On sait que la législation des Etablissements recevant du public comporte plusieurs décrets et arrêtées de sécurité visant à empêcher, en cas de sinistre, les personnes se trouvant à l'intérieur de tels locaux de tomber dans l'obscurité; il est notamment fait obligation à ces Stablissements d'être pourvus d'un éclairage de sécurité alimenté par batteries et se substituant automatiquement à l'clairage normal par secteur lorsqu'il est défaillant. Il a donc été créé des circuits de secours souvent appelés blocs autonomes de sécurité; il est à remarquer que les prescriptions règlementaires relatives à cea blocs prévoient une commande de mise à l'état de repos destinée à éviter que les batteries de ces blocs ne se déchargent pas sans objet, lorsqu'il y a interruption volontaire de la tension secteur à la fermeture provisoire des locaux concernés ou pour toute autre cause de service; s'il est fait appel à la télécomande pour ordonner la mise au repos, elle doit outre conçue de manière à ce qu'elle ne puisse être mise hors service par court-circuit, rupture ou mise à la terre de la ligne utilisée pour la nntmende. Ainsi on doit considérer que les Spécialistes chargés de la mise au point des textes préventifs y ont apporté le plus grand soin et ont veillé & ce que le matériel utilisé soit de la plus haute qualité. Pourtant en dépit de la précision et de la perfection de ces blocs autonomes de sécurité, ils peuvent encore Outre mis en défaut dans divers cas qui ne sont nullement exceptionnels, et tels que les trois suivants s - A la suite d'un incident technique quelconque, il y a disjonction du secteur dans des locaux publics et mise en service de l'éclairage de sécurité, ce qui permet l'évacuation normale des personnes se trouvant dans les lieux.Après réapparition de la tension secteur, ai l'interruption a été d'une certaine durée, les locaux ne devraient être rouverts au public qu'après recharge des batteries assurant 11 éclairage de sécurité (délai de 24 h fixé par les prescriptions) Cette condition est malheureusement peu ou pas observée par les Responsables des locaux, en sorte que si un sinistre surgit peu après la réouverture des lieux, l'éclairage de sécurité risque de faire défaut. - Certains locaux publics restent alimentés par la tension secteur la nuit ou les jours de fermeture pour des raisons particu liBres; si au cours d'une période de fermeture, il y a interruption d'assez longue durée de la tension secteur, et l'éclairage de sécurité est mis en service inutilement avec décharge des batteries d'alimentation. Lors de l'ouverture des locaux, l'éclairage de sécurité n' est donc plus disponible pendant un certain temps avec les risques que cela présente. Il peut évidemment y être obvié par intervention manuelle lors de la coupure secteur, mais celà est contraire à l'automatisme dans la sécurité. - Pour les ascenseurs et les monte-charges accompagnables, locaux essentiellement mobiles, lors d'une interruption volontaire de la tension secteur du circuit général, l'envoi par télécommande d'une impulsion de mise au repos des blocs autonomes de sécurité depuis un poste central n'est pratiquement pas réalisable; cela en raison de la pose d'un réseau spécial de fils et câbles soulevant divers problèmes techniques et correspondant à une réalisation très coûteuses la mise au repos individuelle et manuelle des blocs autonomes de sécurité n'est également pas envisageable vu les servitudes imposées et les conséquences de négligences possibles. L'éclairage de sécurité dans les ascenseurs et monte-charges peut donc ne pas être assurée & certains moments. On est ainsi amené A penser que de telles circonstances ont semblé imparables aux Spécialistes des règlements de sécurité, en dehors des précautions manuelles incombant aux responsables sur place, ce qui de toute façon n'exclut pas les risques dds à des négligences souvent inévitables du personnel. La présente invention a pour but de faire face à toutes ces éventualités, et celà de façon automatique ne se trouvant pas sous la dépendance humaine. Elle a pour objet une installation d'éclairage de sécurité pour établissements recevant du public