DESCRIPTION + la présente invention s'applique aux groupes de condensation à eau utilisés en conditionnement d'air & climatisation + Dans ce domaine, les fabrications actuellement réalisées ont l'inconvenient majeur d'entre bruyantes, ce qui constitue un double handicap, car s + la clientèle est de plus en plus sensibilisée par le facteur bruit + en matière de climatisation dite résidentielle {ap partement, bureaux, hotels, laboratoires, etc...) le client accepte de moins en moins que l'agrément re cherché (conditions climatiques agréables) soit an nulé par un fond sonore important et fatiguant. I1 en résulte au niveau de la clientèle des éxigences auquel le matériel actuel ne peut répondre. En effet, si les constructeurs japonais ont fait un très gros effort dans ce sens avec les groupes de condensation à air, rien n'a été étudié pour reduire le niveau sonore des groupes à eau. La présente invention se propose de combler cette lacune. + Pour ce faire, l'invention utilise la combinaison de moyens suivant i - un support métallique rectangulaire I - inux pattes triangulaires de fixation 2 - une bouteille condenseur à eau 3 - des tubes frigorifiques de liaison 4 - un compresseur à moteur ROTATIF 5 et son bloc dis tributeur 6 - un BLOC DE SUSPENSION SPECIAL - comportant + soudés à la plaque de base 6 du compresseur 4 équerres 7 + 2 profilés-supports 8 indépendants du compres sueur 5 + 4 équerres 9 soudées aux profilés 8 + 8 supports antivribatiles forme diabolo IO assurant la liaison élastique entre -d'une part les équerres 7 et les profi lés 8 -d'autre part entre les équerres 9 et le support I - un cylindre anti-coup de liquide I2 + Les possibilités d'application industrielle sont nombreuses en climatisation . D'une façon générale, partout ou le con ditionnement d'air impose une solution à eau et un niveau so- nore peu élevé - en particulier - climatisation de chambres particulières - climatisation de bureaux - climatisation de bibliothèques - climatisation de chambres d'hotels - climatisation de chambres d'hopitaux - climatisation de laboratoires photographiques ...etc REVENDICATIONS I- Combinaison de moyens permettant la fabrication de groupes frigorifiques à EAU particulièrement silencieux Caractérisé par la présence d'un compresseur à moteur ROTA TIF 2- Dispositif suivant revendication I Caractérisé par la présence d'un BLOC DE SUSPENSION SPECIAL 3- Dispositif suivant revendication I Caractérisé par le fait que ce BiQ-RE SUSPENSION est à DEUX étages 4- Dispositif suivant revendication I Caractérisé par le fait que ce BLOC DE SUSPENSION utilise des silent-blocs forme "diabolo ".