la) - a) - L'invention concerne un appareil a técuperation de calories, logé dans litre d'une cheminée d'intérieur, servant à faire du feu, pour le plaisir, ou pour la cuisson d'alimentso b) - Principe de fonctionnement : récupération des calories émises par les flammes et les braises ardentes I - par léchage de la plaque de fond par les flammes et circulation de l'air très chaud, du coeur du foyer, sur l'arrière de la plaque, par dépression, l'air entrant par le bas, à travers la plaque, et ressortant par le haut ; cet effet pouvant entre amélioré par la pose d'un extracteur mécanique, électrique. 2 - Tombée des braises sur la plaque de sol. 3 - Position des chenets dans le brasier. c) - Principe de récupération et de restitution Par abso*tion des calories émises sur les masses constituant l'appareil de récupération, et restitution sur un circuit d'eau ou d'huile, ou de quelconque fluide thermique, pouvant circuler dans un chauffage central à eau. L'appareil est constitué de telle sorte qu'il a un rendement meilleur que tout appareil existant, tout en conservant 11 aspect décoratif grâce - à la circulation de l'air très chaud, sur l'carrière de la plaque - aux métaux employés, cuivre aluminuim, très bon capteur et conoucteur de chaleur, et au tube fer, constituant les parties hydrauliques Cet ensemble présentera l'avantage d'être constitué de trois parties indépendantes, pouvant être reliées en surie, DU montées séparément. ?-o) - Descriptif oe 18 plaoue de fond Planche n2 I et 2 Un échangeur d'eau multi tubulaire sera noyé par coulage dans une masse de cuivre, ou dialuminuim, sur l'une de ces faces, un motif décoratif sur l'arrière, afin d'améliorer la récupération de calories.Des saillies de métal de cuivre ou d'aluminuim apparaitronte ou non suivant le case Dans sa partie basse, une ouverture communiquant avec l'arrière de la plaaue apparaîtra, celle-ci se trouvera è l'endroit le plus chaud du foyer, (partie K sur planche no I et 2), cette partie pouvant titre supprimée, voir planche Une dépression se créera entre le bas, partie E sur planche et le haut arrière, partie H sur planche de la plaque, qui entrainera des gaz très chauds, réchauffant ainsi l'arrière de la plaque. Cet effet, suivant les cas et les applications, pourra être accéléré par la pose de gaine de fumée raccordée sur la sortie en partie H, celle-ci montant dans la cheminée, planche afin de créer une dépression plus importante. Il pourra, en outre, cet effet être amplifié par la pose d'un extracteur mécanique, partie M, Planche celui-ci contribuera a améliorer le tirage des cheminées qui auraient tendance à refouler, par l'effet d'injection dans le conduit. Cas de plaque sans partie K Planche Le faisceau sera constitué de tube acier soudé à leur base, haute et basse, sur une plaque, une boite à eau simple, partie N et 0, planche viendra coiffer le bas et le haut de l'échangeur, avec des orifices filetés de chaque cté, soit en position verticale, ou horizontale, sauf au cas de plaque à dome où l'orifice supérieur se situera en partie haute du dce, partie P planche no I - 2. Ces avec la partie K, Planche no I-2 En partie basse, la boite en acier inox réfractaire possédera un orifice irrigué, par lequel l'air entrera, partie E planche no I-2, afin de réchauffer l'carrière de la plaque, partie Z, planche n" Sur le c8té, suivant le cas, à l'arrière de la plaque, des fers carrés seront fixés de manière à recevoir une tle de coiffe pour former un caisson, partie X, planche I et Le nombre de rangées de tubes ntest pas limité à un, dans le sens de ltépaisseur, mais sera en fonction des puissances que l'on désirera, et de la puissance éventuelle du foyer, ceci restant à notre entière appréciation. Dans le sens de la largeur, ils seront disposés selon un pas qui sera réglé selon la section du tube choisi, et répartis sur la longueur, voir planche Les orifices d'entrée et de sortie, A et B voir sur les planches ggI, 1/2, 3 et 4 seront variables selon le débit et la vitesse de l'eau qui y circulera. Dans certains cas, selon la hauteur disponible, et en fonction des modèles de plaque, entrée d'air du bas se fera verticalement, ce qui supprimera l'ouverture sur l'avant, dans la partie basse de la boite à eau, partie dénommée K. Dans ce descriptif, comme on peut le comprendre, aucune cote ne peut être donnée, étant donné la multitude d'application que cette invention aura, et qui sera facteur des âtres ou elle sera disposée, 30) - Plaque de base Elle sera constituée par un faisceau, noyé par coulage dans du cuivre, ou de l'aluminuim, voir planche no bet 6. Le faisceau ser constitué @@ns son épaisseur par une, ou plusieurs rangées de tubes sur sa longueur, la disposition sera donnée par un pas, en fonction du diamètre. Ils seront soudés à leurs extrémités sur une plaque de base, une boite à eau comportant des orifices filetés viendra coiffer ces embases, le tout sera judicieusement noyé dans le métal. Cette plaque pourra être montée, indépendamment selon l'utilisation que l'on désire du reste des éléments. La possibilité d'installation viendra en complément de la plaque de fond déjà décrite, ou séparément, suivant le casa 4 ) - Support de foyer - Cas moulé - celui-ci sera formé par un collecteur d'eau constitué par des tubes acier, noyé ###### dans une masse de métal coulé, cuivre ou aluminuiwi, avec différents systèmes de raidissement et de protection des métaux. - Cas non moulé - Il sera constitué en tube spécial, il comportera deux collecteurs, l'un obturé dans son milieu, l'autre