L'invention se rapporte a un ensemble de commande de la puissance de chauffe et de régulation des températures pour chauffage électrique. Cet ensemble est particulièrement prévu pour chauffage électrique à fluide caloporteur notamment pour un chauffage central comprenant une chaufferie du type compact, de dimensions réduites réunissant dans un faible volume l'en- semble des organes constitutifs d'une chaufferie préfabriquée, transportable et portative pouvant être installée, accrochée, suspendue, posée etc... Dans les installations de chauffage avec radiateurs, convecteurs, planchers chauffants, aérothermes etc... la commande de la chauffe au fuel, gaz ou charbon, et la régulation s'effectuent par des organes classiques tels que thermostat d'ambiance, régulation en fonction de la température extérieure, thermostat sur départ de fluide ou air, régulation sur température de fluide ou air etc... contacteurs etc... Ces organes de régulation commandent directement la puissance de chauffe ou agissent par l'intermédiaire de vannes mélangeuses et, dans tous les cas, ces appareils de régulation sont destinés à faire varier les températures. Dans le cas du chauffage électrique équipant les installations de chauffage en radiateurs, convecteurs, planchers chauffants, aérothermes etc... les mêmes appareils de régulation peuvent être utilisés. I1 existe des installations de chauffage central à énergie électrique de différentes puissances puisqu'elles couvrent une large gamme s'étendant du chauffage central pour maisons individuelles jusqu'au chauffage collectif de grands immeubles, de bureaux, locaux commerciaux, ateliers etc..., ainsi que de nombreuses applications industrielles et diverses. Dans le cas du chauffage central électrique pour maisons individuelles, seules de petites ou moyennes puissances sont en jeu (de 5 à 30 Kw) et de ce fait, on n'utilise qu'un nombre réduit de résistances chauffantes limité généralement à trois. Les résistances de ces petites chaudières sont reliées au réseau par l'intermédiaire d'un contacteur général, d'un boitier de commande connecté d'une part à un ou plusieurs détecteurs thermosensibles et d'autre part aux résistances chauffantes à travers des organes de commutation. Par le biais de ces organes, on réalise une ou plusieurs allures réduites mises en fonction par commande manuelle extérieure mais dans chaque régime de fonctionnement, et en particulier, dans le régime maximum, la régulation agit en tout ou rien par mise en service ou hors service de l'ensemble des résistances. Ces chaudières présentent le défaut d'une régulation peu précise occasionnant des pertes supplémentaires en énergie dûes à des mises en route à puissance totale c'est-àdire non fractionnée. Dans le cas de puissances plus élevées, cas du chauffage central électrique pour habitations collectives par fluide caloporteur, on revient à la conception classique appliquée au fueh charbon ou gaz c'est-à-d8re, avec pompe ou circulateur et vanne mélangeuse sur le circuit de distribution, et une deuxieme pompe ou circulateur (dite pompe de recyclage) sur le circuit intérieur de la chaudière pour éviter tout dommage suite à i:a grande énergie mise en jeu d'un seul coup à chaque demande d'énergie fournie par la mise en service de l'ensemble des résistances. Cette solution présente l'inconvénient d'une complexité excessive entraînant des coûts élevés et un encombrement important. La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités en modifiant complètement la régulation des températures et la commande de la puissance de chauffe d'un chauffage électrique aussi bien dans sa structure que dans son fonctionnement et ceci notamment dans le cadre des chaufferies compactes de petites dimensions. A cet effet, l'invention se rapporte à un ensemble de commande des résistances chauffantes et de la régulation des températures du fluide caloporteur prévu en particulier pour chaufferies de chauffage central à énergie électrique de petites dimensions, rassemblant sous un volume très réduit l'en- semble des organes constitutifs d'une telle chaufferie, ensemble caractérisé parla combinaison d'un ou plusieurs détecteurs thermosensibles agissant sur un régulateur