a) Aérateur de secours autonatique b) La presente invention est du type ce commande pour aération statique c'un local par ouverture automatique de volet d'air et par fermeture dès le re tour à la normale de la ventilation de service. c) Dans les dispositifs enregistrant une anomalie ce fonctionnement de la ven tilation, il existe des avertisseurs par signaux sonores ou lumineux et des déverrouillages électro-magnétiques de volet. Pour alimenter ces différents circuits il faut une source d'énergie électrique indépendante de la princi pale. D'autre pa@t, les signaux avertisseurs @e palient pas à la déficience du système,de même que le retour en position initiale n'est as assuré dans le cas de verrou magnétique. d) Le cispositif suivant l'invention est basé sur le princi-e du contre-balance- ment du poids des vo@ets à ouvrir par un réservo@r suspendu(fig 1)se remplis sant d'un liquide. Ce liquide peut être l'eau du réservoir ou d'un ré@ervoir sous pression ou par @ravité. Cette force de traction peut être transmise aux vol-ets par câble direct ou avec moufle(2)par tringlerie ou Jar axes et balancier . Dès l@ coupure du circuit électrique(fig 2) le vannes V1 s'ou vre et 72 se ferme; l'eau pénètre dors la cuve. Le niveau maxi est règlé iar un rooinet à flotteur ou pressostat.Cette coupurepeut être due à un manque de courant Qlectrique d3ns le réseau, à une panne localisée ou par thermostat EH, introduit dans le circuit dans le cas d'une temperature trpp élevé@ du local. Un inverseur I peut être positionné @té (E) ou Hiver(H). L'été (E) le thermostat TH entre en service pour une panne et pour une sécurité de tem pcrature du local. L'hiver(H) le thermostat est hors service et l'arrêt de la ventilation(VE) assuré si les volets sont ouvert@. Un contacteur de fin de co@rse@ M assure cet arrêt. Dès le rétablissenent du courant électrique sur le circuit de ces vannes, l'effet inverse se produit ; la vanne V@1 se fer me et la vanne V2 s'ouvre et vidange la cuve . Ceci diminue l'effet de trac tion et relâche le câble. Les volets reviennent ainsi à leur position @@iti- ale. On peut utiliser cette invention en inversant les vannes V1 et V2 ceci provoque l'effet inverse le réservoir étant plein. REVENDICATIONS 1) Dispositif permettant dans les locaux d'elevage ou autres, d'ouvrir auto matiquement des volets d'aération de s-cours en cas de déficience de la ventilation de service . Caractérisé par le fait d'utiliserune énergie dis ponible et indépend@rte qu'est une masse liquide pouvant êre de l'eau. Ce liquide peut provenir d'un reservoir par gravité ou par pression ou d'un réseau de distribution 2) Disposi if suivant la revendication 1 Caractérisé par le fait de contre balancer le poide des volets de secours par l'apport d'une masse liquide dans un récipient suspendu. 3) Dispositif suivant la revendication Caractérisé par le fait qu'il y a 2 possibilités d'ouverture des volets, soit on remplissant le réservoir, soit en le vidant suivant l'effet escom té. 4) Dispositif suivant la revendication 1 Caractérisé par le fait que l'on peut utiliser à cet effet plusieurs types de transmis@i@ns: câbles, tringleries,axes et balancier. 5) Dispositif suivant la revendication I Caractérisé par la marche simultanée de 2 électro-vannes à effet inverse pour le remplissage et la vidange du reservoir. 6) Dispositif suivant la ceverdication 1 Caractérisé par le fait que la mise en action de ces électro-vannes se fait par manque de courant électrique ou par surélévation de la température lu local. 7) Dispositif suivant la revendication 1 Caractérisé par le fait que ceréservoir revient automatiquement à sa po sition initiale, ainsi que les volets des le retour à la normale des con ditions de fonctionnement de la ventilation de service. 8) Disposi @if suivant la revendication 1 Caractérisé ar le fait qu'un inverseur sur le circuit ae commande permet en position" Eté" d'as@urer une @écurité supplémentaire de température et en position " Hiver" d'@viter le remise en service de la ventilation sans la fermeture Ces volets.