Deux précautions valent mieux qutune. La présente invention est destinée à suppléer au non-foncticunement des issues de secours ordinaires-en cas d'incendie ou en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres issues pour une raison quelconque, en particulier pour cause d'affaissem-nt des murs ou de dilatation des portes à la chaleur. Cet huis une fois c osé ne doit nécessiter aucun entretien pendant toute la durée de fonction de l'immeuble u'il équipe, de manière à suppléer à toutes les carences de gestion ou d'exécution concernant la sécurité des issues. Il doit s'ouvrir facilement de l'intérieur de l'imF-euble vers l'extérieur sous la poussée de l'ép aule d'un homre ou d'une femme de force normale, perdant un nombre d'années indéterminé après sa mose en place. Par contre il doit etr"-. impossible à ouvrir ou à enfoncer de l'extérieur, afin de constituer une clôture aussi valable que le reste du mur.S'il est chauffé, il doit s'ouvrir tout seul, tout au moins s'il est chauffé de l'intérieur, ou au moins s'ouvrir aussi facilement qu'à température normale. Dans ce qui va suivre, les adjectifs intérieur et extérieur utilisés sans autre précision se réfèrent à l'ensemble de l'immeuble et non à l'huis, ils désignent ce qui est d'un côté ou de l'autre de l'huis, du coté intérieur ou du coté extérieur de l'huis; tans le cas d'un objet intérieur à l'huis cela est précisé (par exemple poutres ineérieures des valves). Pour désigner une position près du milieu de l'huis ou au milieu, on dira qu'elle est centrale; pour désigner une position située loin du milieu ou sur les bords de l'huis on dira cuvelle est périphérique Principe de fonctionnement: cet huis tient à la fois de l'écluse, de la poutre renforcée, de l'hditre et de la coquille d'oeuf.Il comporte 4 structures essentielles: 1) un ensemble de 2 valves au moins, 2) des poutres contenues à l'intérieur des valves, l'ensemble des poutres formant soit un dièdre dans le cas d'huis à 2 valves, soit un cône dans le cas d'huis à 3 valves ou plus de 3 valves, dièdre ou cone dont l'angle ausommet est inférieur à 1800 même quand l'huis est fermé. Ces poutres s'étendent depuis les épaules des valves situées au centre et à l'extérieur des valves, et qui se trouvent au conta ct les unes des autres quand l'huis est fermé, jusqu'aux butées qui maintiennent l'huis vers l'intérieur, ces butées étant situées à la périphérie et vers l'ìnte- rieur. 5) un boîtier très solide qui englobe l'ensemble des valves et l'empêche de se dilater. Ce boîtier est pourvu d'un rebord extérieur et d'un rebord intérieur. La partie intérieure du boîtier est une partie des butées. 4) an ligament qui relie les valves les unes aux autres à leur partie interne, et dont le rôle est également itemp8cher l'ensemble des valves de se dilater sous une pression venant de l'extérieur. Cet huis risiste à de très fortes gloussées dirigées de l'extérieur vers l'irlté- rieur de l'immeuble parceque de telles poussées ont tndarce à augmenter l'angle au sommet du dièdre ou du cône formé par l'ensemble des poutres intérieures des valves, et donc à faire se dilater la périphérie de l'ensemble des valves. Cette périphérie est empêchée de se dilater parcequ'elle est enserrée par le boîtier ou les butées d'une part, d'autre part parcequ'elle est retenue par la force centripète exercée par le ligament.Une poussée horizontale extérieure est transformée en des poussées obliques dirigées vers les butées Cette tratsformation s'opère dans l'ensemble des poutres, parceque cet ensemble de poutres est empêché de pro- gresser vers l'intérieur à sa périphérie, au niveau des butées. Au contraire cet huis est facilenent ouvert par simple poussée d'un seul homme, dirigée de l'intérieur vers l'extérieur parcequ'une telle poussée, ne rencontrant d'autre résistance que celle du rebord extérieur du boîtier, et celle des plaques intérieure et extérieure de l'huis, a tendance à diminuer l'angle au sommet du dièdre ou du cône formé par l'ensemble des poutres intérieures des valves, et donc à diminuer la taille de la périphérie de l'ensemble des valves. Cette périphérie de l'ensemble des valves peut alors se dégager du rebord extérieur du boîtier. La résistance à vaincre pour ouvrir l'huis ne doit guère excéder l'effort néces- saire