La présente invention concerne un dispositif pour la détermination électrique des énergies thermique cédées par des radiateurs ou prélevées sur une distribution d'eau chaude. L'invention a pour objet un dispositif de détermination électrique des énergies thermiques cédées par des radiateurs et/ou de détermination électrique des énergies thermiques prélevées sur la distribution d'eau chaude, ledit dispositif étant caractérisé par un débitmètre, inséré dans le circuit d'eau et dont un capteur dérive une fréquence de répétition d'impulsions proportionnelle à la vitesse d'écoulement un conformateur convertissant lesdites impulsions en impulsions de durée constantes, qui sont transmises sous forme d'impulsions de commande à inter-. rupteur électronique, qui reçoit en outre une tension de mesure de deux sondes de température, correspondant à la différence de température entre l'aller ou l'eau chaude et le retour ou l'eau froide. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à l'aide de la description détaillée ci-dessous d'un exemple de réalisation et des dessins annexés sur lesquels - la figure 1 représente la réalisation d'un répartiteur des coûts d'eau chaude - la figure 2 représente un détail de réalisation avec un radiateur ; Le dispositif selon la figure 1 comporte un débitmètre 41, un capteur électronique 42 affecté à ce dernier, un conformateur d'impulsions électronique 43 en aval du capteur et dont les impulsions sont transmises à un interrupteur électronique 44, commandé par les impulsions et auquel est en outre appliquée la tension de mesure de deux sondes de température 5, 6 formées par des thermocouples par exemple. La sonde 5 mesure par exemple la température d'aller ou d'eau chaude et la sonde 6 la température de retour ou d'eau froide. Une résistance fixe 47 permet d'insérer le dispositif dans la ligne circulaire 8 du répartiteur de coûts de chauffage précité. Le débititre 41 est réalisé par exemple selon le principe de la bille en circulation, mais il est naturellement possible aussi d'utiliser un débitmetre à hélice. L'eau chaude pénètre tangentiellement dans un tore, faisant ainsi circuler une bille 49 au moins; l'eau sort axialement du tore par une fente interne. La fréquence de rotation f de la bille 49, contenant des composants métalliques, est une mesure de la vitesse d'écoulement de l'eau, saisie à l'aide du capteur 42, réalisé par exemple en détecteur de proximité inductif. Le capteur 42 délivre une fréquence d'impulsions f = a du proportionnelle à la vitesse d'écoulement, la vitesse maximale dt d correspondant à une fréquence d'impulsions maximale f = a(dV) max dt max Le conformateur 43 impose aux impulsions I délivrées par le capteur 42 une durée fixes, liée à la vitesse d'écoulement et par suite à la fréquence d'impulsions maximales par la relation 6 t = l/fmax. Les flancs croissant et décroissant des impulsions I' se confondent à la vitesse d'écoulement maximale. La tension de mesure délivrée par la paire de sonde 5, 6 correspond à la différence de température wT entre l'aller ou l'eau chaude et le retour ou l'eau froide. -Une tension de signal, de valeur moyenne dV dV U = f/fmax,UTh = dt / dt max.b#T apparaît à la sortie de l'interrupteur 44 traitant la tension de mesure et les impulsions de commande. Etant proportionnelle au produit de la vitesse d'écoulement et de la différence de température, U est une mesure du flux thermique. Le traitement ultérieur peut s'effectuer par un convertisseur tension-fréquence 9 et un compteur 11, comme dans le cas de l'installation décrite précédemment, a) à d) représentent sur la figure 1 quatre tensions de signal différentes de l'interrupteur 44. Le diagramme a représente une tension de mesure UThl, cadencée en fonction d'une différence de température dV ssT1 donnée, pour une vitesse d'écoulement donnée (dvt)l.Le diagramme b représente la tension de mesure UThl cadencée avec la même amplitude, mais pour une vitesse d'écoulement supérieure dV Le diagramme c représente Tt2 une tension de mesure UTh2, cadencée en fonction d'une différence de température tS2 plus élevée et pour la vitesse d'écoulement (dV) Le diagramme d dt 1 représente enfin la même tension de mesure UTh2 cadencée pour une vitesse d'écoulement (dV). dt 2. La figure 2 représente partiellement un radiateur 3. Un thermocouple 5 de mesure de la température d'aller et une électronique de pondération 54, constituée par le conformateur d'impulsions 43 et l'interrupteur 44, sont montés sur l'entrée d'eau chaude 53 du débitmètre 41 à capteur 42. Le thermocouple 6 de mesure de la température de retour est monté sur la sortie 55 et relié au thermocouple 5 par un cible de mesure 56. La tension U proportionnelle au flux thermique, apparaît sur la ligne circulaire 8. Le dispositif peut aussi être relié à la ligne circulaire d'un répartiteur de coûts de chauffage, rendant ainsi inutiles une électronique 9 distincte pour le traitement de la tension U et un affichage additionnel Il. RE uEN Di CAT ION Dispositif de détermination électrique des énergies thermiques cédées par des radiateurs et/ou de détermination électrique des énergies thermiques prélevées sur la distribution d'eau chaude, ledit dispositif étant caractérisé par un débitmètre, inséré dans le circuit d'eau et dont un capteur dérive une fréquence de répétition d'impulsions proprotionnelle à la vitesse d'écoulement un conformateur convertissant lesdites impulsions en impulsions de durée constantes, qui sont transmises sous forme d'impulsions de commande à un interrupteur électronique, qui reçoit en outre une tension de mesure de deux sondes de température, correspondant à la différence de température entre l'aller ou l'eau chaude et le retour ou l'eau froide.