Tl est de première necessité dans des locaux fermés où des produits chimiques volatiles sont manipules, d'utiliser des prises de courant dont la mise sous tension se fait après avoir introduit les fiches du bouchon dans la prise de courant : ceci pour éviter tous riques d'explosion par un étincellage pouvant se produire fortuitement lors du contact fiche femelle sur fiche mâle. Pour ce faire, il a éte relise des dispositifs à mouvement tournant et verrouillable. L'ouverture du circuit étant réalisé au moyen d'un relais à contacts secs. Un autre dispositif utilise des contacts à mercure placés à la partie inférieure de la prise de courant, et relies à celle-ci au moyen de fils électriques connectés sur bornes. Outre l'encombrement important, les fils électriques se trouvent très proches des parties métalliques constitutives de cet ensemble, et des risques de détérioration du dispositif peuvent avoir lieu lors de manipulations de montage ou d'entretien. Le dispositif anti-étincelle, objet de ce brevet, permet de palier à ces inconvénients, l'ensemble fiche femelle et contacts mercure ne faisant qu'un bloc unique. La prise de courant, à 11 exclusion des fiches de contact males et femelles, est réalisée entièrement en matière non métallique. L'appareil se compose de un corps principal ( 1 ), un bloc de contact femelle dans lequel sont placés et immobilisés les fiches embrochables ( 2 ) dont le nombre peut varier suivant la nécessité, un support de tubes des contacts à mercure ( 3 ), des dits contacts à mercUre ( 4 ), d'une enveloppe de protection en élastomère moulée sur l'ensemble ( 5 ). Une extrèmité des contacts est reliée à sa fiche correspondante, l'autre étant laisséelibre pour raccordement au circuit électrique. L'élément de rotation ( 6 ) est monté tourillonnant dans le corps ( 1 ) et est limité dans sa rotation par des butées lui permettant environ 300/5 de débattement. La mise sous tension du dispositif s'effectue par la rotation d'un bouchon du commerce muni d'un ergot ( 7 -) à la base de celui-ci, s'engageant dans un logement prévu à cet effet ( 8 ) sur la face de la prise anti-étincelle, et verrouillant l'ensemble lors de la rotation. Ce dispositif anti-étincelle sera avantageusement utilisé dans les laboratoires, les salles d'opérations, et tous locaux où des risques d' explosion sont à craindre à la suite de la production fortuite d'une étincelle. REVENDICATION Prise de courant anti-étincelle, caractérisée en ce qu'elle comprend : un corps mobile (6) pouvant titre animé d'un mouvement de rotation - de contacts à mercure (4) assurant 1' ouverture ou l'arrtt du circuit - d'un bloc isolant (5) moulé sur l'ensemble des contacts et des connections, et assurant un parfait isolement.