pour plier les plaques intérieure et extérieure, dont l'épaisseur est faible relativerent à leur surface. La plaque intérieure fait partie du ligament; la plaque extérieure recouvre la face extérieure des valves, elle a un rôle de protection et de maintien de l'huis à l'état fermé. Etudions maintenant ce principe de fonctionnement en nous référant aux figures. Pour la simplicité de l'écriture, sur toutes ces figures les indices (1 ou 2) affectés à certaines lettres, servent uniquement à distinguer entre des éléments symétriques, comme par exemple sur les figures 1 et 2 eù l'indice 1 désigne ce qui est en haut, l'indice 2 désigne ce qui est en bas. Les valves 16 sont disposées de manière à prendre appui les unes contre les autres dans leur partie centrale et extérieure selon des épaules E. Elles prennent appui à leur périphérie sur des butées B. Ces butées ne font pas partie des valves. Entre chaque épaule (28 ou E2) et la butée correspondante (Bi ou B2) existe dans chaque valve au moins une poutre renforcée 1 capable de supporter des efforts très lipor- tants. L'ensemble des poutres forme un cône dont le sommet est au milieu de la face extérieure de l'huis, et dont la périphérie est à la partie interne du boîtier sur lequel ces poutres s'appuient. Les butées B comprennent cette partie du boîtier et la portion avoisinante du mur sur lequel le bottier lui-même prend appui. Sur le diagramme des forces représenté par la figure 4, on voit qu'une poussée P, dirigée contre l'huis de l'extérieur vers l'intérieur, appliquée potr la commodité de la dégonstration ou de l'exposé au milieu de la face externe en E (EU et E2), est tra-nsformée par l'huis en composantes obliques P01 et F02 dans l'axe des poutres 1. L'épaisseur de l'huis en son milieu est ES. On a: module P02 = module P/2 sinus angle (EBS). On voit que pour que les forces F01 et P02 s'exerçant sur les butées B par l'inter médiaire des poutres 1 soient les plus faibles possible pour une poussée extérieure donnée P à laquelle l'huis doit résister, il faut que l'angle (EBS) soit le plus grand possible; donc pour une hauteur imposée de l'huis, par exemple 2.40 mètres il faut que l'huis soit le plus épais possible. En pratique on est limité cependant par l'épaisseur du mur dans lequel il est encastré. Les poussées obliques P01 et P02 peuvent elles-mêmes être décomposées chacune en deux poussées orthogonales: P01 en PV1 force verticale et PH1 force horizontale; P02 en les équivalents W2 et PH2. PVI et PV2 sont opposées, Plil et PH2 sont parallèles et de module égal à la moitié de celui de la poussée appliquée P. Pour contenir et limiter les efforts verticaux PV1 et PV2 supportés par les butées B1 e# B2, autrement dit pour empecher la périphérie de l'ensemble des valves de se dilater, ou encore pour empêcher le dièdre ou le cône formé par l'ensemble des poutres 1 de s'ouvrir d'un angle supérieur à l'angle initial: 1) l'huis est entouré d'un boîtier 2, fait d'un matériau très résistant, en particulier à la traction. Ce boîtier doit enserrer étroitement toute la périphérie des valves. Il constitue lui-meme la périphérie de l'huis. Il comporte des rebords du côté extérieur 8 et du côté intérieur 9 (figures 1, 2, 6, 10).La figure 6 re présente un boîtier pour hiles de forme rectangulaire et à 4 valves. 2) les deux valves sont retenues intérieurement par ce que nous appellons le liga ment, par analogie avec le ligamoit des huîtres, qui empîche les valves de trop s'écarter. Ce ligament lui-même se compose: - d'une plaque intérieure 3 faite d'uu matériau résistait à la traction, par exem- ple plaque de tille. Cette plaque est fixée à la face interne des valves par des boulons , des vis ou des rivets 4 (figures 1, 2, 3). - éventuellement d'une bielle ou plutSt de bielles 5, articulées sur une pièce iitermédiaire 6. P our protéger l'huis des attaques du dehors, il est préférable de le revêtir ex térieuremeit d'une plaque extérieure 7, faite dais us matériau dur et résistait, par exemple en tale d'acier dur. Cette plaque couvre extérieurement la face exter ne des valves, jusque sous les rebords 8 du boîtier. Pour répartir les forces éventuellemeit exercées coutre cette tale extérieure et pour mieux les contenir, il faut mettre entre les poutres 1 et cette plaque 7 