la présonte invontion concorne les prises do courant habituellement prévuos pour recevoir on bout do fils dos ampoules électriques; c'est le cas dos appliquons murales et do plafond. Actuellement lors de la construction d'un immeuble, l'élec- tricion laisse sortir do la cloison ou du plafond les fils que l'utilisateur devra rolier à son luminaiore à l'aide soit d'épissuros, soit de potits appareils do liaison appelés sucres ou doninos dans le largage professionnel. Cotte façon do procéder appelle los remarques suivantes: a) la législation en vigueur interdisant lo fil souple ot exigeant le fil rigide, la liaison est toujours grossièro et fait des surépaisseurs mal aisées voire impossibles à camoufler; b) les épissuros sont de moins on moins conseillées, leur réalisation devient difficile, l'asem- blage entre le fil rigido de l'installation ot le fil souple de l'applique étant hétérogène le contact est volontiors mauvais ot lo risque de glsement du fil souple sur le fil rigide demoure permanent; c) lorsque l'utilisateur installe son récepteur il court doux risques, l'un d'électrocution sil n'a pas pris soin do déconnecter le compteur et s'il est mal isolé, l'autre de pro- voquer un court-circuit à plus ou moins long terme par les vis ou pointes de fixation do l'applique dans la paroi, ces vis ou pointes pouvant perforer le tube do protection dos fils d'amenée de coursant. l'invention prétend pallier ces inconvénients, assurer la sécurité de l'utilisateur, rendre plus aisé l'aménagement élec- tique de l'habitation, ajouter à son esthétique, assuror la standardisation dos sorties de fils ot faciliter ainsi la tâche du particulier ot do l'industriel. la planche PI.i-5 nous donno le principe de la nouveauté qui comprond : uno boite I on matériau diélectrique recevant doux douilles 5 ospacéos du pas normalisé et fixées dans la boite I soit par filots do vis, soit lors de la confection do la boite I; ces douilles 5 reçoivent elles-memes los fils électriques d'amonée ot de rotour du courant, los fils étant maintenus serrésgrâ- ce aux deux baguos mollotéos 4 agissant par filetage, cônique de préférence, sur la partie fendue dos douilles 50 la boite I est fixée dans la cloison par ciment, plâtre ou tout autre moyon lors do la construction do l'immeuble.Il est à noter que cette boite disposo de stries ou rainures assurant sa fixation défini tivo et do bossages également striés à la manière dos chevilles du commerce recevant los vis de fixation 3 liant l'applique et le tabloau 2 à la boite I. Cette boite porte on vis-à-vis dos douilles femelles 5 doux douillos mâles 6 venant s'y omboiter et fixées dans lo tabloau comme les douilles 5 le sont dans la boite 1. l'os fils de distribution du courant vors les récepteurs, ici los lampes, sont maintenus serrés dans les douilles 6 à l'aide de bagues 7 identiques aux bagues 4.Une plaque de fermeture 8, on matériau diélectrique comme la boite I et le tableau 2, percée d'un orifice permettant le passage dos fils venant du compteur, assure la fermeture do la boite I par un moyen très simple comme l'emboitement figuré sur la planche PL. I-5. La planche PL. IL-5 représente un système similaire, la boite 9 romplissant l'office de la boite I citée plus haut, lo tableau I2 remplissant l'office du tableau 2, les bagues 11 et 14 étant semblables aux bagues 4 et 7. Los douilles 10 et 13 présentent ici l'avantage d'être identiques, les bagues 14 assurant le contact avec les douilles 10. Cette planche nous montre aussi un détail de fixation inclinée dont le but est d'assurer un meilleur maintien de l'applique sur le tableau I2 et par conséquent sur la boite 9. la planche PLILI-5 reprend le principe général visé ci-dessus avec toutefois les modifications suivantes : la boite 15 ne comporte pas do plaque de fermeture. Los fils arrivent vers les deux douilles 21 où ils sont serrés par les vis I8. De l'applique les fils aboutissent dans les douilles 20 où ils sont serrés par les vis I9 identiques aux vis 18.Los deux douilles 20 sont mâles et pénètrent les deux douilles 21 femelles. le tableau 16 porte un plot I7 mâle, horizontal ou incliné - cotte dernière position lui assurant une meilleure fixation sur la boite 15, par simple omboitomont dans une gaine appartonant à cotte beite, 11 pout bien sûr y avoir plusiours plots 17 et plusieurs gaines dans le but d'augmenter la solidité do la liaison entre lo tableau I6 et la boito 15. le tableau I6 comporte également des orifices qui recevront les vis do fixation de ce tableau sur l'applique.L'avantage principal de ce montage consiste on sa rapidité do pose ot de dépose, par simple présentation de l'en- semble 16 devant l'ensemble I5. 