Dans le plupart des compteurs de chaleur ectuellement connus, la mesure s'effectue En réalisant le produit du débit de liquide par l'écart de température à l'aide d'un intégrateur qui peut être mécenique ou électronique. Les intégrateurs mécaniques sont fragiles, complexes et peu précis. ruant aux intégrateurs électroniques, ils s'avèrent très couteux et nécessitent une alimentation électrique. Le dispositif décrit ci-après échapps à ces inconvénients. n effet, sa grand simplicité en fait un appareil robuste, sur et peu couteaux ne n.cessitant pas dténergie auxilliaire. L'appareil se compose des éléments suivants - ne conduite Aller (1) recevant le liquide chaud du réseau de distribution et le dirigeant vers l'instllation, avec une sonde de température (2). - ne conduite Retour (3) recevant le liquide refroidi de l'installation et le renvoyant au réseau, avec une sonde de température (4) et une restriction de section (5) - Un circuit dérivé comportent un orifice de section variable (6) et un compteur de dbit (7), raccordé i la conduite de retour de part et d'autre de la restriction (5) Le principe consiste I créer dans le circuit dérivé, un débit qui représente le produit du débit principal par l'écart de température. .in saint que dans tout cirruit hydraulique, le débit est fonction, de la pression disponible aux bornes et de la section de passage. Pour le circuit dérivé, la pression disponible aux bornes est égale J la raslstance créee par la restriction (5) sur le débit principal. Elle est donc fonction du débit principal. Le circuit dérivé colporte en outre un orifice (6) commandé par les sondes (2} et (4), de telle sorte que la section de passage soit fonction de l'écart de température du circuit principal. Lorsque cet écart est nul, l'orifice (6) est fermé. Sur le dessin annexé, les sondes (2) et (4) se déforment vers le haut par élévation de température. Un constate que le débit dérivé intFgre les 2 paramètres qui régissent la quantité de chaleur cédée par le circuit principal, à savoir le débit et ltécart de température. Par conséquent, la simple mesure du volume de liquide passant dans le compteur (7) suffit pour enregistrer la quantité de chaleur cédée par 1E système. Selon la loi de correspondance retenue, le débit drivé pourra par exemple être de 1 pour mille du débit principal par degré d'écart, et dans ce cas, avec de l'eau, chaque litre enregistré par le compteur (7) représente 1 thermie. Le dessin annexé illustre une possibilité pour obtenir le résultat ci-dessus. Bien entendu, d'autres modalités de fabrication sont possibles. En particulier, la nature et la disposition des organes, ainsi que la loi de correspondance débit dérivéquantité de chaleur pourront varier selon les possibilités de fabrication, la plage de débit, le degré de précision requis en fonction des différentes applications, et la nature du fluide cclopor- teur. Par ailleurs, l'appareil peut recevoir des organes accessoi- res permettant la lecture du débit et de l'écart de température. Le dispositif décrit peut s'appliquer tous les cas de comptage de chaleur, dans les installations thermiques liquide caloporteur. REVENDICATIONS 1 - Dispositif de comptage de chaleur pour liquides caloporteurs, comprenant un circuit principal avec deux sondes de température et une restriction, et un circuit dérivé avec un orifice variable et un compteur de débit, caractérisé par le fait qu'il permet la création et la mesure d'un débit dérivé qui représente la quantité de chaleur cédée par le circuit principal. 2 - Dispositif selon la revendication 1, caract'risé par le fait que le habit dérivé prend en compte le débit principal, grace au principe de la pression différentielle fournie par la restriction du circuit principal. 3 - Dispositif selon la revend cation 1, caractérisé par le fait que le débit dérivé prend en compte l'écart de température du circuit principal, grace a un orifice variable dont la section de passage dépend de cet écart de température. 4 - Dispositif selon les revendications 1.2.3., caractérisé par le fait que la pression disponible pour le circuit dérivé et sa section de passage étant liées respectivement au débit principal et a son écart de température, le débit dérivé intÈgre les 2 paramètres qui régissent la quantit de chaleur cédée par le circuit principal. 5 - Dispositif selon les revendications 1 et 4 caractérisé par le fait qu'il suffit de mesurer le débit dérivé pour obtenir la ruan- tité de chaleur cédée par le circuit principal.