L'invention a pour objet un transformateur en particulier du type antidéflagrant, c'est-à-dire dont les bobinages haute et basse tension sont logés dans une cuve métallique résistant à la pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange gazeux explosif, et qui empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère environnante, cuve constituée d'une paroi latérale et de deux couvercles supportant les caissons de connexion haute et basse tension. On sait que tous les transformateurs voient leur rendement en puissance conditionné par leur faculté de dissiper les calories engendrées par les phénomènes électriques et électromagnétiques. Il s'agit là, bien entendu, d'un pro Uime tout-à-fait général problème et qui se présente quel que soit le type de transformateur,/qui sera étudié dans ce qui suit en se référant plus particulièroement aux transformateurs antidéflagrants " ais il va de soi que l'in- vention n'est nullement limitée à ce type de transformateurs,et qu'au contraire, elle s'applique à tous les autres types qu'ils soient à atmosphère gazeuse ou liquide, à circulation naturelle ou forcée, ou encore soumis à quelque impératif que ce soit de sécurité. En ce qui concerne les transformateurs antidéflagrants, on rappelle que sans être étanches, ils sont en principe à atmosphère gazeuse et à circulation naturelle Le gaz qu'ils con- tiennent et qui est souvent de l'air, circule naturellement autour des bobinages et crée ainsi une zone chaude à la partie supérieure de la cuve de part et d'autre des têtes des bobinages; Les calo- ries concentrées dans cette zone ainsi que dans une moindre mesure les calories portées par le gaz en circulation dans toutes les autres zones du transformateur, ne peuvent être évacuées que par convection, et c'est pourquoi d'ailleurs la paroi latérale est constituée le plus souvent par une tôle à larges ondulations. Sur un autre plan, de tels transformateurs voient leur capacité en puissance limitée par leur gabarit même Par exemple, ils sont souvent utilisés dans l'industrie minière et même s'ils sont totalement ou partiellement montés sur le site, ils sont soumis à des impératifs de volume résultant à l'évidence des sites o ils sont logés et des dimensions des voies d'acheminement vers ces sites. En pratique, et compte tenu de toutes ces contraintes, il n'a guère été possible jusqu'à ce jour de mettre à la disposition des utilisateurs des transformateurs antidéflagrants à atmosphère gazeuse d'une puissance supérieure à l 000 KV 7. L'invention a pour objet de porter remède à cet état de chose grâce à des transformateurs qui soient de plus grande puis- sance pour un même gabarit Pour ce faire, elle a pour objet un transformateur qui se caractérise en ce que des caloducs montés tête-bêche, au moins approximativement parallèles à l'axe de la paroi latérale, sont disposés, pour leur côté récepteur, dans l'espace libre séparant les bobinages de cette paroi, entre un palier central recevant les extrémités de deux caloducs et des brides de sortie fixées sur les couverces, tandis que leur côté dissipateur est situé au delà desdites brides à l'extérieur de la cuve, des ailettes réceptrices et dissipatrices étant prévues respectivement sur les côtés récepteur et dissipateur des caloducs. On rappelle tout d'abord que l'on dénomme caloducs des dispositifs transporteurs de calories qui se présentent sous la forme d'un tube fermé aux deux extrémités, dont la paroi inté- rieure est tapisséed'un réseau capillaire et qui contiennent un fluide partiellement à l'état liquide et partiellement à l'état de vapeur saturée. Si l'on met au contact d'une source froide d'une part et d'une source chaude d'autre part les deux extrémités d'un tel tube, on conçoit que la source chaude provoque instantanément une vaporisation partielle du fluide à l'état liquide, vaporisation qui crée une augmentation de pression du fluide à l'état de vapeur saturée, laquelle provoque à son tour un déplacement du fluide à l'état de vapeur saturée vers l'extrémité en contact avec la source froide A ce niveau la source froide, par un