En éclairage public il éxiste plusieurs systèmes d'alimentation des lampadaire s L'ancien système partait d > un transformateur abaisseur délivrant des tensions de 220 volts ou 220/380 volts ou 110 volts. Dans ces cas les cables d'alimentation étaient en cuivre. De très fortes sections étaient necessaires notamment au voisinage du transformateur. La section de la ligne diminuant au fur et à mesure que lJon s'éloignait du poste de livraison compte tenu des intensités traversantes. Ce système oblige une dérivation au pied de chaque lampadaire, Si en bout de ligne un passage en coupure est facile étant donné la faible section des cables, il n'en est pas de meme pour une grande partie des branchements qui nécessité la pose de boites de dérivation.En résumé, c ce genre d'installation oblige une forte consommation de cuivre et dtimpor- tantes boites de dérivation, ainsi que des difficultés de branchement du fait du diamètre important des cables Le nouveau système éxistant consiste- à livrer le courant sous des tensions de 3000 ou 5000 volts, et de repartir de cette ligne par d'autres transformateurs alimentant un ou plusieurs lampadaires. Cette technique permet l'utilisation de faible section de cable sur la ligne principale avec un coiit moindre pour cette partie de la distribution. Par contre, elle oblige de mettre en place des transformateurs abaisseurs relativement onereux. Le branchement des lampadaires peut dans ce cas se faire facilement par passage en coupure en partant des petits transformateurs abaisseurs 3000:220 volts ou 5000/220 volts La présente invention a pour but de diminuer encore le prix de revient. Le système proposé est le suivant. A-)Départ au poste de livraison en 220 volts ou 220/380 volts, avec cables dtaluminium ce qui permet un premier abaissement du cout. B-)Repartir de cette ligne, mais cette fois par l'intermédiaire d'auto- transformateurs élévateurs de tension, élévation très faible qui a pour simple but de compenser les chutes de tensions dans le cable principal aluminium. Le gain financier est très grand, car à puissance apparente égale l'autotransformateur qui n'augmente au plus de 107 la tension de la ligne principale-est beaucoup plus petit que les transformateurs 3000 ou 5000volts 220, cités plus haut et de bien meilleur rendement. De plus > il n'est pas necessaire de prendre les mêmes précautions dtinstaIlation en en 220 volts quten 5000 volts. Les autotransformateurs peuvent très bien etre placés dans des armoires sans précautions spéciales, si ce n'est le respect des normes d'installation basse tension. Dans le cas des transformateurs 3000 et 5000 volts, ils doivent entre placés dans des cuves bien souvent remplies d'un isolant spécial et de toutes façons entérres. La technique autotransformateur est de loin la plus économique. Il est évident que de petits autotransformateurs régulés peuvent etre utilisés. R E V E N D I C A T I O N S Système permettant d'abaisser le prix de revient d'installation d'alimentation de lampadaires en éclairage public. Il consiste à combiner une ligne principale de distribution de faible cout avec de petits @@auto transformateurs élévateurs de tension régulés ou non.