un remplissage dur 11, sans solution de continuité sous la tale.Ce matériau de remplissage doit bien absorbe ber les chocs, et sipossible être @@ uvais ceiducteur de la chaleur, cette derniè- re caractéristique fin qu'il me soit pas possible d'auvrir l'huis en le chauffait de l'extérieur. L'ensemble des valves avec épaules E au contact les uses des autres, bords péri @hériques au contact des butées B, armature intérieure faite de poutres renfer- cées peur travaille r à la poussée, boîtier périphérique très solide, ligament renforcé pour travailler à la traction, habillage extérieur soutenu par un renplissage dur, constitue un huis capable de résister à des poussées très impor- tartes, dirigées de l'extérieur vers l'intérieur de l'immeuble qutil équipe, ou plus géméralement du lacal qu'il équipe. Si l'huis est revêtu de 2 plaques de telle, une plaque intérieure 3 jouait rêle de ligament, résistante à la traction, et une plaque extérieure 7 en acier dur résistant su perçage dans de larges limites, destinée à protéger l'appareil des attaques venant de l'extérieur, il faut que la poussée à exercer de l'intérieur pour ouvrir cet huis ne soit pas supérieure à la force nécessaire pour initier la flexion de ces deux plaques de tale, quad la poussée porte su milieu de la plaque interne, et compte tenu de la grande surface de ces plaques relativenent à leur épaisseur. Pour cela de nouvelles caractéristiques soit ajoutées à cette construction, pour en amélierer les propriétés et peur remédier aux difficultés d'ouverture de l'intérieur vers l'extérieur qu'elle peut présenter. Précisens d'aberd comment s'ouvre l'huis: sous une peussée de la main eu de l'épaule exercée centre la face interne de l'huis, l'ensemble des valves a tendance à fermer soit un dièdre dans le cas d'huis à 2 valves, soit un cane dans le cas d'huis à 3 valves ou davantage (figures 5, 7, 8, 9), -(figures 1 et 2 pour léchais à 2 valves comme à plusieurs valves). La taille de la périphérie de l'ensemble des valves diminue, cette périphérie se dégage du boîtier.La poussée vers l'extérieur se poursuivant l'ensemble du valves et des plaques tombe vers l'extérieur auteur de la ligne d'appui ah sel. Les premières choses importantes à observer peur la facilité de cdi mouvements sont:: - qu'à aucun noient, leme audébut de l'euverture les valves ne poussent sur le boîtier davantage qu'au repos; autrement dit il faut que l'encombrement de l'ensemble des valves n'augmente pas. Neus verrons que cela conduit à aménager l'angle iufére-externe A2 de la valve ou des valves au sol. - qu'à aucun mement le contre de gravité de l'ensemble des perties mobiles ne seit plus haut situé qu'au repes, mais qu'au contraire dès le début, le enenvement d'enrerture ait pour résultat d'abaisser le centre de gravité de l'ensemble de l'huis et inversement que l'énergie nécessaire à la poursuite de l'ouverture profite du travail de la pemanteur. - que les frettements seient réduits, alors même que par hyp@thèse l'appareil ne bénéficie d'aucun entretien au cours des années. - qu'il n'y ait formation d'aucun vide relatif entre les pièces Cl mouvement, que la pression atmosphérique aurait tendance à empêcher de s'accentuer. Pour qu'à aucun noient les valves ne poussent sur le boîtier davantage qu'au repos, il faut: - que l'axe de reptation des valves l'une vers l'autre soit situé non du coté is- térieur de huis (oint S sur la figure i), mais le plus possible à l'extérieur. C'est par exemple la ligne intérieure de contact des épaules El et E2, matériali- sée par le point C des figures 1 et 2, où cette dreite est vue en projection ponctuelle. Cela impose que pour chacune des droites CC selon lesquelles s'effectue la rotation les valves l'une vers l'autre il existe un dièdre D1CD2 ouvert vers l'intérieur, dont cette droite est l'arête, et ce dièdre est vide, ou rempli en totalité ou es partie d'un matériau facilement compressible, comme la eusse. Sur les figures 1 et 2, on voit les cttés de ce dièdre D1CD2 matérialisés par les bords intérieurs des croisillons 10, et sur la figure 2, on voit ce dièdre se fermer eu 8ue temps que l'huis commence à s'ouvrir. Les dièdres équivalents sont visibles sur les figures suivantes, leur arête y est désignée par CC. Il est à remarquer que les droites