Titre : Capteur d'informations électrique adaptable d'une façon générale a tous systèmes de mesure et notamment au dèlesteur de phase mono ou triphasé ou dispositif nécéssitant un contrôZe ou pro tection. Le capteur est disposé sur Ze conducteur principal (1) que Z'on veut contrôler ou asservir et raccorder par deux bornes (2) de prise d'informations. Entre les deux bornes iZ sera raccordé un conducteur (3) de section identique au conducteur principal, faisant en quelque sorte, fonction de schunt. La différence de potentiel est prise entre Zes bornes (2) et les entrées de Z'ampZificateur (6) par l'intermédiaire de deux câbles de faible section (5). A noter qu'il sera possible de remplacer Zes bornes (2) par des colliers ou serrage (7) évitant de couper Ze conducteur principal. Ce capteur ainsi réalisé présente Z'avantage d'être robuste, simple, économique par rapport aux capteurs couramment utilisés et qui sont généralement des dispositifs, à base de bobinage donc volumineux, fragile et d'un prix de revient élevé. Le principe de ce capteur étant basé sur la mesure de différence de potentiel créé aux bornes d'un conducteur iZ sera facile d'adjoindre seZon Zes besoins d'exploitation, un ampli OP avec circuit comparateur (3) pour obtenir un ou plusieurs seuils ou amplificateur analogique en vue d'une mesure, enreyistrement,ou courbe asservie (pur exemple en FRANCE tarif vert EDFJ. En outre, Ze principe de ce capteur permet sans modification particu Cidre d'adapter Ze dispositif à toutes Zes puissances nécessaires. REVENDICATIONS 1 Dispositif de mesure différentielle caractérisée par le fait que Z'on utilise, une simple portion de câble électrique à l'exclusion de tout autre dispositif (bobinage par exemple) en vue de créer sur Ze câble de puissance asservi une différence de potentiel. 2 Montage permettant seZon revendication 1 de comparer la mesure à une tension de référence d'où une adaptation à tous les cas d'utilisation sans limitation de puissance. 3 Selon revendication 1 et 2 le principe éliminant toutes sortes de bobinages rend Ze capteur ainsi réaZisé insensible aux surcharges accidentelles du réseau.