La présente invention concerne l'amenagement des appareils de chauffage domestiques et industriels utilisés dans le chauffage des locaux d'habitation ou de travail ainsi que l'aménagement des chaudières et incinérateurs destinés à la production d'énergie Dans l'état actuel de la technique, les appareils de chauf- rage sont alimentés par de l'air arrivant directement de ltexterieur. Cet air arrive soit par des gaines,grilles de ventilation ou simplement par des entrées d'air au niveau des portes et des ienêtres.Cet air rentrant à la température extérieure reiroidit l'ensemble des locaux et abaisse le rendement de ces appareils. Certains systèmes iont passer une arrivée d'air par l'appareil de chauffage et prélèvent ainsi une certaine quantité de calories pour les diffuser dans la pièce ou les retourner vers le foyer ce qui n'augmente pas le rendement de ces appareils. Le système par tirage naturel présenté permet d'alimenter le foyer avec de l'air arrivant de l'extérieur rechauffé par la colonne de fumée montant du foyer. Le système à tirage naturel se compose d'un échangeur Bw placé le plus haut possible sur la cheminée de iaçon à nuire au minimum au tirage naturel par abaissement de la température de la colonne de iumée. Cet échangeur est relié à l'extérieur par une gaine d'entrée d'air froid A et relié au foyer de l'appareil de chauffage par une gaine C. Sur la gaine C et dans la plus haute piece à chauffer de la maison il sera placé un refroidisseur D qui aura pour but de ramener la température de la colonne d'air descendante échauffée par l'echangeur à une température inférieure de iaçon à augmenter le deséquilibre entre les masses d'air en mouvement et par là de favoriser le tirage naturel. L'ensemble échangeur refroidisseur gaines et appareil de chauffage sera étanche à toute entrée d'air autre que par la gaine d'aspiration A. Selon une première variante, il sera possible de faire arriver la gaine C dans le local de chauffe si celui-ci est fermé à toute autre entrée d'air pendant le fonctionnement de l'appareil de chauffage. Dans ce cas un dispositii de ventilation du local s' ouvrant lorsque l'appareil de chauffage ne fonctionne pas sera installé Selon une deuxième variante,le tirage sera obtenu par un extracteur de iumée. Dans ce cas l'échangeur pourra etre ramené à un point plus bas juste au dessus de l'appareil de chauffage, à un point plus bas juste au dessus de leappRreil de chauf- fage, le refroidisseur ne sera pas nécessaire. Le dessin annexé est une vue en coupe du dispositif, il représente le système à tirage naturel type. Dans la réalisation, les dimensions des différants éléments seront fonction de la puissance des appareils de chauffage ainsi que de l'espace disponible pour réaliser l'installation. Pour les constructions neuves une étude particulière sera efféctuée. Tel qu'il est représenté l'ensemble comporte une gaine d'aspiration d'air froid extérieur A qui aliment un échangeur B monté sur la sortie de fumée d'un appareil de chauffage F. Cet échangeur est relié à l'appareil de chauffage F par une gaine C sur cette gaine est monté un refroidisseur D. L'ensemble fonctionne de la manière suivante: un foyer F dégage en brulant des fumées à une température élevée. Ces fumées montent dans la cheminée jusqu'à l'echangeur B et créent une dépression dans les éléments F.C.D.B.A, l'air extérieur est alors aspiré dans la gaine A. Cet air ainsi aspiré traverse l'échangeur B où il se rechauffe, il traverse ensuite le refroidisseur D dont la fonction est double, d'une part il refroidit l'air pour augmenter sa densité et ainsi améliorer le tirage, d'autre part il réchauffe la pièce dans laquelle il est placé. Ensuite cet air est amené au foyer par la gaine C. Le foyer est alors alimenté avec de l'air présentant avec l'air extérieur une différance de température importante. Le fait d'alimenter le foyer avec de l'air plus chaud permettra a celuici de fournir pour une même consommation de combustible une quantité de chaleur supèrieure. Il ne reste alors qu'a utiliser ces calories suivant les procédés habituels, soit produire de l'eau chaude, de l'air chaud ou de la vapeur. Ce dispositif peut être utilisé dans tous les cas ou l'on rejette des fumées présentants avec l'air extérieur une différence de température importante.Il peut être monté sur des appareils déja installés, chaudières à bizou fuel, cheminées a feu ouvert,en effectuant quelques modifications. REEENDICATIONS 1. Système de récupération des calories contenues dans les fumées des appareils de chauffage et d'alimentation du foyer en air nécéssaire à la combustion pour obtenir un rendement maximum, caractérisé par le fait qe l'on réalise une circulation d'air indépendante des locaux où est situé l'appareil de chauffage et par le fait que l'air passe au préalable par un échangeur B ce qui permet de rejeter des fumées à une température égale ou voisine de la température de ltqir extérieur 2, Système selon la revendication 1 , caractérisé par le fait que l'air passe par un refroidisseur.