phénomène inverse, provoque une liquéfaction partielle de la vapeur et le liquide retourne vers la partie chaude par capilla- rité le long du réseau capillaire. Le caloduc assure ainsi le transfert de calories de la source chaude vers la source froide avec un rendement qui peut être multiple et par exemple plus de 10 fois supérieur à ce que serai le rendement d'une tige métallique de même diamètre. Les essais pratiqués ont démontré que, de façon tout-à-fait surprenante, dans un transformateur équipé conformément à l'inven- tion, les caloducs parviennent à doubler la quantité de calories susceptibles d'être dissipées et permettent par conséquent d'aug- menter la puissance utile du transformateur dans des proportions considérables, qui peuvent atteindre 25 % à peu de frais et sans modifier le gabarit de l'appareil ou tout au moins son ga- barit au moment du transport, puisque les caloducs peuvent faci- lement être montés sur le site même d'utilisation. Il convient également d'observer qrl'invention s'applique aussi bien à des transformateurs neufs, c'est-à-dire livrés dès l'origine équipés de leurs caloducs, qu'à des transformateurs existants et déjà en service que l'on peut équipper conformément à l'invention, par des modifications relevant de la mécanique simple, soit sur le site, soit en usine. Dans un mode de réalisation de l'invention auquel il semble qu'il y ait lieu de donner la préférence, le transbrmateur i 5 comporte au moins deux paires de caloducs montés tête-bêche dans la partie supérieure de la cuve de part et d'autre du circuit ma- gnétique des bobinages. On sait en effet, et cela est particulièrement le cas dans les transformateurs antidéflagrants à atmosphère gazeuse, que la zone la plus chaude de l'appareil se situe dans la partie su- périeure de la cuve et il se trouve que l'on dispose à ce niveau de deux espaces libres longitudinaux de part et d'autre du cir- cuit magnétique des bobinages Les caloducs montés dans ces espaces libres captent donc un maximum de calories Par le re- froidissement qui en résulte, ils améliorent en outre grandement la circulation naturelle du gaz le long des bobinages et de la paroi latérale. C'est en fin de compte non pas seulement les parties supé- rieures des bobinages mais les bobinages dans leur ensemble qui travaillent dans des conditions meilleures, ce qui permet encore d'augmenter la capacité des appareils et évite à coup sur tout incident de fonctionnement. Avantageusement, les caloducs présentent une légère incli- naison telle que leur côté dissipateur se trouve plus haut que leur côté récepteur, même si le transformateur n'est pas parfai- tement horizontal Cette disposition améliore grandement le ren- dement des caloducs, en facilitant quelle que soit la position du transformateur sur le site l'écoulement du liquide le long de la paroi capillaire de l'extrémité froide vers l'extrémité chaude. Selon un perfectionnement entrant dans le cadre de l'in- vention, les paliers sont constitués chacun par une douille à ouvertures évasées, pourvue d'une butée centrale et montée sur un longeron supérieur du transformateur Cette disposition assure d'une part un montage aisé des caloducs dont l'extrémité s'intro- duit facilement dans la douille; d'autre part, elle laisse un certain jeu nécessaire pour tenir compte des coefficients de di- latation qui peuvent être différents pour le caloduc et pour l'ensemble de l'appareil. Selon encore un perfectionnement, les extrémités des calo- ducs supportées par les paliers ont une forme effilée avantageu- sement tronconique On facilite encore ainsi davantage la mise en place des caloducs qui doit se faire de l'extérieur du trans- l 5 formateur déjà monté à travers une ouverture de petite dimension. En effet, les extrémités des caloducs sont guidées vers la posi- tion finale par leur extrémité effilée ou tronconique qui coopère avec l'ouverture évasée du palier. Selon un nouveau perfectionnement entrant dans le cadre de l'invention, les brides de sortie traversées par les caloducs avec un très léger jeu, sont fixées à la demande sur des plaques