caractérisée oe ce qu'elle omporte deux groupes indépendants de batteries bronchés sur le même circuit de charge et assurant alternativement, à chaque coupure de tension secteur, l'alimentation de l'éclairage de sécurité, avec des moyens contrôlant l'alternance et Constitués d'interrup- teurs, de condensateurs et de résistances. Suivant une première variante de l'invention, chaque groupe de batteries est connecté de manière à pouvoir alimenter les deux bobines d'un relais bistable contrôlé par ce groupe et normalement au repos, en sorte que lors d'une coupure du secteur, l'un des groupe assure l'6clairage de sécurité et l'alimentation de la première bobine de son relais bistable en chargeant un condensateur vide interposé dans le circuit et en faisant basculer au travail le dit relais bistable, qui en cette position produit par l'un de ses contacts la décharge sur une résistance du condensateur chargé interposé entre le second groupe de batteries et son relais bistable au repos, tandis qu'au moment de la remise sous tension du secteur, le premier groupe de batteries alimentera la seconde bobine de son relais bistable pour ramener celui-ci à sa position de repos, le second groupe de batteries étant alors chargé selon le même processus d'assurer l'éclairage de sécurité en cas de nouvelle coupure de la tension secteur, et ainsi de suite en alternance. Suivant une autre variante de l'invention, l'alternance est contrée par un télérupteur dont la bobine reçoit la tension secteur avec temporisation par condensateur et résistance en parallèle, chaque remise sous tension après coupure produisant alternativement la commutation au repos ou au travail du dit télérupteur, le contact repos étant connecté à l'un des groupes de batteries et le contact travail à l'autre groupe, en sorte que lors de coupures successives l'éclairage de sécurité sera assuré par l'un des groupes de batteries alternativement. Suivant encore une variante de l'invention, les moyens de con tr8le de l'alternance comportent un relais bistable dont, lors d'une coupure du secteur, l'une des bobines est alimentée à travers un condensateur par un premier groupe de batteries chargé à ce moment d'assurer l'éclairage de sécurité, le dit condensateur en fin de charge faisant basculer le relais par coupure de l'ali- mentation, le basculement ouvrant le court-circuit de décharge de ce-condensateur et fermant celui d'un autre condensateur lié au second groupe de batteries, cet autre condensateur étant mis en décharge par le retour de la tension secteur pour permettre l'alimentation de l'éclairage de sécurité et de la seconde bobine du relais par la seconde batterie en cas de nouvelle coupure du secteur, et ainsi de suite selon l'alternance. Enfin suivant encore une variante de l'invention, les moyens de contrôle de l'alternance comportent un relais bistable qui, lors d'une coupure du secteur, bascule par décharge dans l'une de ses deux bobines d'un premier condensateur qui a été chargé par la tension redressée du secteur, le basculement provoquant l'ouverture du circuit de charge de ce premier condensateur enfermant celui d'un second condensateur qui se chargera lors du retour de la tension secteur pour se décharger dans la seconde bobine du relais bistable en cas de nouvelle coupure, et ainsi de suite selon l'alternance. Ces diverses variantes de réalisation de l'invention seront détaillées et bien comprises au cours de l'exposé qui suit se référant au dessin ci-annexé sur lequel La figure 1 est le schéma d'une installation d'éclairage de sécurité selon l'invention à deux groupes de batteries avec con traie de l'alternance par un relais bistable connecté sur chaque groupe. La figure 2 est le schéma d'une-installation d'éclairage de sécurité selon l'invention à deux groupes de batteries avec contre de l'alternance à partir d'un télérupteur. La figure 3 est le schéma d'une installation d'éclairage de sécurité selon l'invention à deux groupes de batteries avec contrôle de l'alternance par un seul relais bistable, chaque bobine de ce relais étant alimenté par un seul et même groupe lorsque ce groupe remplace le secteur défaillant. La