qui commande à travers un thermostat limiteur, un programmateur qui met en ou hors fonc tion les résistances chauffantes, chaque résistance étant commandée directement et individuellement et correspondant à plusieurs résistances par phase de l'alimentation générale pour obtenir ainsi une régulation précise par mise en ou hors fonction d'une seule résistance chauffante à la fois. Cette nouvelle réalisation de la commande des résistances chauffantes et de la régulation des températures, présente un bon nombre d'avantages - régulation précise - économie d'énergie - simplicité de construction - fiabilité - abaissement du prix de revient - encombrement réduit, et autres. L'invention sera bien comprise en se rapportant à la description qui suit accompagnée de la seule figure dans laquelle sont représentés de façon schématique les différents organes constitutifs de l'ensemble de régulation et de commande en puissance d'éléments chauffants d'un chauffage central à énergie électrique selon l'invention. On décrira tout d'abord les différents organes constitutifs avant de passer à l'explication de leur fonctionnement L'invention se compose de l'agencement en combinaison de différents organes de détection, de régulation, de commande, d'alimentation, et de sécurité. On examinera tout d'abord le circuit de régulation et de commande et ensuite les circuits de sécurité et d'alimentation. Il se compose d'une sonde extérieure 1 reliée à un régulateur 2, par exemple à horloge, qui agit sur un programmateur 3 à travers un thermostat limiteur 4. Le régulateur reçoit en outre des informations d'une sonde de départ 5 qui est en fait, un deuxième détecteur. La sonde de départ et le thermostat limiteur sont fixés sur la conduite de départ du fluide caloporteur en provenance d'une enceinte de chauffe 6 comportant un certain nombre de résistances chauffantes 7 disposées en groupes tels que 8. Le programmateur 3 se compose d'un moteur à double sens de rotation 9, pouvant être du type pas à pas, entrai nant à travers un réducteur lO un arbre 11 à cames réglables 12. Ce moteur pouvant s'arrêter à toute position intermédiaire. Les cames commandent l'ouverture ou la fermeture de rupteurs tels que 13 reliés électriquement chacun à une seule et même résistance, par une seule phase. Cette régulation s'applique à toutes les formes de corps de chauffe. Par exemple dans le cas de corps de chauffe compartimentés, l'ordre de succession pourrait être tel que deux commandes consécutives n'agissent pas sur des résistances du même groupe, c'est-à-dire comprises dans le même canal de chauffe. I1 va de soi, que chaque came commande un rupteur distinct. Un ou plusieurs borniers pour cablage électrique et un chassis supportent l'ensemble du programmateur décrit ci-dessus. Un thermostat de sécurité 14 et différents circuits d'alimentation et de protection complètent l'ensemble. Le thermostat de sécurité est fixe sur la conduite de départ en aval du thermostat limiteur 4 et de la sonde de départ après la pompe 15 pouvant dans certains cas être remplacée par un ventilateur, cas du chauffage direct de l'air (aérotherme). I1 est relié électriquement à la commande d'ouverture 16 de l'interrupteur général 17, pouvant être remplacé par un disjoncteur, avec sa commande d'ouverture, alimentant d'une part le programmateur 3 à travers un disjoncteur 18, et d'autre part la pompe 15 à travers un discontacteur 19. Un deuxième disjoncteur 20 branché en aval de l'interrupteur 17 alimente le régulateur 2 et commande d'une part le circuit du discontacteur 19 relié à la pompe 15, et d'autre part la commande d'ouverture 16 de l'interrupteur géne- ral 17 à travers le discontacteur 19. On verra ci-après que dans une version préférée de l'invention, un disjoncteur 18 est installé pour chaque groupe de résistances. En 21, se trouve un interrupteur général extérieur à l'installation. Dans le cas d'un interrupteur général à dis joncteur on peut se dispenser du ou des disjoncteurs 18, si ce général assure une protection suffisante des résistances et des rupteurs. Les masses sont reliées à la terrez On distribue le neutre aux résistances. On constate donc une protection électrique maximale permettant