plus fortes montées sur les couvercles pour assurer la fermeture d'une fenêtre autorisant le passage des ailettes intérieures, tandis que le passage des caloducs au travers des plaques se fait par un orifice de dimension relativement large. La mise en place des caloducs se heurte en effet à des impé- ratifs contradictoires en particulier s'agissant de transformateurs antidéflagrants D'une part leur positionnement doit être précis avec des interstices fixés par des normes impératives, alors que d'autre part, ils forment avec les ailettes intérieures un corps de dimension relativement importante, tant en section qu'en longueur En outre, le transformateur une fois monté et équipé, doit répondre sans être étanche à des normes tout aussi impératives de résistance en particulier à la pression intérieure. 7 râce aux dispositions qui viennent d'être décrites, ces impératifs contradictoires sont satisfaits Les fortes plaques obstruent de façon parfaitement sûre les fenêtres qui autorisent le passage des caloducs avec leurs ailettes intérieures L'ori- fice relativement large de chacune des plaques permet ensuite un positionnement précis à la demande des caloducs et des brides, lesquelles assurent au passage des caloducs, le jeu minime mais impératif nécessaire à la sécurité. En ce qui concerne maintenantles ailettes intérieures, il s'est revéle avantageux de les constituer sous forme de disques circulaires enfilés sur les caloducs et soudés sur ces derniers par le bord recourbé de leur ouverture centrale sur toute la partie intérieure des caloducs à l'exception d'une portion située à l'extrémité côté sortie, sur laquelle est enfilée une bague de retenue. Les ailettes intérieures occupent ainsi pratiquement tout l'espa- ce libre disposible et assurent de façon optimale le transfert des calories. On a pu craindre qu'en cas de déflagration intérieure, la surpression créee puisse provoquer l'éjection du caloduc à travers les orifices des plaques par déformation des ailettes intérieures et c'est pour éviter ce risque que l'on a enfilé, sur l'extrémité intérieure côté sortie du caloduc, une bague de retenue Cette dernière interdit toute éjection puisque pour qu'il y ait éjection, il faudrait qu'il y ait arrachement par la bague de toutes les soudures de toutes les ailettes sur le caloduc considéré. Les impératifs technologiques auquels sont soumises les ailettes dissipatrices extérieures sont différents, puisque le volume qui leur est offert n'est pratiquement pas restreint, tandis qu'au contraire, il y a le plus grand intérêt à limiter la longueur de la partie extérieure des caloducs qui augmente d'au- tant l'encombrement du transformateur équipé. C'est pourquoi, conformément à l'invention, les ailettes dissipatrices forment, pour chaque caloduc, un bloc parallélépi- pédique constitué de deux tôles ondulées soudées sur deux plaques parallèles montées sur deux mâchoires qui enserrent le caloduc, les blocs parallélépipédiques étant avantageusement disposés obli- quement sur les caloducs de façon à respecter le gabarit du trans- formateur. Avantageusement, les ailettes dissipatrices extérieures sont protégées par un capot qui peut être constitué par des tôles courbes épousant le gabarit du transformateur, fixées sur les couvercles et réunies deux à deux sur leur périphérie extérieure par des traverses. Cette disposition a pour objet de protéger les ailettes extérieures des chocs qui pourraient les détériorer, mais égale- ment et cela est bien plus grave, détériorer les caloducs eux-mêmes ou avoir des répercussions sur la fixation des brides de sortie au détriment de la sécurité On notera cependant que de tels capots ne nuisent en rien à l'échange des calories au niveau des ailettes extérieures et donc, ne diminuent pas le rendement du transformateur. Un mode de réalisation de l'invention sera maintenant décrit à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins indexés dans lesquels: la figure 1 est un schéma illustrant le fonctionnement d'un caloduc, la figure 2 est une vue en coupe longitudinale schématique d'un transformateur