figure 4 est le schéma d'une installation d'éclairage de sécurité selon l'invention à deux groupes de batteries avec contrôle de l'alternance par un seul relais bistable, chaque bobine de ce relais pouvant être alimentée par la décharge d'un condensateur lors d'une coupure du secteur, chacun des deux condensateurs étant toujours chargé par le même groupe de batteries. La figure 5 est le schéma de la transformation d'un bloc autonome connu de sécurité en installation d'éclairage de sécurité selon l'invention par raccordement du montage à deux groupes de batteries et à télérupteur selon la figure 2. Sur la figure 1, on voit en RT1 et RT2 les deux relais bistables auxquels correspondent respectivement les deux condensateurs C1 et C2; les deux groupes de batteries sont désignés respectivement par G1 et G2, et leur charge est assurée par un transformateur 220/12 V avec pont P de redressement de la tension; L schéma- tise l'éclairage de sécurité. Le jeu de l'alternance sera précisé en résumant les deux états possibles des circuits, d'une part lors de la présence du secteur, et d'autre part lors de la coupure de ce secteur. a) La tension secteur est présente RT 4 au travail RT 1 au repos RT 2 au repos C1 chargé C3 chargé C2 vide C4 chargé RT 3 hors tension, les contacts 4 T de RT 1 et RT 2 étant ouverts. b) Il y a coupure du secteur G 2 à & travers C 2 qui se charge par le contact 3 R de RT 4, alimente la bobine 1 de RT 2 qui bascule en position travail. RT 3 est alors alimenté par G 2 à travers le contact 4 T de RT 2. C 1 se décharge à travers R 1 par le contact 3 T de RT 2. C 4 se décharge à travers R 6 par le contact 1 T de RT 2. Le contact 2 R de RT 2 ouvert n'alimente plus le point froid de B 1 de RT 1 empêchant son éventuel basculement. c) La tension secteur est rétablie. Le contact 4 T de RT 4 alimente B 2 de RT 2 à partir de G 2 à travers C 4 qui se charge RT 2 bascule en position repos coupant l'alimentation de RT 3, ouvrant le court-circuit de C 1 et de C 4. RT 4 au travail RT 1 au repos RT 2 au repos C 1 vide C 3 chargé C 2 chargé C 4 chargé RT 3 hors tension les contacts 4 T de RT 1 et RT 2 étant ouverts. d) I1 y a nouvelle coupure du secteur G 1 à travers C 1 qui se charge par le contact 3R de RT 4, alimente la bobine 1 de RT 1 qui bascule en position travail RT 3 est alimenté par G 1 à travers le contact 4T de RT 1 C 2 se décharge à travers R 2 par le contact 3 T de RT 1 C 3 se décharge à travers R 5 par le contact 1 T de RT 1 Le contact 2 R de RT 1 ouvert n'alimente plus le point froid de B 1 de RT 2 empêchant son éventuel basculement. Dans le circuit de charge, il est prévu deux diodes D I et D 2 pour empêcher le transfert d'un groupe de batteries dans l'autre en l'absence du courant secteur. Dans le cas de la figure 2, ou RT 2 désigne le télérupteur avec temporisation par C 1 et R 2, le fonctionnement alterné à lieu comme suit a) La tension secteur est présente. Le télérupteur est commuté sur G 1. RT 3 est au repos, son alimentation passant par le contact repos de RT 1 qui est au travail en présence de la tension secteur. L'éclairage de sécurité n'est pas en service. b) I1 y a coupure du secteur Le télérupteur reste en l'état commuté sur G 1. RT 1 tombe et ferme par ses contacts repos l'alimentation de la bobine RT 3 qui en collant met en service l'éclairage de sécurité. La bobine de RT 3 étant en 1 V 8 ses contacts s'ouvrant au-dessous de cette tension afin d'éviter la décharge complète du groupe en service. En tombant RT 1 a ouvert le circuit de charge alimentant le point froid de G 1 et G 2 afin d'empocher que la tension d'un groupe passe dans l'autre à travers les diodes R 1 et un voyant V. c) La tension secteur est rétablie RT 1 au travail coupe l'alimentation de la bobine RT 3 qui tombe et met hors service l'éclairage de sécurité. La bobine de RT 2 reçoit la tension temporisée par C 1 et R 2 et change l'état de RT 2 en le commutant sur G 2. Lors de la coupure secteur suivante, l'éclairage de sécurité sera alors assuré par G 2. La temporisation C 1 - R 2 a pour but de ne pas laisser la bobine du télérupteur sous tension en permanence lors e la présence du secteur, mais