DESCRIPTION L'appareil,objet du present brevet est nécessaire dans tous les cas ou une installation électrique, domestique ou industrielle doit, d'une manière permanente, demeurer sous tension, ètre contrôlée,ou n1ètre"coupée"occasionnellement qu'un minimum de temps. Pour cela, il assure automatiquement le réarmement du disjoncteur différentiel dès le retour du courant sur le réseau E.D.F. Cet appareil est composé essentiellement de trois sous-ensembles: alimentation; tests de sécurité; réarmement. A titre d'exemple,les planches I.II.III. montrent:la conception génerale d'un appareil,le principe des tests, le schéma électrique, le principe de réarmement. L'alimentation: I0,branchée sur le circuit intérieur,fournit,par une alimentation continue: 11,à travers un conjoncteur-disjoncteur: 12,la tension nécessaire v AH à la charge d'un accumulateur: 13,(12V > 5AH). Celui-ci, dans le cas d'une coupure du réseau E.D.F, alimentera les tests de securité, puis le réarmement. L'ensemble de sécurité: capteurs(20) et relais(30), est l'élément primordial de l'appareil. Un capteur capacitif: (50périodes):21 ,enregistre la présence du courant immédiatement en amont du disjoncteur.Dans le cas d'absence de courant:coupure par E.D.F,ou incident sur réseau, la bobine: 31, est exitée, interdisant par son contact: 311,l'action de réarmement. Dès Le retour du courant, 31, 'désexcité, autorise si nécessaire le réarmement. Le test de consommation est composé d'un capteur: 23, étalonné de manière à contrôler avec précision que la puissance consommée soit autorisée par le compteur Dans le cas d'une consommation trop élevée, la bobine: 32, d'un relais est alimenté, interdisant, par le contact: 321, l'alimentation du réarmement. Le contact: 322, assure l'autoalimentation de la bobine; le contact: 323,assure la signalisation du défaut par le témoin lumineux: 33. Après suppression de ce défaut, mise hors circuit d'un appareil, contrôle de l'installation defaillante, ou réajustement du compteur, l'utilisateur peut,par le bouton: 34, ramener la bobine: 32 au repos. La mémoire: 35,(identique à:32), autoalimentée par: 352, est commandée par le capteur: 24. Le rôle de ce capteur est de contôler les fuites du réseau interne. Dans le cas de fuites importantes, dépassant ce qu'autorise le différentiel, ou de court-circuit,la mémoire: 35,est alimentée, et, par: 351,interdit le réarme- ment. Simultanément,la cause de la panne est indiquée par le témoin: 36.Le défaut supprimé par le dépanneur, l'utilisateur peut couper: 35, par le poussoir: 37. Dans le cas ou l'interruption d'alimentation est due à une cause extérieure; orage,etc..; le différentiel disjoncte. La bobine 38, alimentée par 25, dans le seul cas de coupure externe, ferme le contact 381 . Si les tests 23 et 24 sont négatifs, le moteur 40 estexité. Il met en rotation, par le réducteur 41, une came plate, 42, qui actionne un poussoir, 43 . Le capteur 26, libéré, ferme à travers 382, le circuit mémoire de 38 En fin de course de 43, la conjonction du différentiel coupe l'alimentation par 25, puis la fin de course de 42, actionne 26,qui supprime la mémoire de 38,coupant par 381 l'alimentation du moteur 40 L'appareil se fixe à proximité de la face avant du disjoncteur, le poussoir 43 en regard du bouton de réarmement. Il peut être prévu escamotable, mais autorise dans tous les cas un réarmement manuel Il permet la remise sous tension, dans les plus brefs délais dans tous les cas conformes à la sécurité. Il déteste et visualise les défauts internes, soit d'utilisation, soit d'installation, soit d'usure, facilitant grandement la maintenance des appareillages et faisant prendre conscience aux utilisateurs de la notion de sécurité. Tous les possesseurs d'installations nécessitant un fonctionnement permanent, trouveront de gros avantages à cette innovationpoemettant d'éviter les habituelles permanences L'appareil est adaptable à toutes puissances des compteurs, en courants mono ou triphasés REVENDICATIONS 1 Appareil automatique de sécurité,permettant d'assurer, dans des conditions optimales, le maintient d'une installation électrique sous tension; caractérisé en ce que: lors de chaque interruption dans l'alimentation du circuit irterne par disjonction du différentiel: -il teste si la cause est interne ou externe -si la cause est interne, il en précise l'origine et interdit le réarmement -si la cause est externe, il assure le réarmement dès le retour du courant sur le réseau. 2 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les tests de sécu rité précisent la cause interne de la disjonction. 3 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'appareil lage électrique n'est alimenté que dans le cas de panne, justifiant ou non son réarmement. 4 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'appareil introduit, auprès de l'utilisateur la notion de sécurité et le souci de mainte nance en indiquant: "surconsommation" (test 23) ou"fuites trop importantes"(test 24) imposant une révision de l'installation. 5 Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le signal prélevé par le capteur est amplifié électroniquement et permet à une batterie d'accu mulateurs, d'alimenter un système électrommécanique de réarmement. 6 Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par le fait que l'élément de réarmement automatique est escamotable et autorise le réarmement manuel.