conforme à l'invention, la figure 3 est une vue en coupe transversale schématique du même transformateur, la figure 4 est une vue de côté du même transformateur, la figure 5 est une vue semblable à celle selon la figure 4, les ailettes extérieures étant supprimées, et la figure 6 est une vue en coupe à plus grande échelle selon la ligne VI-V Ide lafigure 4. En se reportant tout d'abord à la figure 1 i, on voit qu'un caloduc se compose essentiellement d'un tube cylindrique ( 1) fermé à ses deux extrémités en ( 2) et dont les parois intérieu- res sont revêtues d'un réseau capillaire ( 3) Ce tube contient un fluide (qui dans certains cas peut être de l'eau) en quantité telle qu'il se trouve partiellement à l'état liquide et partiel- lement à l'état de vapeur saturée. Si l'on suppose que l'on apporte des calories à la partie du tube située à gauche selon la figure, en plaçant ce côté gauche dans un espace à température élevée, on conçoit que les calories pénétrant dans le tube selon les flèches Fi vont vapo- riser une certaine quantité du fluide qui se trouve en phase li- quide dans le réseau capillaire L'augmentation de pression qui en résulte va instantanément déplacer la vapeur formée selon la flèche F 2 vers la partie du tube plus froide située à droite. Précisément à cause de cette température plus froide, la vapeur va se liquéfier dans cette partie droite, dégageant des calories qui se répandent selon les flèches F 3 Le liquide ainsi formé va à son tour se diriger à nouveau vers la partie gauche, selon les flèches F 4, à l'intérieur du réseau capillaire. Un tel caloduc permet donc de transférer des calories à une vitesse pratiquement instantanée En pratique, on obtient des rendements qui sont sans commund;mesure avec les rendements habituels des systèmes conventionnels de transfert de chaleur et ceci sur des distances bien supérieures. Ce rappel étant fait, on se reportera maintenant aux figures 2 à 6 qui représentent un tranformateur conforme à l'in- vention. Dans l'exemple choisi, il s'agit d'un transformateur anti- déflagrant à atmosphère gazeuse (en général de l'air), dont la cuve ( 4) se compose de façon classique, d'une paroi latérale ondu- lée ( 5) formant deux tronçons verticaux rectilignes reliés par des voûtes supérieure et inférieure semi-cylindriques, paroi soudée à ses extrémités sur deux anneaux ( 6) rigides, sur lesquels sont boulonnées en ( 7) les couvercles avant ( 8) et arrière ( 9) de la cuve L'ensemble est supporté par un socle ( 10) et rigidi- fié par des traverses extérieures telles que ( 11) au niveau des cambrures, et par des fers plats intérieurs et extérieurs ( 12) et 1 3) sur les parties planes. On sait qu'une cuve de ce genre est destinée à contenir les bobinages du transformateur qui sont au nombre de trois dans l'exemple représenté et qui sont constitués chacun par un corps ( 4), prolongé à la partie supérieure par une tête ( 15) et à la partie inférieure par un pied ( 16) constituant les parties sail- lantes des circuits magnétiques Les bobinages sont portés par qua- tre longerons longitudinaux ( 17) qui supportent les têtes et les pieds des bobines et qui sont à leur tour fixés sur des pieds ( 18) solidaires de la cuve. Enfin, les bobinages du transformateur sont reliés par des connections non représentées de façon à faciliter la compré- hension du dessin, aux bornes ( 1 9) d'un caisson de connexion ( 20) pour la haute tension d'une part, et aux bornes ( 21) d'un caisson ( 22) de connexion pour la basse tension d'autre part. Conformément à l'invention, on a disposé dans la partie supérieure de la cuve de part et d'autre de la rangée de têtes ( 15)-, quatre aloducs ( 23) et ( 24) sur la partie droite selon la figure 3 et ( 25) et ( 26) sur la partie gauche selon la mêmé figure On s'intéressera dans la suite plus particulièrement aux ca- loducs ( 23) et ( 24), étant entendu que les caloducs ( 25) et ( 26) sont parfaitement identiques et parfaitement symétriques. Les caloducs ( 23) et ( 24) sont montés à la suite l'un de l'autre de part et d'autre d'un palier central ( 27) Le premier ( 23) traverse