DIDI et D2D2 ne convergent pas au centre de la face interne de l'huis, comme cela est bien visible sur les figures 3, 5, 7; elles restent parallèles par paires. Ce sent les plans CD qui convergent selon CC. Situation des dièdres D1C32: peur les huis à 2 valves, les valves sont l'une audessus de l'autre (figure 3), le dièdre est en situation médiane, son arête est horizontale; pour les huis à plusieurs valves, les arêtes CC des dièdres sont sur les plans diagenaux passant par le centre.C'est la seule façon d'obtenir une auverture connede de l'huis compa tible avec la solidité qui est une exigenne fondamentale. Ainsi (figure 5) un huis rectangulaire à 4 valves a 2 dièdres ferment un X, selon les diagonales du revtangele des faces intérieure et extérieur, ou plus exactement dont les arêtes CC sent rallsles à ces daux directions de diagonales; un huis octogonal à 8 valves (figure 7) a des dièdres formant une étoile à 8 branches passait par les sosmets de l'ec@egene, et ainsi de suite. Peur les huis b 3 valves4 les plans bissecteurs des dièdres D1CD2 passent par les arêtes du prisme à 3 faces que constitue ltensenble des 3 @@lves. la figure 8 représente une vue des valves depuis l'intérieur,du bâtiment, la figure 9 représente une vue extérieure noitrant le contact jointif des épaules Et et E2 des valves deux à deux. Remarquens que pour un polygône réguiler donné, fait en tôle, si cette tôle est maintenue par ses bords et si elle est poussée en son centre, les Slis qui se ferment passent par les sonnets, autrement dit se font selon les diagonales du polygêne, qui coîncident justement avec les lignes de poussée des épaules E des valves sur la plaque de tôle extérieure des huis Pour que le centre de gravité de l'ensemble ne s'élève pas, il faut enc@@e que l'axe selon lequel l'huis tournera contre le sol se soit pas situé é l'extérieur de la projection verticale au sel du peint de concours des arêtes CC.Sur les figures 1 a parje@iton verticale de l'arête C réduite à ni point est la droite R2 également réduite à un point sur cette figure. A2 désignant l'angle de la val- ve inférieure qui est extérieur et situé au contact du boîtier (pour plus de briè Teté nous dirons l'angle extérieur au sol), si l'axe de rotation au début de l'eu- verture de l'huis est en A2, ou entre R2 et A2, l'ensemble de l'huis est très 16- gèrement soulevé.Si on admet que l'angle E2A2C est de l'ordre de 3 degrés et si l'huis a une hauteur totale de 2140 mètres (deux mètres et quarante centimètres) l'élévation cerrespondante au passage de l'arête C à la verticale de A2 est: 1.20 mètre X (1 - ces3 ), soit environ 1.5 millimètre, quantité qù doit etre ramenée à meins de la maitié en raisen de l'enfoncement de l'angle dans se@ support, soit environ 0.7 millimètre. C'est faible mais il faut considérer qu ce fable ié- placement vers le haut peut s'accomplir centre une résistance impertante si par exemple le aur s'est affaissé et pèse tant soit peu sur l'huis.L'euverture repré- sentirait alors un travail trop important pour un sujet épuisé. Si l'axe de rotation est situé à l'intérieur de la prejection de l'arête C, à l'ouverture le centre de gravité de l'ensemble commence à descendre tout de suite avec une vitesse qui n'est pas infiniment petite par rapport à la vitesse de reta- tion de l'huis, ou tout au moins des valves, donc il y a risque d'ouverture spon- tante. C'est pourquoi en pratique l'axe de rotation au sol passe par la projection du point de concours des arêtes C. Sur la figure 1 cette droite est confondue avec R2, projection perpendiculaire de C sur la face me la valve au contact du sol. De cette manière: le centre de gravité de l'ensemble ne s'élève pas, même au début de la rotation. En début de mouvement il s'abaisse à une vitesse infiniment petite par rapport à la vitesse de rotation des valves, donc la fermeture de l'huis n'est pas instable aucun point de la valve supérieure, même l'angle supére-extérieur A1 ne s'élève. En effet le mouvement de Ai par exemple résulte de l'addition de deux mouvements de rotation égaux et de sens contraire, l'un infiniment peu descendant de centre R2, l'autre infiniment peu ascendant de la même hauteur en déput d'ouverture, de centre C. Donc en début d'ouverture Ai ne bouge pas. Une fois que C est