également de ne pas provoquer le ckrurlgement: d'é- tat du télérupteur lors d'interruption fugitive de la tension secteur. La valeur de C 1 permettant de choisir la durée de ces interruptions. La charge de G 1 et G 2 en présence de la tension secteur s'effectue à travers R 1. Un voyant V monté en parallèle signale le bon fonctionnement du circuit de charge et l'état de marche de ou des ampoules L assurant l'éclairage de sécurité en l'absence de la tension secteur, celles-ci étant montées en série sur le circuit alimentant le point froid des groupes de batterie G 1 et G 2. Les diodes D 1 et D 2 empêchent lors de la charge, du fait de la différence de remplissage de G 1 et G 2, un transfert d'un groupe de batteries dans 1 'autre. Dans l'installation selon la figure 3, l'alternance des deux batteries G 1 et G 2 est contrôlée à partir d'un relais bistable R T 1/2, la bobine B 1 ordonnant la mise au travail et B 2 la mise au repos. Le jeu de l'alternance se déroule comme suit : a) La tension secteur est présente RT 4 au travail RT 1/2 en position T Les circuits des batteries alimentant B 1, B 2 et RT 3 sont ouverts. C 1 est en court-circuit par le contact 1 T de RT 1/2 et 4 T de RT 4 et se vide à travers R 1. b) Il y a coupure du secteur La tension de G 1 passe å travers C 1 et par le contact 1 R de RT 4 alimente B 2. RT 1/2 bascule en position R ouvre le court-circuit de C 1 et ferme celui de C 2 qui se videra å travers R 2 par le contact 5 T de RT 4 au retour de la tension secteur. c) La tension secteur est rétablie RT 4 au travail RT V2 reste en l'état en position R C 2 est mis en court-circuit C 1 reste chargé d) I1 y a nouvelle coupure du secteur C 1 chargé ne conduit pas C 2 se charge en alimentant B 1 depuis G 2 et fait basculer RT 1/2 en position T ouvrant le court-circuit de C 2 et fermant celui de C 1 qui se videra à travers R 1 par le contact 4 T de RT 4 au retour de la tension secteur. Les cycles suivant présence secteur/absence secteur se déroulent alternativement. Une teapporisation C 3 - R 3 pour s 1 et R 4 - C 4 pour G 2 est destinée å abeorber l'élévation de tension de G 1 ou G 2 qui se produit lors de leur recharge et pourrait faire conduire fugitivement C 1 ou C 2 pendant leur complément éventuel de charge lors de la coupure secteur. Quant à l'éclairage de sécurité il se trouve contrôlé campe suit : a) Lorsque le secteur est présent RT 4 est au travail RT 1/2 est en position R ou T RT 3 est au repos RT 3 n'est pas alimenté, car la tension de G 1 ou de G 2 passant par les contacts 2 R ou 2 T de RT 1/2 ne lui parvient pas, le contact 2 R de RT 4 étant ouvert. b) Lorsqu'il y a coupure du courant RT 3 est mis sous tension soit du groupe 1 par le contact 2 R de RT 1/2 soit du groupe 2 par le contact 2 T de RT 1/2 l'un ou l'autre passant par le contact 2 R de RT 4. La bobine de RT 3 étant en 1 V 8, ses contacts s'ouvrent au dessous de cette tension afin d'éviter la décharge complète du groupe en service. La charge de G 1 et G 2 en présence secteur s'effectue à travers R 1, les diodes D 1 et D 2 empêchant lors de la charge, -du fait de la différence de remplissage de G 1 et G 2, un transfert d'un groupe dans l'autre. Si dans l'installation de la figure 4, le contrôle de l'alternance reste opéré par un relais bistable RT 1/2, l'actionnement de celui-ci est produit par décharge de condensateurs C 1 et C 2, et l'alternance se résule comme suit a) La tension secteur est présente : RT 4 est au travail RT 1/2 est en position T C 1 est. chargé par la tension secteur redressée en 12 V & travers les contacts 5 T de RT 4 et 3 T de RT 1/2. C 2 ne se charge pas, le contact 1 R de RT 1/2 étant ouvert. b) I1 y a coupure du secteur RT 4 est au repos RT 1/2 en position T C 1 se vide dans la bobine B 2 de RT 1/2 à travers les contacts 3 T de RT 1/2 et 5 R de RT 4. B 2 sous tension fait basculer les contacts de RT 1/2 en R et ouvre le contact 3 T de RT 1/2 - B 2 est alors mis hors tension les contacts de RT 1/2 restent en l'état R, préparant par C 2 un nouveau cycle à la remise sous tension secteur. L'éclairage de sécurité est contrôlé comme suit a) Lorsque le secteur est présent RT 4 