d'éviter toute détérioration. Cet ensemble décrit et représenté schématiquement sur la figure unique assure la fonction de régulation en température du fluide et la commande de la puissance de chauf fe en ajustant la quantité de chaleur fournie strictement aux besoins calorifiques et ceci dans des conditions de technicité, de confort et d'économie idéale, et aux heures voulues. Dans le système dont il est question, quatre appareils composent la régulation et la commande de la puissance de chauffe - des détecteurs, chargés de la détection des températures - un régulateur, qui transforme les informa tions en provenance du ou des détecteurs, en une information capable d'actionner un organe dans le sens voulu et avec l'ampli tude requise - un thermostat limiteur, associé au régula teur qui intervient au-dessus de la valeur qui lui est fixée - un programmateur, destiné à la mise en ou hors fonction de chaque résistance chauf fante. Le programmateur est commandé par le régulateur et le thermostat limiteur. Le régulateur et le ou !les détecteurs, dans certains cas, constituent le même appareil (par exemple : thermostat d'ambiance). Le choix du mode de régulation est guidé par la nature du chauffage à fournir et l'importance des in-stallations. Nous décrivons ci-dessous, le fonctionnement et la composition succints du programmateur : - le régulateur de température, selon les informations du ou des détecteurs, agit sur le moteur du program mateur dont la vitesse de l'arbre à cames est réglée plus ou moins rapide, suivant le type de régulation utilisée, en fonction du résultat recherché et suivant le fractionnement de la puissance. - le moteur du programmateur est à double sens de rotation et peut s'arrêter à toute position intermédiaire. I1 est commandé par le régulateur qui le fait aller dans un sens ou dans l'autre ou le stabilise suivant que les températures doivent être élevées ou abaissées ou stabilisées, afin d'obtenir les résultats recherchés, qu'il s'agisse de maintenir une température à l'intérieur de locaux, ou une température de fluide ou d'air. Un réducteur placé entre le moteur et l'arbre à cames permet à ce dernier de tourner à la vitesse désirée suivant le type de régulateur choisi ou le fractionnement de la puissance. - les cames sont réglables et elles enclenchent ou déclenchent, suivant le sens de rotation, les contacts des rupteurs les uns à la suite des autres. L'on a donc une came par rupteur ou minirupteur. - chaque rupteur, appelé aussi minirupteur selon sa dimension met en ou hors fonction directement (sans passage par un appareil intermédiaire) une résistance. En effet, il faut bien noter que l'ensemble dont il est question ci-dessus ne comporte aucun contacteur, les rupteurs ou minirupteurs du programmateur remplaçant ces organes. Quand un régulateur et/ou un détecteur n'est pas-limité dans le sens de la montée des températures, un thermostat limiteur est installé pour limiter les effets de ces appareils. Un thermostat de sécurité complète le sys tème. I1 coupe imperativement, au-dessus de la valeur qui lui est fixée, l'alimentation générale de fonctionnement. Cette combinaison d'appareils ne peut être employée en chauffage électrique que si les résistances chauffantes sont elles-mêmes adaptées au système, c'est-à-dire que leur nombre et leur puissance unitaire sont aussi pris en considération pour satisfaire à l'intégration du système, à savoir l'interdépendance de la commande directe de chaque résistance électrique, de leur puissance unitaire représentant une fraction de la puissance totale, de la régulation des températures et de la sécurité. Le fractionnement de la puissance totale de chauffe est illimité. Dans la pratique, il peut être égal à trois pour cent et même en-dessous. Il est seulement conseillé de ne pas le porter au-dessus de dix pour cent, ceci pour éviter des amplitudes de températures trop importantes. En effet, on commute par tout ou rien en principe qu'une seule résistance chauffante à la fois, c'est-adire une faible fraction de la puissance totale. On procède ainsi par rEajustements continus et minimes en température, ce qui permet de réaliser une régulation par modulation à faible écart