Dispositif de diffusion d’air hygiénique unidirectionnel vertical. L’invention concerne un dispositif permettant de protéger les voies respiratoires de l’opérateur sans occasionner de gêne aéraulique pour ce dernier afin de respecter la norme ED-6098 de l’INRS. Le plénum de diffusion aéraulique est constitué d’un premier sas d’homogénéisation du flux d’air n°1, d’une première tôle perforée R10T15 n°4, d’un second sas numéro n°2 évasé, d’une seconde tôle perforée R3T5 n°5, d’un troisième sas n°3 et d’une troisième tôle perforée R3T5 n°6. La répartition du flux d’air hygiénique est homogène et à vitesse constante sur la totalité de la surface de diffusion du plénum aéraulique. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné à la diffusion d’air en cabine de tri sélectif - Recyclage. Plénum de diffusion d’air unidirectionnel vertical pour cabine de tri sélectif La présente invention concerne la fabrication d’un plénum de diffusion d’air hygiénique permettant une vitesse d’air homogène en tout point de la surface de diffusion. En effet, cette solution a été développée afin de répondre à l’extrait ci-dessous de la norme ED-6098 de l’INRS relative à la protection aux contaminations biologique de la personne en centre de tri de déchets, en d’autres termes, la protection des voies respiratoires de l’opérateur. « Le plénum doit être conçu de manière à assurer un écoulement unidirectionnel vertical dans l’espace d’évolution du salarié , avec une vitesse de moyenne de l’air comprise entre 0,2 et 0,4 m/s au niveau des voies respiratoires. Aucune vitesse ponctuelle de l’air ne sera supérieure à 0,5 m/s. […] Pour une surface minimale de 1x0.5 m², le débit minimal requis à la réception de l’installation est de 750 m3/h. » cf. p40/59 de la norme ED-6098. Les plénums actuellement sur le marché ne permettent pas un écoulement unidirectionnel vertical en tout point du plénum, ce qui engendre : Un risque sanitaire pour l’opérateur, De l’inconfort si la vitesse est trop élevée, Un non-respect de la norme susmentionnée. L’invention développée permet de remédier à cette problématique. Composé de gaine galvanisée, le plénum comporte, en effet, plusieurs sas de plaques perforées permettant d’homogénéiser le flux d’air par pallier. Au fur et à mesure que l’air descend dans les sas, la perforation des plaques, elle, diminue. Le diamètre et la perforation R3T5 permet aussi d’obtenir la vitesse réglementaire comprise entre 0.45m/s et 0,5 m/s en sortie de plénum pour 750 m3/h. Les dimensions du plénum de soufflage varient selon la longueur du poste de travail de l’opérateur. La largeur (500mm), elle, reste inchangée. Ainsi pour maintenir la vitesse d’air constante, nous augmentons le débit d’air de façon proportionnelle en conservant le rapport de la formule suivante : Débit (m 3 /h) = Vitesse (m/s) x Surface (m²) x 3600 Le plan annexé intitulé « Plénum de diffusion d’air » illustrent l’invention. L’entrée d’air hygiénique Ø250, située sur le dessus du plénum, rentre dans un premier sas n°1 de dimensions (HxLxP) 50x300x300 mm composé d’une plaque perforée type R10T15 n°4 en son fond. Cette première plaque a pour but d’éclater le flux d’air. Le second sas n°2 évasé d’une hauteur H=325mm permet une détente du flux d’air afin d’en réduire la vitesse globale. L’air détendu s’homogénéise sur une seconde plaque perforée type R3T5 n°5. Le troisième sas n°3 de dimensions (HxLxP) 100x1000x500 accentue l’homogénéisation du flux d’air sur la surface de diffusion afin de respecter un écoulement unidirectionnel vertical en sortie de troisième et dernière plaque n°6. La perforation type R3T5 de la troisième plaque n°6 permet aussi d’obtenir une vitesse constante comprise entre 0.45 et 0.5 m/s pour 750m3/h. Exemple : La largeur de la zone de travail de l’opérateur a été fixée à 1200 mm soit un plénum de (LxP) 1200x500. Le débit d’air demandé pour un plénum de 1200x500 est de 900 m3/h. Grace à la perforation R3T5 et aux sas de détente, la vitesse frontale, pour un débit de 900 m3/h, sera comprise entre 0,45 et 0,5 m/s et de manière homogène sur la totalité de la surface de diffusion du plénum d’air hygiénique. Dispositif de diffusion d’air homogène caractérisé en ce qu’il comporte un premier sas d’homogénéisation du flux d’air n°1, une première tôle perforée R10T15 n°4, un second sas numéro n°2 évasé, une seconde tôle perforée R3T5 n°5, un troisième sas n°3, une troisième tôle perforée R3T5 n°6.