est au travail RT 1/2 est en position R ou T RT 3 est au repos RT 3 n'est pas alimenté car la tension de G 1 ou de G 2 passant par les contacts 2 R ou 2 T de RT 1/2 ne lui parvient pas, le contact 4 R de RT 4 Butant ouvert. b) En coupure du secteur RT 3 est mis sous tension soit du groupe G 1 par le contact 2 R de RT 1/2 soit in groupe G 2 par le contact 2 T de RT 1/2 l'un ou l'autre passant par le contact 4 R de RT 4. La bobine de RT 3 étant en 1 V 8, ses contacts s'ouvriront au dessous de cette tension afin d'éviter la décharge complète du groupe en service. La charge de G 1 et G 2 en présence secteur s'effectue å travers R 1 par les contacts 1 T et 3 T de RT 4. Les diodes D 1 et D 2 empêchent lors de la charge, du fait de la différence de remplissage de G 1 et G 2, un transfert d'un groupe dans l'autre. Un dernier point important de la présente invention se trouve dans le fait que les blocs autonomes de sécurité actuellement homologués et cnmmercialisés peuvent titre adaptés à l'alimenta- tion alternée par deux groupes de batteries, et cella sans modifier leur conformité aux prescriptions réglementaires. A simple titre d'exemple, la figure 5 est le schéma d'un bloc autonome homologué 30 Lumens non permanent adapté pour être alimenté par deux groupes de batteries G 1 G 2 dont 1 'alternance est contrlée par télérupteur RT 2, conformément au schéma de la figure 2. La partie de la figure 5 se trouvant à gauche des bornes E 1 E 2 est le diagramme intégral des circuits d'un bloc autonome connu 30 Lumens; seule la batterie, qui normalement est branchée aux bornes E 1 E 2 est absente. Elle a été remplacée sur la partie droite de la figure par le schéma de la figure 2, dont on a simplement supprimé les éléments déjà présents ou équivalents existant dans le bloc autonome, savoir organes de charge et circuit d'allumage des lampes de secours (L I L 2). Dans le cas des cabines d'ascenseurs ou des monte-charges accompagnables, la mise en application de l'invention est parti culierement intéressante, étant donné que le flux lumineux minimum antipanique, pour des espaces aussi limités, ne nécessite qu'une faible consommation d'énergie. Même si l'un des groupes de batteries a été déchargé pendant la fermeture des locaux, il suffira de peu d'heures de recharge pour que l'installation de sécurité puisse assurer sans faiblir l'éclairage de secours pour deux interruptzons prolongées de la tension secteur dans une me-me journée. Enfin l'invention peut permettre d'autres applications non règlementées à ce jour, mais pouvant présenter par leur adoption des avantages commerciaux étayés par l'intért moral et humain que constitue un éclairage de secours dont le but est, rappelonsle, la sauvegarde des personnes. RBVEiDICATIONS 1 - Installation d'éclairage de sécurité pour établissements recevant du public caractérisée en ce qu'elle comporte deux groupes indépendants de batteries branchés sur le me-me circuit de charge et assurant alternativement, à chaque coupure de tension secteur, l'alimentation de l'éclairage de sécurité, avec des moyens contrôlant l'alternance et constitués d'interrupteurs, de condensateurs et de résistances. 2 - Installation suivant la revendication 1 caractérisée en ce que chaque groupe de batteries est connecté de manière à pouvoir alimenter les deux bobines d'un relais bistable commandé par ce groupe et normalement au repos, en sorte que lors d'une coupure du secteur, l'un des groupes assure l'éclairage de sécurité et l'alimentation de la première bobine de son relais bistable en chargeant un condensateur vide interposé dans le circuit et en faisant basculer au travail le dit relais bistable, qui en cette position produit par l'un de ses contacts la décharge sur une résistance du condensateur chargé interposé entre le second groupe de batteries et son relais bistable au repos, tandis qu'au moment de la remise sous tension du secteur, le premier groupe de batteries alimentera la seconde bobine de son relais bistable pour ramener celui-ci a sa position de repos, le second groupe de batteries étant alors chargé selon le mOrne processus d'assurer l'Oclai- rage de sécurité en cas de nouvelle coupure de la tension secteur, et ainsi de suite en alternance. 