11 convient particulièrement pour les appliques légères. la planche IV-5 représente une prise murale 22 du commerce disposant des deux fiches femelles de contact et de la ficho male de terre. La pièce 23 est uno prise du comerce avec terre mais modifiée selon les besoins pour être fixée de l'une des manières visées plus haut ou de toute autre façon dans l'applique. Ce montage se veut simplo comme celui de la planche III-5 avec du matériel courant à peine modifié. La planche V-5 intéresse les appliques de plafond ou suspensions. Los fils 38 venant du compteur sont serrés dans dos douilles 26 identiques aux douilles 5 de la planche PL 1-5 par l'in termédiaire de baguos 25 identiques aux bagues 4 ot 7 de cette même planche. Les douilles 26 sont maintenues dans la boite 24 comme los douilles 5 dans la boite I.Une plaque de fermeture 27 fixée sur la boite 24 à l'aidé dos vis 28 laisse passer les fils 38 ot la tigo do fixation 35 filetée à une extrêmité pour rocovoir uno rondelle 37 et un écrou 36 do serrage sur le plafond Un tableau 29 Porte deux douillos 30 identiques aux douil les 6 de la planche PL. I-5, rocovant les fils do distribution do courant vors les lampes; lo serrage des fils est réalisé do la même façon queprécèdemment par deux bagues 31 identiques aux bagues 25.Une plaque de fermeture 32 laisso passer la tigo do fixation 35 et les fils vers lampes, Elle est rendue solidaire du tabloau 29 par l'intermédiaire de vis 33. 11 est à noter quo par souci do rentabilité les pièces 27 et 32 peuvent ôtro idantiquos entre elles ainsi quo les pièces 24 et 29. Le détail de tige nous montro une tige creuse laissant passor los fils vers lampes, dans un souci d'esthétique. La boule de suspension 34 ost prévue évidée pour recevoir l'ensemble dos pièces do la planche V-5 sauf les pièces 36 et 37. Sur l'ensemble des planches, la formo des boites et des tableaux n'a pas d'incidence sur l'invention. 11 est toujours possible - lors do la construction do l'immeuble - de prévoir åus- qu'à sa récoption par l'utilisateur un tabloau équipé de capsulos de protection existant déjà dans lo commerce. Ces capsules sont on matériau isolant ot obturont los orifices conducteurs du courant. Si l'ensemble de contact ost livré complet par l'é- lectricien - boito ot tableau équipés, l'utilisateur n'a plus qu'à fixor le tableau sur l'applique lui appartenant. 11 sera utile que les fabricants normalisent ensembles et appliques. REVENDICATIONS I.Priso de courant caractérisée par le fait qu'elle comporte un tableau mâle à fixer sur l'applique muralo ou de plafond et une boite femelle fixée dans la cloison ou sous le plafond et prévue pour recevoir la vis de fixation du tablean, retenant de. ce fait l'applique. 2.L'un des moyons consiste en uno boite 1,9,15,24,en matériau isolantbéquipée de ses composants et évoquant une prise femelle dont la particularité essentielle est qu'elle est prévue pour accueillir une prise mâle constituée par un tableau lui aussi équipé do composants conducteurs, le tout retenant l'applique ou la suspension. 3.Tableaux 2,I2,I6,29,on matériau isolant poussant la forme correspondante do la boite et évoquant une prise mâle.Ils assu rent le contact électrique avec la boite. 4.Douille5 identique à 26,douille 6 identique à 301 recevant les fils dénudés venant du compteur ou se rendant vors les ampoulos. Cos douillos sont fendues suivant une seule génératrice ou sui vant deux génératrices opposées afin do permettre un bon serrage des fils. 5.Bague 4 idontiquo aux bagues 7, 11, 14, 25, et 3I,taraudée côni- que pour venir serrer les douilles de la revendication 4 filetées côniques. 6.Douilles 10 et 13 recevant les bagures 11 et 14 7. Douillen 20 at 21 avec leur vis I8 ot I9. 8.Priso de courant utilisant pour support une prise de courant femelle du commerce ot disposant d'une mise à la torre.Co montage pour appliques légères utilise pour support de fixation le tenon mâle do mise à la terre revendication consiste donc à l'adjon- ction dans les appliques électriques légères d'uhe prise mâle do courant avoc mise femelle à la terre Pour mieux tenir l'applique on pourra éventuellement utiliser l'un dos points de fixation de la prise du commerce ancrée dans le mur en prenant une vis plus longue que la vis courante. 9.Tige de susponsion 35 caractérisée par son évidement tubulairo et sa collerette. IO.Boulo de suspension 34 caractérisée par son évidement central prévu pour recevoir l'ensemble des pièces assurant la liaison électrique entre la boîte 24 et le tabloau 29.