passé à la verticale de A1 ces deux neuvements de rotation s'annulent toujeurs latéralement, mais la rotation de centre C revient elle aussi très légèrement descendante, donc A1 descend verticalement. L'autre angle de la valve supérieure, l'angle intérieur sit-1é en regard de la butée B1 descend lui aussi presque verticaleent qu@ique plus vite que A1 puisque la valve supérieure tourne, dans le sens trigonométrique positif sur les figures 1 et 2. Le mouvement de cet angle est la somme de la des- cente verticale de Ai et d'une rotation faible de centre Al dirigée vers le bas. C'est donc en pratique un meuvement dirigé vers le bas, et très légèrement vers l'ex. Entre les points R2 et A2, c'est-é-dire entre l'axe initial de rotation au sol et l'angle inférieur et extérieur de la valve au sel, on peut mettre une semelle 12, trins dure que le matériau de remplissage 11. Egalement pour faciliter le début de la rotation, il faut que la partie ascendante de l'angle inféro-externe A2 ne soit pas arrentée par le rebord 8. Il est donc préférable que cette partie aussi de l'angle soit garnie par une pertion ascendante du talon 12, protégée par la tôle extérieure 7 (figures 1 et 2). - Pour qu'à aucun moment le centre de gravité de ltensemble des parties mobi@sa ne soit sitné plus haut qu'il l'est au repos, il suffit que les conditions qui viennent d'être prescrites et discutées soient replies. En effet il découle de ces conditions que le centre ie gravité, qui reste dans le plan de symétrie ES (tigures 1 et 2), ne mente pas au début de l'ouverture mais descend avec une vitesse qui au départ est nulle par rapport à la vitesse de rotation imprimée aux valves. - Pour que les frottements soient réduits il faut mettre des substances ou des matériaux à bas coefficient de friction entre les surfaces qui frettent dais le mouvement; c'est-à-dire essentiellement entre la plaque extérieure 7 et le matériau de remplissage 11 intercaler une couche de tissu ininflammable; à l'intérieur de l'angle inféro-interne, entre l'angle de la valve et le rebord 8 près de la butée B2, intercaler une bande de matériau compressible et glissant 14. - Pour qu'il n'y ait formation d'aucun vide relatif entre les pièces en mouvement, vide qui risque de se produire au début de la rotation des valves à la face interne du boîtier 2, il faut faire des conduits d'air I reliant l'interface boîtier valve à l'atmosphère ou à l'intérieur de l'immeuble (figure 5). Calcul de l'anplitude du ouvre nit horizontal parcouru par le centre de l'huis entre la position fermée et la position de désenclavement de derrière le rebord = flèche f, figure 2; f est environ égal à (hXr/2) avec h désignant la hauteur totale de l'huis, r désignant la hauteur du rebord à l'extérieur. Peu après que le désenclavement est obtenu il faut limiter l'angulation des valves l'une par rapport à l'autre, afin d'éviter que la ou les valves supérieures ne tombent vers l'intéeieur et blessent la ou les personnes qui poussent sur Il suffit pour cela de placer non loin des arêtes C: à l'extérieur une pièce travaillant à la traction, à l'intérieur par exemple fixée aux croisillons 10 une pièce à rôle de butoir, afin de limiter le rapprochement des valves. Un problème reste à résoudre: celui d'empêcher qu'un coup violent reçu à l'enté- rieur ou une très forte poussée extérieure, ne provoquent lorsqu'elles stinterros- pers, l'quverture de l'huis par réaction de détente des matériaux ap@ès conpression. Pour cela il faut amarrer l'huis de l'intérieur avec un câble, lui-même monté entre avec un ou deux systèmes faciles à casser ou à défaire, par exemple en tirant sur une corde ou sur un cible qui pend au contact de l'huis. Plusieurs modes de réglisation d'huis sont possibles: - huis à 2 valves (figures 1, 2, 3), - huis à 3 valves (figures 8 et 9) qui présente l'avantage que les faces extérieu- re et interne ure sont des triangles Or le triangle est le polygone au plus petit nembre de côtés pour lequel il est possible de protéger tous les bords de la pla- extérieure 7 sous des rebords 8 du boîtier. - huis à 4 valves (figures s, 6). On peut considérer que les figures 1 et 2-représentent aussi des coupes d'huis à 4 valves selon des plans soit verticaux ou horizontaux passant par le centre (plans H et V de