3 - Installation suivant la revendication 1 caractériséeep ce que l'alternance est contr8lée par un télérupteur dont la bobine reçoit la tension secteur avec temporisation par condensateur et résistance en parallèle, chaque remise sous tension après coupure produisant alternativement la commutation au repos ou au travail du dit télérupteur, le contact repos étant connecté à l'un des groupes de batteries et le contact travail à l'autre groupe, en sorte que lors des coupures successives l'éclairage de sécurité sera assuré par l'un des groupes de batteries alternativement. 4 - Installation suivant la revendication 1 caractérisée en ce que les moyens de contrôle comportent un relais bistable dont, lors d'une coupure du secteur, l'une des bobines est alimentée à travers un condensateur par un premier groupe de batteries chargé ce moment d'assurer l'éclairage de sécurité, le dit conden sateur en fin de charge faisant basculer le relais par coupure de l'alimentation, le basculement ouvrant le court-circuit de décharge de ce condensateur et fermant celui d'un autre condensateur lié au second groupe de batteries, cet autre condensateur étant mis en décharge par le retour de la tension secteur pour permettre l'alimentation de l'éclairage de sécurité et de la seconde bobine du relais par la seconde batterie en gas de nouvelle coupure du courant, et ainsi de suite selon l'alternance. 5 - Installation selon la revendication 1 caractérisée en ce que les moyens de contrôle de l'alternance comportent un relais bistable qui, lors d'une coupure du secteur, bascule par décharge dans l'une de ses deux bobines d'un premier condensateur qui a été chargé par la tension redresse du secteur, le basculement provoquant l'ouverture du circuit de charge de ce condensateur en fermant celui d'un second condensateur qui se chargera lors du retour de la tension secteur pour se décharger dans la seconde bobine du relais bistable en cas de nouvelle coupure, et ainsi de suite selon l'alternance. 6 - Installation suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisée en ce que les deux groupes de batteries sont protégés par des diodes contre des échanges de courant lors d'un état inégal de charge de ces deux groupes. 7 - Installation suivant la revendication 3 caractérisée en ce que la charge de l'un ou l'autre des groupes des batteries se fait à travers une même résistance aux bornes de laquelle est monté un voyant contrôlant le passage du courant de charge, ou l'allumage des lampes de secours en l'absence de la tension secteur. 8 - Installation suivant la revendication 3 caractérisée en ce que en cas d'interruption fugitive de la tension secteur, la temporisation empêche toute commutation prématurée du télérupteur. 9 - Installation suivant la revendication 4 caractérisée en ce qu'il est prévu une temporisation par condensateur et résistance en série sur chaque groupe de batteries pour absorber l'élévation de tension produite lors de leur recharge. 10 - Installation suivant l'une des revendications 4 et 5 caractérisée en ce que le circuit de contrôle de l'alternance comporte un interrupteur électromagnétique alimenté par la tension secteur transformée et redressée et dont les contacts repos-travail coopèrent avec le relais bistable pour contrôler l'alternance des charges et décharges des deux condensateurs interposés entre groupes de batteries et bobines du relais bistable. 11 - Installation suivant les revendications 5 et 10 caracterisée en ce que les contacts repos-travail de l'interrupteur électromagnétique contrôlent également la charge de 1'un ou 1'au- tre des groupes de batteries à travers une même résistance. 12 - Installation suivant la revendication 1 caractérisée en ce qu'elle est réalisée à partir d'un bloc autonome homologué de sécurité par remplacement de la batterie de ce bloc par un montage suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, et en particulier suivant la revendication 3, après suppression des organes de charge et du circuit proprement dit d'allumage des lampes de secours déjà existant dans le bloc autonome.