faisant la liaison extrème du faisceau, voir planche no Dans le cas du moulage, mêBe montage de principe, la qualité du tube d'irrigation, uniquement changera. L'ensemble de ces éléments pourra être monté sur une plaque foyère formant un montage monobloc voir planche nQ 4ç Sionification des signes Planche no I - 2 r Q E Entrée d'air surchauffé W MDtif décorateur C Masse coulée I Entretoise, soit rapportée, soit moulée B Entrée du fluide Sortie du fluide K Boite à eau basse irriguée X Tle formant la coiffe du caisson N Partie haute du faisceau O Partie basse du faisceau P Sortie centrale pour dôme YD Obturateur pour forcer le circuit des fluides Planche L COnduit d'évacuation et de dépression des gaz sur l'arrière AB Entrée ou sortie du fluide C Support du foyer D Plaque de base B Plaque de fond H circuit des gaz chauds K Boite à eau irriguée M Extracteur mécanique V Plaque foyère Planche 11 - 12 - 13 - 14 P Chaudière en place F F.I Vase expansion M vanne régulée ou non H Pompe I et 2 Vanne d'isolement B Plaque de fond C Porte foyer D Plaque de base U Sonde de régulation Z Clapet anti retour R émetteur de calories PC Pompe à chaleur (EV évaporateur CO condenseur) CAG Caléoduc gravitaire EV Electrovanne REVENDICATIONS I - I L'appareil pourra se dénommer chaudière de cheminé, destiné è titre logé dans celle-ci, dans le but de récupérer les calories émises par un feu de bois, ou, éventuellement, de charbon disposé dans l' tre, sans zone pour l'aspect -décoratif du fond de la cheminée~; les motifs de décoration étant moulés dans la plaque de fond, sans génie pour le rayonnement calorifique et visuel, dans la pièce ou cette cheminée est installée. 2- L'appareil se caractérise par le fait qu'il comprend un collecteur haut, pouvant s'adapter aux formes des plaques demandées, ou proposées par une personne ; un collecteur bas pouvant entre traversé ou non, par des gaz très chauds du coeur du foyer et irriguant de chaleur très forte l'arrière de la plaque, l'entrée de cette circulation d'air se situant à l'endroit le plus ardent du foyer, et permet aux braises tombées sur la plaque de base, de transmettre à celle-ci, leurs calories, et de diffuser le rayonnement qu'elles émettent, tout en créant un mouvement d'air très chaud qui se canalise sur l'arrière de la plaque décoratrice, cédant au passage sur des aspérités, ses calories ; la plaque elle-m & e les restituant au circuit d'irrigation, au lieu de se perdre dans la masse du foyer ardents voir planche 8 et5. 3- Le mouvement d'air crée par la dépression entre le havut et le bas, soit naturellement, soit artificiellement, permettra un apport d'oxygène supplé dentaire. Le phénomène d'injection des gaz dans la cheminée, ou le conduit, permettre une accélération du tirage, et donc un remède aux cheminées qui fument, ou qui refoulent, le conduit de dépression pouvant monter très haut dans l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz brûlés, voir planche Planche10 voir Fig. 2 4 - Dy^;;Cze selon lEouel un faisceau multitubulaire, reliÉ a deux collecteurs, et noyé dans une masse absorbante, 1E fluide pouvant circuler verticalement ou horizontalement, selon les cas, voir planche no 5 - Système de plaque de sol constitué par un faisceau multitubulaire, noyé dans une masse de métal, relié de deux collecteurs, voir planche cet qui indépendante des autres élXments.Le mode d'entrée d'eau peut être interverti selon les besoins,et disposé en diagonalg et diamètralement opposés - Système #e support de foyer, constitué par un faisceau de tube posé sur un brancard, voir planche n2 5. 7 - Tous ces éléments peuvent être montés indépendamment, dans quelque foyer que ce soit, les uns des autres, et raccordés à un circuit de fluide thermique, destiné au chauffage de l'habitat. 8 - Tous ces éléments peuvent être montés sur une plaque de support, formant un bloc. Ce système présentera l'avantage que ces éléments n'étant pas solidaires les uns des autres, pourra, en cas de détérioration de l'un d'entre eux, entre démonté en vue d'une réparation, ou d'un remplacament, sans détériorer tout l'appareil, et sans endommager la cheminée. 9 - Ce système accouplé à un réseau de chauffage peut venir en relève de chaudière, grâce à un système de régulation électrique, ou en accompagnement, Planche IO - I1 peut, en cas de défaillance de la chaudière subvenir partiellement, ou en totalité, au besoin calorifique de l'habitation. voir planche n-o Il - Ce système peut être installé dans plusieurs cheminées d'une mma habitation, chaque appareil étant réoulé séparément les uns des autres. Ces montages s'effectueront, en parallèle, chaque système ayant sa propre sonde de commande, et de régulation I2-Suivant le mode d'installation, et de régulation, il pourra fonctionner en thermo siphon, auquel cas, les clapets de non retour devront entre mis en position de fonctionnement manuelle, c'est-à-dire ouvert. I3-Le circuit d'eau réchauffe pourra entre raccordé sur un circuit évaporateur de pompe à chaleur à compression, ou sur caléoduc gravitaire à tube lisse. eau eau, eau air, voir planche I3 I4-Tous ces éléments présenteront l'avantage d'être raccordés, soit en série, soit en parallèle, salon les besoins et les cas. 15-La quantité et la disposition des plaques, récupératrices de chaleur, n'est pas limitée aux exemples donnés, d'autres plaques décoratives, ou non, peuvent entre installées sur les parois latérales du foyer. elles seront choisies, conçues, et raccordées entres elles, selon les besoins et les cas qui seront demandés.