la figure 5), soit des plais perpendiculaires aux diagnenales Ce, - huis à plus de 4 valves (figure 7). Pour faciliter la poussée contre la face intérieure de l'huis, par les personnes situées dans l'immeuble, on peut faire des sertes de narches horizontales ou crans dans le sel (15, figure 3). Pour les murs de grande épaisseur, Ilutft que de faire des huis en une seule épaisseur égale à celle du mur, ce qui entraînerait un accreissement de nasse gênant la manoeuvre, il est préférable de mettre l'un derrière l'autre deux ou plusieurs huis ayant même plan médian dans le cas d'huis à 2 valves, ou même are SE dus le cas d'huis à 3 valves ou davantage (figure 10).Ces huis composés dei- vent avoir une hauteur (cas d'huis à 2 valves) eu un diamètre (cas d'huis à 3 valves oudavantage) croissante de l'intérieur vers l'extérieur pour deux raisons: - répartir la poussée en provenance de l'extérieur sur plusieurs butées B1, B2; - faciliter 1 'ouverture; en effet lorsque les appuis au sol sont décalés en narches d'escalier (figure 10) les huis successifs peuvent tomber les un sur les autres vers l'extérieur et dégager complètement le passage. En cas d'explosion à l'intérieur de l'immeuble, ce genre d'huis s'euvre tout seul sous la pression, ce qui diminue les risques de déglts corporels ou de mort par onde de choc. En cas d'affaissement dùnn mur au-dessus de l'huis, ou en cas de chauffage de l'intérieur, il s'auvre également tout seul. REVENDICATIONS Brevet d'invention: HUIS DE SECURITE A VALVES Inventeur: Monsieur Jean-Claude ROUGET. Dem@deur: Mensieur Jean-Claude ROUGET. 1) Huis de sécurité à valves tel qu'il se compose, de l'intérieur de l'immeuble qu'il équipe vers l'extérieur de cet @mmeuble, d'un-licament fixé aux et reliant les différentes valves de l'huis, ledit ligotent comportant au moins une plaque dite plaque intérieure, faite d'un matériau offrant une bonne résistance à la traction, d'un ensemble de deux ou plusieurs valves s'appuyant les unes contre les autrespar des épaules situées à la partie extérieure des valves, les dites valves étant renforcées intérieurement (c'est-à-dire au sein des valves) par des poutres qui partent de ces épaules et sont capables de trasmettre les efforts de poussée vers la partie périphérique et intérieure de l'huis,il'ensenble des poutres de l'huis formant un dièdre dans le cas d'huis à deux valves, formant un cône dans le cas d'huis à trois ou plusieurs valves, le sommet de ce dièdre ou de ce cône étant dirigé vers l'extérieur de l'immeuble, l'intérieur de ce dièdre ou de ce cGne étant ouvert en direction de l'intéreur de l'immeuble, l'angle au son- net de ce dièdre ou de ce ctne étant inférieur à 180 degrés même quand l'huis est fermé, d'une plaque extérieure ayant une bonne résistance aux chocs, l'ensemble de la plaque intérieure, des valves et de la plaque extérieure étant à sa péri- phérie maintenu vers la périphérie de l'huis, vers l'intérieur et vers l'exté rieur de l'immeuble, mais nen vers le centre de l'huis, par un beîtier muni d'un rebord extérieur par rapport à l'immeuble et d'un rebord intérieur par rap- port à l'immeuble, le rebord extérieur recouvrant les bords de la plaque exté rieure de l'huis, le rebord intérieur servant, ainsi que la périphérie du bottier, de butée aux poutres intérieures des valves, cet huis est capable de résister à de fortes poussées dirigées de l'extérieur vers l'intérieur de l'immeuble, par- ceque de telles poussées, captées et canalisées par l'ensemble des poutres inté- rieures des valves, sont transformées dans cet ensemble de poutres en des poussées dirigées des épaules des valves vers les butées en périphérie, où la composante herigontale de ces poussées qui tend à déplacer l'huis vers l'intérieur de l'in- immeuble est équilibrée par une poussée horizontale en sens contraire fournie par l'énsemble des butées, alo@s que les composantes verticales de ces poussées, qui tendent à faire se dilater la périphérie de l'ensemble les valves, sont équili brées tartie par des poussées centripètes fournies par les butées, partie par des tractions centripètes fournies par le ligament, alors que lemme huis est facilement ouvert par la poussée d'un seul homme dirigée de l'intérieur vers l'extérieur de l'immeuble, parcequ'une telle poussée, ne rencontrant d'antre résistance que celle du rebord extérieur du bottier, et celle des plaques intérieure et extérieure de l'hvis, a tendance à diminuer l'angle au son met du dièdre ou du cOne formé par l'ensemble des poutres intérieures des valves, et donc à diminuer la taille de la périphérie de l'ensemble des valves, qui peut alors se dégager du rebord extérieur du boîtier. 