d'amplitude, et ainsi gagner en souplesse, en précision et en économie d'énergie. Quand le fractionnement de la puissance totale est très important, plusieurs programmateurs fonctionnant les uns à la suite des autres, sont nécessaires pour commander des résistances dont le nombre dépasse la capacité du programmateur. Cet ensemble peut être employé pour tous chauffages avec tous les fluides, et avec l'air. On examinera maintenant le fonctionnement d'ensemble. Le programmateur 3 est arrêté. Le pont de mesure (par exemple Pont de Weathstone), élément du régulateur 2 est en équilibre. La température extérieure baisse. La sonde extérieure, détecteur 1 transmet cette information au régulateur 2 ce qui déséquilibre le pont de mesure. Le régulateur 2 à partir de l'écart mesuré par son pont de mesure, élabore un ordre qui actionne le programmateur dans le sens de la montée des températures. Les résistances chauffantes sont alors mises en fonction les unes à la suite des autres. La sonde de départ 5, détecteur placé dans le fluide ou l'air caloporteur à la sortie du corps de chauffe 6, constate l'augmentation de température et la transmet au régulateur 2. L'écart mesuré par le pont diminue, lorsqu'il devient nul, le régulateur donne un ordre d'arrêt au programmateur. Un nouvel équilibre est établi. Mais il peut se faire que par l'inertie du système la température de départ du fluide monte encore un peu. L'information est transmise par la sonde de départ au régulateur qui, enregistrant un écart dans l'autre sens, donne un ordre de marche arrière au programmateur mettant hors service une ou plusieurs résistances, et rétablissant ainsi rapidement un nouvel équilibre. Dans la réalité, les variations de température extérieures sont suffisamment lentes pour que l'ensemble de régulation agisse directement sans oscillation avant la position d'équilibre, la vitesse du programmateur étant règlée à cet effet. On comprend ainsi, que la régulation s'avère très précise. I1 faut noter que la sonde extérieure (détecteur 1) dont il est question agit en fonction des températures extérieures, mais qu'il peut être installé d'autres sondes réagissant au vent, au soleil, à l'humidité etc... et être intégrées au système, notamment par l'intermédiaire du régulateur qui enregistrera alors plusieurs effets. En cas de baisse de température, le processus de fonctionnement inverse se produit jusqu'à l'équilibre du pont de mesure. Un cas particulier peut se produire en cours de fonctionnement. Avant de le décrire, on rappelera qu'il existe plusieurs résistances sur une même phase. extérieurIemaginons que, suite à une très légere baisse de température, a régulation demande une puissance légèrement supérieure, le programmateur tourne et branche une résistance, la température de départ du fluide augmente et dépasse la température qui correspond à l'équilibre. Le régulateur va alors donner un ordre en sens contraire, le programmateur va tourner en arrière et débrancher la résistance. La tmtErature départ va baisser et descendre en-dessous de la température d'équilibre idéale. Nous sommes revenus au point de départ, le cycle va recommencer et ainsi de suite. Dans ce cas particulier, on se trouvera au point de vue régulation dans une situation de pompage à très faible amplitude autour de la température départ d'équilibre. Mais les oscillations ne seront pas perceptibles au niveau de l'utilisateur, en outre, les circuits sont prévus pour autoriser ce fonctionnement permanent. Ces oscillations se reproduiront d'autant moins souvent et avec des amplitudes de températures pratiquement inéxistantes, que le fractionnement de la puissance totale sera important car, alors le nombre de résistances mises en fonction est plus grand pour le même éventail de températures, ce qui correspond à un ajustement plus fin. Dans le cas d'un fractionnement important de la puissance totale, plusieurs programmateurs seront installes et fonctionneront les uns à la suite des autres. L'action de la régulation est permanente, et la température de départ étant constamment adaptée à la température extérieure, on obtient une régularité parfaite de la température intérieure désirée. I1 convient que la vitesse du