Ce générateur entre dans la catégorie des chaudières industrielles o Sa conception permet d'ebteair avec sécurité et économie,un fluide atilisable à haute température ,sans surpression intérieure. D'autres appareils ,sans recyclage,me permettent pas l'ebtention dm fluide à ne température supérieure aux gaz de cembustion à leur sortie . leur tubage trop long risque tue déferma,par l'impertanes de dilatation du métal Cette chaudière permot en tout premier ,la preduetion sans pression, d'un fluide pour @tilisation à haute température . Le resy@lage intor@e assure une impertante récupération de calories . Les compensateurs de dilatation, garantissent la sécurité de fonctionnement de l'ensemble . Le foyer erentré et les faisseaux tubulaires héieoidaux régularisent et répartissent les gaz de combastion dans la surface d'échange thermique. La disposition des erganes dans l'ensemble : Le foyer à entrée exentrée (I) eblige la flamme à un balayage tourbillement vers la sortie sentrale. Elle est ensnite régularisée par le compensateur de dilatatiq (4)dans la chambre de surchauffe (2) et dirigée par le faissean héliceîdal (6) au deuxième compensa -teur (5) à diamètre de sertie plus petit , qui régalarise à nouvean les gaz de combustiem dans la chambre de chauffe (3) et son faisseau hélicoîdal (6). Arpès refroidissement à environ I90 C ,les gaz de combustion sortent par la chemiaée (I2) avec un rendement maximum . Ceté fluide,celui-çi,après utilisation,rentre an générateur (I4) dans la partie chanffage (9) à une température bien inféri@u- -re aux gaz prevenants de la chambre de surchauffe (2) .C'est dais cette partie que se produit la résupération des calories . Ce fluide,déja réchauffé,est recyclé ensuite à la partie basse,la plus chande du générateur (I0) # #avant de sortie à nouveau vers l'utilisatio@ en haute température,an (I3) maximum de 340 C pour du fluide thermique, en 200 C pour certaines huiles minérales Son @t ilisation permet l'alimentation de nombreux appareils industriels à haute température tels que fours do euisson,de sèchage,bacs de dégraissage , échangeurs ou pa @neaux convecteurs de chauffage ect . L'avantage consiste à produire pour ces appareils,un fluide très chaud ,sans avoir les inconvénients de la pression de la vapeur @u de l'eau surchauffée. Du fait de son système de recyclage,ce générateur peut éventuellement servir économiquement de chaudière k eau chaude à 95 C pour le chanffage domestique. Son isolation extérieure est fenction de la température d'utilisation R E V E N D I C A T I O N S - I Dispesitifs permettant dans un générateur thermique,d'ebtenir une température de 340 C du fluide à diriger vers l@ utilisation . - 2 Dispesitif selon la revendication -I Caractérisé par le moyen d'ebtenir use haute teapérature avec une plaque de séperation entre la chauffe et la surchauffe,et le tube de recyclage inter -ediaire assurant le transfert du fluide entre les deux parties. -3 Dispesitif suivant la revendication -I Caractérisé par le fait que la dilatation est absorbes par deux compensateurs qui en mème temps régularisent les gaz de combustion . -4 Dispesitif selen la revendisation -I Caractérisé par la ferme cylindrique d@ f@yer avec entrée exantrée ,dirige@@t la flamme t eurmante a@ centre du générateur . -5 Dispesit if selon la revendication - I Caractérisé par ses deux faisseanx héliseîdaux à tubes courts,qui réd@isent prepertiennellement leur dilatation ,et dirigent les gaz de combustion en mouvement teurneoyant jusqu'à leur sertie d@ générateur .