le couvercle 8, côté haute tension, et se prolonge à l'extérieur du transformateur, le second ( 24) traverse le couvercle ( 9), côté basse tension, et se prolonge symétriquement au delà du transformateur. S'agissant de deux appareils montés tête-bêche de façon parfaitement symétrique, on décrira plus particulièrement dans ce qui suit le montage et le fonctionnement du caloduc ( 23), côté haute tension. A son extrémité intérieure, taillée en forme de cône ( 28), le caloduc ( 23) s'introduit dans le palier ( 27) qui est un corps tubulaire cylindrique, pourvu de deux entrées évasées ( 29) et à travers lequel on a posé une goupille d'arrêt ( 30) Ce palier, au droit de deux épaulements ( 3) est 'soudé sur deux potences ( 32) qui, à leur tour, sont boulonnées sur la partie verticale des longerons ( 1 7). On trouve ensuite sur le caloduc ( 23) une série d'ailettes réceptrices constituées par des disques plans ( 33) dont l'ouver- ture centrale a été recourbée par emboutissage en ( 34) pour être soudée sur le caloduc ( 23), avec un jeu convenable qui peut être de l'ordre du centimètre Ces ailettes recouvrent entièrement -le caloduc depuis le palier ( 27) jusqu'à la bague de retenue relati- vement épaisse ( 35), simplement enfilée sur le caloduc. Au delà de la bague ( 35)-, le caloduc traverse une forte plaque ( 36) destinée à obstruer la fenêtre percée dans le couver- cle pour l'introduction du caloduc Cette plaque est de forme générale hexagonale pour permettre le passage de quatre gros boulons de montage ( 37). Chacun de ces boulons coopère avec une douille de vissage ( 38) soudée au droit d'un épaulement sur le couvercle ( 8) Il traverse une plage débordante ( 39) de la plaque ( 36), et sa tête est pro- tégée par une douille ( 40) située sur cette plage ( 39). Sur le caloduc ( 23) est ensuite enfilée une bride ( 41) à emboîtement circulaire avec un jeu limité à l'interstice antidéflagrant, bride qui comprend un épaulement annulaire de faible hauteur ( 42) Cette bride est montée sur la plaque ( 36) à l'aide de quatre vis ( 43), disposées dans quatre perçages épaulés ( 44) de la bride et vissés sur la plaque dans des trous taraudés ( 45), exécutés à la demande comme il sera expliqué plus loin. Au delà de la partie ( 42) de la bride, le caloduc ( 23) reçoit les ailettes extérieures dissipatrices de chaleur ( 46) Ces ailettes sont constituées comme ôn le voit sur les figures 4 et 6, par deux mâchoires ( 47) sur lequelles sont soudées deux plaques parallèles ( 48), l'ensemble étant serré sur le caloduc ( 23) par des boulons tels que ( 49) Sur chacune des plaques ( 48) est soudée une tôle métallique ( 50) pliée de façon à présenter en coupe l'aspect de triangles successifs Ces deux tôles cons- tituent deux couches parallèles qui sont les éléments dissipateurs de chaleur proprement dit. L'ensemble constituant les ailettes extérieures ( 46) est disposé obliquement de façon à ne pas aller au delà du gabarit du trans- formateur. Chaque ailette extérieure ( 46) est protégée par un capot de protection ( 51) formé par une tôle recourbée pour épouser le gabarit de la cuve Cette tôle est fixée sur le couvercle corres- pondant ( 8) par deux équerres ( 52) Pour assurer la rigidité de l'ensemble, les deux capots ( 51) d'une même face, sont reliés à leur partie extérieure par deux traverses horizontales ( 53) et ( 54), soudées respectivement à leurs extrémités inférieures et à leurs extrémités supérieures. Les caloducs tels que ( 23) se mettent en place de la façon 3 o suivante: On monte d'abord à l'intérieur du transformateur les paliers supports ( 27) en fixant les potences ( 32) sur les longerons ( 17) S'il s'agit d'un transformateur neuf, chacun des couvercles a été pourvu à l'avance des fenêtres entourées des quatre douilles de vissage ( 38) permettant la mise en place des plaques ( 36). S'il s'agit d'un transformateur existant dont on veut améliorer le rendement, il suffit de découper ces quatre fenêtres sur les deux couvercles et de monter les douilles ( 38), toutesopérations particulièrement aisées et peu coûteuses pouvant si nécessaire