programmateur soit adaptée aux caractéristiques du régulateur. Le moteur du programmateur peut être alimenté de deux façons - d'une façon continue, ce qui implique une vitesse suffisamment lente de l'arbre à cames ; pour ce faire, une grande démultiplication sera nécessaire. - d'une façon discontinue, par petites impulsions données par le régulateur, entrecoupées de temps de repos importants, ce qui fait que pour la même vitesse moyenne résultante, l'arbre à cames tournera plus vite. Il n'est plus nécessaire d'avoir une démultiplication très grande au programmateur pendant les impulsions. Dans ce dernier cas, on dit que la régulation agit d'une façon cyclique. C'est suivant le type de régulateur (ou appareil similaire), agissant de façon "continue" ou de façon "discontinue" que la vitesse de l'arbre à cames sera choisie. Lorsque le corps de chauffe travaille dans la zone de puissance maximum, il peut se faire que suite à une baisse brutale des conditions extérieures, la température de départ du fluide monte au-del de la température maximale que l'on s'était fixée dans l'installation par exemple 90 C. La nécessité de limiter la température de départ à une valeur fixée est nécessaire. On résoud ce problème par l'action d'un thermostat appelé "limiteur" dont le roule sera d'interdire un dépassement de la température fixée qui peut être selon la puissance de l'enxwblede 60 r 90, 110 voire 2500 C. Lorsque la température de départ a tendance à dépasser latempérature fixée, le thermostat limiteur donne un ordre impératif de retour en arrière au programmateur en annulant les ordres du régulateur. Lorsque la température départ baisse en-dessous de la fourchette du thermostat (3 à 60 C, en principe), le thermostat cesse son action et le régulateur "pilote" à nouveau le système jusqu'à ce que les températures dépassent la valeur fixée pour que-le cycle se reproduise. I1 faut noter que l'action du thermostat limiteur peut être réalisée par la sonde de départ (détecteur 5) et le régulateur 2 pour certains appareils. Dans ce cas, le thermostat limiteur est supprimé, mais son action demeure car il n'est plus un appareil seul mais intégré au régulateur. Si accidentellement, la température départ dépas- sait la valeur de réglage du thermostat limiteur, il est prévu un second thermostat dit "de sécurité" 14, qui en déclenchant, coupera impérativement l'alimentation de toutes les résistances, supprimant ainsi tout risque d'accident. Dans ce cas, la remise en route ne pourra être faite que manuellement par un spécialiste qui aura, préalablement, remédié à tout défaut éventuel. De même, un défaut à la pompe entraîne son arrêt et la mise hors tension de toutes les résistances. Le défaut d'origine mécanique ou électrique sur une phase fait fonctionner le relais thermique qui déclenche le discontacteur 19, lequel met la pompe hors tension. Parallèlement, ses contacts se ferment et envoient le courant électrique à la commande d'ouverture de l'interrupteur 17 ou disjoncteur général, qui déclenche et coupe l'alimentation des résistances. Le réarmement manuel de cet interupteur 17 des résistances est nécessaire. Un défaut de régulation, dans le circuit du thermostat limiteur ou du moteur du programmateur entraîne la mise hors tension de tous les organes de l'ensemble. En effet, le disjoncteur 20, appareil magnétothermique, met hors tension tous les circuits de régulation, thermostat limiteur et moteur du programmateur. Parallèlement, il coupe le courant au discontacteur 19 lequel déclenche, ce qui entrain, comme on l'a vu pour un défaut de pompe, la mise hors tension de la pompe et la mise hors tension des résistances. La remise sous tension des circuits doit se faire manuellement en enclenchant dans l'ordre le disjoncteur 20 puis l'interrupteur 17 ceci après réparation de la panne éventuelle. Les résistances chauffantes sont protégées de tous défauts provenant de l'une d'entre elles, de leurs branchements et de leur cablage correspondants par des organes situés en amont du programmateur dont les rupteurs ou minirupteurs se trouvent ainsi également protégés. Le disjoncteur 18 fait partie de ces protections. I1 protege un groupe de résistances et les rupteurs