locaux è ordures ménagères des grands immeubles où la ventilation mécaniaue contrôlée est de venue obligatoire par décret loi depuis quelques années. I1 peut être utilisé aussi dans tous les cas où la régulation de la sécurité des réseaux de ventilation ou de conditionnement d'air impose l'emploi de coupe-feu en général. Son utilité est indéniable dans les grands magasins et tous les lieux publics ainsi que les usines et les bureaux. REVENDICATIONS - 1 - Coupe-feu en terre réfractaire à obturateur en terre refrac taire permettant, en cas d'incendie, d'isoler un local @n fla mes et spècialement dans tous les cas où il existe des gaines de ventilation et des tubes vide-ordures. - - Coune-feu, selon la revendication N 1, caractisé tar le fait que les pièces qui le composent sont en terre réfractaire à briques résistant à de hautes températures. - 3 - Coupe-feu, selon l'ensemble des revendications ] ot ?, caractérisé nar le fait qu'il ne comporte aucune pièce mtal lique ni aucun dispositif mécanique, électrique ou électro nique sujet à pannes ou se déréglant au contact de la chaleur. -- 4 - Coupe-feu,selon l'ensemble des revendications 1 à 3, caractérisé Der le fait aue le support de l'obturateur est en matière plastique fondant à basse température - 5 - Coute-feu, selon l'ensemble des revendications 1 à 4 4 caractérisé tar le fait aue ses dimensions et la disposition de l'obturateur permettent une très faible nerte de charge dans le circuit du fluide. - 6 - Coupe-feu, selon l'ensemble des revendications 1 à 5 5 caractérisé par le fait oue ses dimensions peuvent toujours être calculées et adaptées aux volumes des fluides à véhicu ler et aux dimensions du roseau de ventilation ou de condition nement d'air.