2) Huis de sécurité à valves selon la revendication 1 tels que le ligament inté- rieur comporte un système de bielles et pièce intermédiaire. 3) Huis de sécurité à valves selon l'use quelconque des revendicatiens 1 et 2 telque la partie intérieure de l'ensemble des valves par rapport à l'immeuble, comporte des dièdres dont l'euverture est @our@ée vers l'intérieur du l'immeuble, les arêtes de ces dièdres étant confondues avec le bord intérieur des épau- les, eu parallèles à ce bord intérieur des épaules, lesdites protes étant d'autre part parallèles aux diagonales des polygones qui constituent les faces intérieur et extérieure des huis,ce dièdres étant limités vers lîintérieur par la plaque intérieure, les faces de ces dièdres pouvant se rapprocher l'une de l'autre par rotation des valves auteur des arîtes de ces dièdres sans interposition d'obstan@@ solide ou résistait, de manière que la taille de la périphérie de l'ensemble des valves puisse diminuer. 4) Huis de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3, tels que l'axe de rotation ai sel de la valve (ou les valves) sur laquelle (ou sur lesquelles) repose l'ensemble des valves soit à la verticale du bord inté- rieur des poules de ânière que au début de l'ouverture de l'huis, la face su- rieure de la valve la plus haut située ne toute pas, et que le centre de gravité de l'ensemble des valves ne monte pas. 5) Huis de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2? 3, tels que l'axe de rotation contre le beîtier,de la valve (ou des valves) sur laquelle (ou sur lesquelles) repose l'ensemble des valves passe par la projec- tien orthogonale du point de concours des arêtes des dièdres décrits dansla revendication 3 sur la face supérieure de la partie au sol du boitier, pour les ne s s raisons que celles invoquées dans la revendication 4. 6) Huis de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3, 4, 5, tel qu'il comporte, entre lespoutresrenfercées et la plaque externe, @@ matériau deremplissage résistant aux chocs. 7) Huis de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, tel qu'il comporte à l'intérieur de la plaque extériure une ou plusieurs couches d'un matériau non adhérent et résistant à la chaleur. Huis de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tels que deux ou plusieurs huis unitaires soient combinés pour former un huis composé suffisamment épais pour s'adapter à des murs particulièrement épais, ces huis unitaires ayant le même plan médian dans le cas d'huis à 2 valves, ou le même axe dans le cas d'huis à 3 valves ou davantage, et des hauteurs eu des diamètres allant en décroissant en marche d'escalier de l'extérieur de ltis- meuble vers l'intérieur, de ânière que les poussées dirigées de ltextérieur de l'immeuble vers l'intérieur soient divisées et réparties par ces huis composés vers autant de groupes de butées qu'il y a d'huis unitaires, et de manière que lors de l'ouverture ces rouis unitaires ne se gênent pas les uns les autres dans leur chute vers l'extérieur. 9) Huis de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3@ 4, 5, 6, 7, 8, tels au'ils soient empêchés de s'ouvrir sous l'action de la détente des matériaux qui suit un choc extérieur violent, gracie à un câble ou à un moyen de contention fixé à la face intérieure de l'huis, ou fixé à l'huis au travers de cette face intérieure, le dit câble au moyen de contention étant monté en série avec un ou plusieurs systènes faciles à casser au à défaire, ou qui fondent à la chaleur. 10) Huit de sécurité à valves selon l'une quelconque des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tels nu'ils comportent de part et d'autre des arêtes des dièdres de la revendication 3 un système capable de limiter l'angulation des valves les unes par rapport aux autres lors de l'ouvçrture, afin d'éviter que les valves supérieures ne tombent vers l'intérieur à ltxccasion de l'ouverture.