ou minirupteurs correspondants. D'autres protections électriques seront installées en amont de ce disjoncteur 18. Si ces protections sont suffisantes, le ou les disjoncteurs 18 seront supprimés, leur rôle devenant alors inutile. La mise hors service d'un groupe de resistances ou d'une résistance n'influe en rien sur le fonctionnement de l'ensemble ni même sur le chauffage par temps normal seule la signalisation ou un temps très froid peuvent permettre de déceler cette mise hors service. Enfin, il faut mentionner les coupures manuelles qui peuvent intervenir. - une action sur l'un quelconque des disjoncteurs 18 met hors tension les rupteurs du programmateur et les résistances correspondantes. - une action sur l'interrupteur 7 met hors tension toutes les résistances chauffantes et le programmateur 3 sauf son moteur 9. - une action sur le disjoncteur 20 met hors tension tous les organes du système. Pour la remise sous tension, il faudra enclencher successivement le disjoncteur 20 et l'interrupteur 17. - on trouve, en outre, une coupure générale 21 extérieure à l'ensemble. Au point de vue régulation, les appareils peuvent être équipés de régulations de types différents adaptés aux besoins. C'est ainsi qu'avec une régulation d'ambiance par thermostat, les organes 1 - 2 et 5 seront remplacés par un appareil unique ou deux appareils si l'horloge est séparée quand il doit y en avoir une. Par contre, dans tous les cas, nous trouverons nécessairement les organes suivants - un programmateur 3 - une enceinte de chauffe 6 avec ses groupes 8 de résistances 7 - un thermostat limiteur 4 - un thermostat de sécurité 14 - une pompe 15 ou un ventilateur (cas d'un aérotherme) - des protections et des sécurités de l'alimen tation électrique des organes ci-dessus. Toutes les installationsde chauffage à l'electri- cité, peuvent être équipées de cet ensemble, que ces installations soient réalisées avec des radiateurs, des planchers chauffants, des convecteurs, des aérothermes etc... Des applications spéciales pourront être réalisées pour le chauffage des serres, le réchauffage de l'eau sanitaire et des piscines les bains hydro-thérapeutiques, l'éle- vage des animaux, vivariums, aquariums, etc... sans oublier la production de vapeur à partir de fluide thermique régulée par ce système auquel seront intégrés des appareils complémentaires du circuit de vapeur, notamment les pressostats. L'invention décrite ci-dessus s'applique aussi parfaitement aux commandes des puissances de chauffe et à la régulation des températures d'ensembles pour le chauffage ou autres applications industrielles, domestiques ou particulières utilisant des matériaux ou matières chauffées directement par l'énergie électrique. Les organes utilisés possèdent alors les caractéristiques spécifiques à l'usage. Le fluide ou l'air est remplacé par les matériaux ou matière à chauffer. La pompe est supprime. Le ventila teur peut être conservé dans certains cas. cie contact et Par ailleurs, les organes 'de coupure tels que rupteurs dont il s'agit ci-dessus, peuvent être appelés rupteurs, minirupteurs, interrupteurs, inverseurs... sans changer leur fonctionnement ou leurs applications. L'invention a été décrite à titre d'exemple et il est bien entendu, que diverses modifications sont possibles tout en respectant l'invention dans son cadre, notamment remplacer le régulateur par un thermostat d'ambiance ou par un régulateur assurant une température fixe du fluide caloporteur etc..., et autres modifications. REVENDICATIONS 1. Ensemble de commande de résistances chauffantes et de régulation des températures pour appareils et installations de chauffage électrique, prévu pour divers usages et en particulier pour chaufferies à énergie électrique, à fluide caloporteur, de type compact, de dimensions réduites, adaptables à la puissance et à l'usage, réunissant sous un faible volume l'ensemble des organes constitutifs d'une chaufferie préfabriquée, transportable et portative, pouvant être installée, accrochée, suspendue, posee, etc... destinée à équiper en particulier les installations de chauffage central et de réchauffage de l'eau sanitaire pour installations individuelles et col lectives, caractérisé