être réalisées sur le site comme la mise en place des paliers. Le caloduc ( 23) qui se présente sous la forme d'un tube à extré- mité conique en cuivre ou en acier, reçoit par soudage les ailet- tes intérieures ( 33) et l'ensemble est ensuite introduit à tra- vers la fenêtre de la face ( 8) la mise en place est une opération qui est grandement facilitée par la forme conique en ( 28) de l'extrémité du caloduc et par l'ouverture conique en ( 29) du pa- lier central ( 27) La goupille d'arrêt ( 30) détermine approxi- mativement la position finale du caloduc et l'on peut alors, après avoir enfilé la bague 35, pratiquer le montage de la plaque ( 36) par vissage et blocage des quatre boulons ( 37) rirâce au jeu important qui existe au niveau de la traversée de la plaque ( 36) par le caloduc, on procède ensuite au positionnement définitif du caloduc de façon à ce qu'il soit non pas parfaitement parallèle à l'axe général du transformateur, mais légèrement plus haut à l'extérieur qu'à l'intérieur On notera à ce propos qu'à l'échel- le des dessins, cette légère obliquité des caloducs n'est pas nettement visible, mais qu'en réalité elle existe bien, l'axe d'un caloduc pouvant faire avec l'axe général du transformateur un angle par exemple de 1 ou 2 degrés. L'ensemble étant maintenu en position et la bride ( 41) enfilée sur le caloduc, on trace grâce auxperçages épaulés ( 44) la posi- tion exacte que doivent occuper les quatre vis ( 43) Ayant éloi- gné la bride ( 41), on perce et on taraude les trous borgnes ( 45) et l'on peut ensuite procéder au montage et au blocage de la bride, puis au montage particulièrement aisé grâce aux boulons ( 49) de l'ensemble ( 46) constituant les ailettes extérieures. Lorsque les cuatre caloducs ont été placés comme il vient d'être décrit, on monte par boulonnage sur les équerres ( 52) les quatre capots ( 51) réunis deux à deux par les traverses soudées ( 53) et ( 54). On dispose ainsi finalement d'un transformateur dont le gabarit pour le transport n'a pas augmenté En effet, l'opération de montage qui vient d'être décrite peut à la demande être par- tiellement ou totalement pratiquée soit en usine, soit sur le site. S'il s'agit d'un transformateur antidéflagrant,les propriétés antidéflagrantes sont entièrement maintenues On avait pu craindre que le caloduc ( 23) puisse être éjecté violemment en cas de défloration intérieure et être ainsi la cause d'acci- dents, mais ce risque a été totalement éliminé En effet, d'une part, le dimensionnement des pièces est tel qu'en cas d'arrachement causé par une surpression intérieure, c'est la bride ( 41) qui à la limite va se sép arer de la plaque ( 36) et jamais la plaque ( 36) du couvercle ( 8) En outre, l'ensemble des ailettes intérieures ( 33) soudées au tubetourrait soit s'arracher, soit se tordre et ainsi passer à travers la plaque ( 36) Ce risque est totalement éliminé grâce à la bague ( 35) qui ne saurait traverser la plaque et qui à son tour, ne saurait être traversée par les ailettes, car il faudrait alors qu'il y ait arrachement de toutes les soudures circulaires de toutes les ailettes. En ce qui concerne maintenant le rendement de l'appareil, des essais ont été effectués sur un transformateur antidéflagrant à at mosphère gazeusei conception classique d'une puissance de 1 000 KVA que l'on a équipé de quatre caloducs offrant une sur- face réceptrice de chaleur d'environ 3 '2, grâce aux quatre séries d'ailettes intérieures La surface d'échange extérieure des ailettes ( 46) dissipatrices était du même ordre. Le transformateur en question, par refroidissement naturel par convection et par circulation intérieure de l'air, ne pouvait dissiper plus de 10 KW. 3 râce aux caloducs installés, on a constaté que l'on éva- cue environ 25 % des calories, c'est-à-dire 3 KW On a donc pu augmenter la puissance de l'appareil et les essais ont démontré qu'il est possible sans risque et sans échauffement, de porter cette puissance à au moins 1 250 KVA. L'invention permet de gagner environ 25 % en -puissance du transformateur, sans augmentation du volume et pour un prix de