L'invention concerne un appareil de chauffage à combustible Du brevet allemand DT PS 719 696 on connait un chauffe-eau à gaz dont la conduite d'évacuation des gaz bru lés est muni d'un clapet d'arret mobile. L'axe de ce clapet est solidaire d'un levier qui agit aussi sur la soupape à gaz du chauffe-eau. Ce levier est relié à la membrane d'un moteur de réglage commandé par le courant d'eau. De tels dispositifs présentent l'inconvénient qu'en dépit du courant d'eau, le clapet d'arrêt reste fermé si le tringlage fonctionne mal, mais que la soupape à gaz s'ouvre. En conséquence, du gaz bru lé ou non brûlé pénètre dans le local où est installé l'appareil, ce qui constitue un grave danger. Du brevet allemand DT-AS 15 51 982 on connait un dispositif de sûreté pour des appareils de chauffage à gaz, caractérisé par ce que le circuit d'un dispositif de sureté d'allumage thermoélectrique, alimenté par une source extérieure, comporte plusieurs résistances variables en fonction de la température. L'une des résistances est exposée aux gaz brûlés au-dessus de l'échangeur de chaleur. En cas de retour de tels gaz, ceux-ci lèchent cette résistance (à coefficient de température positif) de sorte que la résistance du circuit du dispositif de sûreté d'allumage thermoélectrique augmente tellement que la culasse de l'électro-aimant du dispositif de sûreté n'est plus retenue. En conséquence, la soupape principale à gaz est fermée. Ce dispositif comporte l'inconvénient que lorsque l'appareil se trouve au repos, il y a aspiration continue d'air du local à travers la conduite d'évacuation, ce qui crée un courant d'air. La conséquence en est un refroidissement non souhaitable du local qu'il faut éviter. La présente invention a pour but d'empêcher que des gaz brûlés de l'appareil au repos et accumulés dans la cheminée ne pénètrent dans le local. Lorsque 1 'appareil marche, il faut éviter que des gaz produits par l'appareil ne s'échappent dans le local. Ce but est atteint par un appareil du genre spécifié au début Cela procure l'avantage d'une surveillance de la position du clapet d'arrêt et par là d'une réduction maximale des pertes par refroidissement aussi bien du local que de l'eau a proximité de l'échangeur de chaleur de l'appareil5 sans qu?on ait besoin d'une alimentation électrique extérieuree A l'aide du plan, un exemple de réalisation de l'intention est decrit ci-aprèsa Le plan présente le schéma d'un chauffe-eau à gaz branché sur une cheminée (vue en coupe). Sur une cheminée 1 est branché par un tube d'evacuation de gaz 3 constituant une canalisation d'évacuation 2, un chauffeeau à gaz 4. Ce chauffe-eau comporte un échangeur de chaleur 7 constitué par un bloc à lamelles 6 entouré d'un serpentin à eau 5. L'échangeur de chaleur est en communication avec le tube d'évacuation par une hotte 8 et un -dispositif antiretour 9, le tube d'évacuation comportant un clapet d'arrêt mobile Il solidaire d'un axe 10 et bouchant, dans l'état de fermeture représenté, presque completement la canalisation d'évacuation 2. Au clapet Il est relié un levier 12 attaqué par un tringlage 13 qui, de son coté, est relié à une membrane 14 d'un moteur de réglage hydraulique 15. Ce moteur est en communication par deux conduites 16 et 17 avec un dispositif de sûreté à manque d'eau 18 dont est équipé le tuyau d'eau 5. Ze dispositif 18 agit sur le clapet 19 d'une soupape à gaz 20 qui alimente un brûleur 21.Sur son trajet vers le brûleur 21, le gaz traverse une deuxième soupape composée du clapet 22 et du siège 23 et se trouvant en série avec la soupape à gaz 19, 20. Le clapet 22 de cette soupape est actionné par un électro-aimant 24 qui est relié électriquement à un thermocouple 25. Les lignes de connexion 26 entre le thermocouple et l'électro-aimant qui constituent ensemble un dispositif de sureté thermoélectrique, comprennent une sonde thermométrique 27 disposée à proximité du dispositif antiretour 9. Cette sonde peut être à dilatation pour commander un contact ou une résistance variable en fonction de la température, disposée sur les lignes 26. Le dispositif décrit ci-dessus fonctionne comme suit: A l'état de repos représenté, le clapet d'arret 11 est fer m, la sonde 27 est au repos et les deux soupapes à gaz 19/20 et 22/23 sont fermées. Il n'y a pas de courant d'eau, le robinet 28 étant fermé. Ausmoment où le robinet 28 est ouvert, l'eau s'eoule à travers le tuyau d'eau 5. Ce coursant d'eau agit sur le dispositif de sûreté à manque d'eau 18 qui fait naitre une pression dans le moteur de réglage 15 qui actionne le tringlage 13 et le levier 12. Le clapet d'arrêt 11 est ouvert. Le dispositif de sûreté à manque d'eau soulève le clapet 19 permettant l'arrivée de gaz à un bec d'amorçage non représenté, à coté du bruleur 21. Ce derrier n'est pas alimenté en gaz puisque la soupape 22/23 est fermée. Le bec d'amorçage, aprés allumage de sa flamme, chauffe le thermocouple 25 dont la tension excite l'électro-aimant 24 dont est équipée la ligne 26. La sonde 27 n'influence pas ce fonctionnement parce que ou sa résistance est très petite, ou son contact fermé.L'électro-aimant 24 attire le clapet 22 ou maintient ouvert le clapet appliqué contre lui. Ainsi, l'arrivée de gaz vers le brûleur 21 est libéree et l'appareil fonctionne régnlièrement. Il est à ce propos possible d'adapter l'ouverture du clapet d'arrêt au courant d'eau, c'està-dire au débit de l'appareil. Par la fermeture du robinet 28 la différence de pression dans le moteur de réglage 15 est supprimée de sorte qu'à l'extinction du brûleur le clapet d'arret est refermé. Au cas où le clapet d'arrêt resterait fermé par exemple à cause d'un coincement du tringlage 12/13, l'appareil est mis en marche, mais le dispositif antiretour se remplit immédiatement de gaz chauds. Cette température est relevée par la sonde 27 et, par suite de l'augmentation de sa résistance ou de la coupure du circuit 26, l'électro-aimant 24 subit une diminution sensible du nombre d'ampèretours de sorte que la soupape à gaz 22/23 est refermée par l'action de son ressort de rappel. Cela garantit que l'appareil s'arrête tout de suite automatiquement. La combinaison conformément à l'invention du clapet d'arrêt et de la sonde thermométrique peut être utilisée non seulement sur des chauffe-eau à gaz, mais aussi sur des appareils de chauffage pour intérieurs. Le critère commandant l'ouverture du clapet d'arrêt n'est pas, dans ce cas, le courant d'eau, mais la mise en marche, par exemple à l'aide d'un signal donné par le thermostat. Revendications 1. Appareil de chauffage à combustible avec un brùleur dont l'alimentation est commandée par une soupape, un échangeur de chaleur et un clapet d'arrêt fermé à l'arrêt de l'ap- pareil de chauffage, caractérisé par le fait qu'en amont du clapet d'arrêt -(11) dans la canalisation d'évacuation(2) des gaz brtlés il est prévu une sonde thermométrique (27) gui commande la soupape à gaz (22/23). 2. Appareil de chauffage à combustible avec dispositif de sûreté d'allumage thermoélectrique suivant revendication 1, caractérisé par le fait que la sonde thermométrique (27) est placée dans le circuit (26) du dispositif de sûreté d'allumage thermoélectrique (24/25).