en ce qu'il comporte en combinaison un ou plusieurs détecteurs thermosensibles let5 agissant sur un régulateur 2 qui commande d'une façon continue ou discontinue à travers un thermostat limiteur 4 un programmateur 3 qui met en ou hors fonction les résistances chauffantes, chaque resistance étant commandée directement et individuellement pour obtenir une régulation précise par mise en ou hors fonction d'une seule résistance chauffante à la fois, chacune de ces résistances représentant une faible fraction de la puissance totale de chauffe, et en ce que les divers organes constitutifs de cet ensemble, à savoir détecteurs 1 et 5, régulateur 2, thermostat 4, pompe ou ventilateur 15, résistances chauffantes 7, associées de préférence en groupe 8, programmateur 3, sont protégés par des appareils et organes de sécurité thermiques et électriques. 2. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que le programmateur 3 se compose d'un moteur à double sens de rotation 9, par exemple du type pas à pas, entraînant un réducteur 10, un arbre à cames 11, à cames réglables 12 commandant l'ouverture ou la fermeture de rupteurs tels que 13, et en ce que chaque came commande un rupteur qui est relié électriquement et directement à une seule et même résistance chauffante. 3. Ensemble selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que dans une forme d'éxécution préférée de l'invention deux commandes successives agissent sur les résistances de deux groupes différents et en ce que le programmateur possède la possibilité de s'arrêter à des positions intermédiaires. 4. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que suivant le fractionnement de la puissance totale de chauffe plusieurs programmateurs 3 seront installés quand le nombre de résistances chauffantes dépasse la capacité d'un programmateur. 5. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que les résistances chauffantes sont commandées directement et individuellement par les organes de contact et de coupure du programmateur appelés rupteurs, minirupteurs, microrupteurs, interrupteurs, inverseurs, etc... 6. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'un thermostat de sécurité 14 se trouve fixé sur le conduit de départ du fluide caloporteur, en aval ou en amont du thermostat limiteur 4 et relié à l'organe de commande 16 de l'interrupteur général 17. 7. Ensemble selon les revendications 1 et 6 caractérisé en ce que l'interrupteur général 17 est remplacé par un disjoncteur général. 8. Ensemble selon la revendication I caractérisé en ce que la pompe 15 ou le ventilateur est alimenté à partir de l'interrupteur général 17 à travers un discontacteur 19 relié lui-même à l'organe de commande 16 de l'interrupteur général 17 pour l'arrêt de l'alimentation générale en cas de non fonctionnement de la pompe ou du ventilateur. 9. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que le régulateur 2 et le discontacteur 19 sont alimentés séparément à partir du réseau a travers un disjoncteur séparé 20 branché directement à l'alimentation générale 10. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que les détecteurs 1 et 5 et le régulateur 2 sont remplacés par d'autres appareils de régulation, par exemple thermostats d'ambiance quand il s'agit de réguler des températures de locaux, ou des régulateurs pour maintenir le fluide caloporteur à uné température fixe, par exemple quand il s'agit de réchauffer de l'eau sanitaire1 et d'autres appareils dits de régulation, suivant l'usage. 11. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que les détecteurs 1 et 5 et le régulateur 2 sont remplacés par des appareils ayant des caractéristiques spécifiques à l'usa ge, quand les ensembles sont utilisés pour commander la puissance de chauffe et la régulation des températures sur des matières ou des matériaux, dans ces cas la pompe 15 est supprimée, le ventilateur 15 est maintenu dans certains cas. 12. Ensemble selon la revendication 1 caractérisé en ce que pour des applications particulieres et spéciales, des détecteurs sensibles au vent, au soleil, à l'humidité, sont intégrés à l'ensemble, et en ce que dans le cas de la production de vapeur des pressostats font partie de l'ensemble.