revient particulièrement raisonnable, qu'il s'agisse d'appareils neufs ou d'appareils transformés en usine ou sur le site. 1 2 REVENDICATIONS 1 Transformateur en particulier du type antidéflagrant, c'est-à-dire dont les bobinages ( 14) haute et basse tension sont ( 4) logés dans une cuve métallique résistant à la pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange gazeux explosif, et qui empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère environnante, cuve constituée d'une paroi latérale ( 5) et de deux couvercles ( 8-9) supportant les caissons ( 2022) de connexion haute et basse tension, caractérisé en ce que des caloducs ( 23,24,25,26) montés tête-bêche,au moins approximativement parallèles à l'axe de la paroi latérale ( 5), sont disposés, pour leur côté récepteur, dans l'espace libre séparant les bobinages de cette paroi, entre un palier central ( 27) recevant les extrémités de deux caloducs et des brides de sortie ( 41) fixées sur les couvercles ( 8,9), tandis que leur côté dissipateur est situé au delà desdites brides à l'extérieur de la cuve, des ailettes réceptrices ( 33) et dissi- patrices ( 46) étant prévues respectivement sur les côtés récep- teur et dissipateur des caloducs. 2 Transformateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux paires de caloducs ( 23,24), ( 25,26) montés têtebêche dans la partie supérieure de la cuve de part et d'autre du circuit magnétique ( 15) des bobinages. 3 Transformateur selon la revendication 1 ou la revendi- cation 2, caractérisé en ce que les caloducs présentent une légère inclinaison telle que leur côté dissipateur se trouve plus haut que leur côté récepteur. 4 Transformateur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les paliers sont constitués chacun par une douille ( 27) à ouvertures évasées ( 29) pourvue d'unebutée centrale ( 30) et montée sur un longeron supérieur ( 1 7) du transformateur. Transformateur selon l'une des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que les extrémités ( 28) des caloducs sup- portées par les paliers ont une forme éfilée avantageusement tron- conique. 6 Transformateur selon l'une des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que les brides de sortie ( 41) traversées par les caloducs avec un très léger jeu, sont fixées à la deman- de sur des plaques plus fortes ( 36), montées sur les couvercles 1 3 ( 8, 9) pour assurer la fermeture d'une fenêtre autorisant le pas- sage des ailettes intérieures. 7 Transformateur selon la revendication 6, caractérisé en ce que le passage des caloducs au travers des plaques se fait par un orifice de dimension relativement large. 8 Transformateur selon l'une des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que les ailettes réceptrices intérieures ( 33) sont des disques circulaires enfilés sur les caloducs et soudés sur ces derniers par le bord recourbé( 34) de leur ouver- ture centrale. 9 Transformateur selon la revendication 8, caractérisé en ce que les ailettes réceptrices occupent toute la partie intérieu- re des caloducs, à l'exception d'une portion située à l'extrémité côté sortie, sur laquelle est enfilée une bague de retenue( 35). 10 Transformateur selon l'une des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que les ailettes dissipatrices forment, pour chaque caloduc, un bloc parallélépipédique constitué de deux tôles ondulées ( 50) soudées sur deux plaques ( 48) parallèles, mon- tées sur deux mâchoires ( 47) qui enserrent le caloduc. Il Transformateur selon la revendication 10, caractérisé en ce que les blocs parallélépipédiques sont disposés obliquement sur les caloducs de façon à respecter le gabarit du transforma- teur. 12 Transformateur selon l'une des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que les ailettes dissipatrices extérieures sont protégées par un capot 1 3 Transformateur selon la revendication 12, caractérisé en ce que les capots ( 51) sont constitués par des tôles courbes épou- sant le gabarit du transformateur, fixées sur les couvercles et réunies deux à deux sur leur périphérie extérieure par des traver- ses ( 53, 54).