DESCRIPTION La présente invention concerne les dispositifs automatiques d'allumage, de réallumage et de sécurité en cas dex- tinction accidentelle des appareils de chauffage au gaz, et en particulier des émetteurs infra-rouges. Dans les dispositifs connus de ce genre, l'allumage électrique de chaque radiateur nécessite la présence sur chacun d'eux d'un appareillage électro-mécanique pour agir sur leur valve de sécurité et la maintenir ouverte pour permettre l'arrivée du gaz au brflleur du radiateur pour que celui-ci puisse s'allumer au moyen d'un éclateur électrique, ou d'une résistance électrique ou d'une veilleuse préalablement allumée. Quant au réallumage du brdleur, par la veilleuse pilote après un arrêt automatique du brflleur, il est nécessaire d'avoir recours à un conduit indépendant, depuis le tableau central, pour la veilleuse. les dispositifs suivant l'invention permettent d'éviter ces inconvénients. Avec eux, en effet, il est possible d'allumer à distance et automatiquement les radiateurs sans dispositif électro-mécanique d'action sur la valve de sécurité de chaque radiateur, d'allumer leur veilleuse à distance, de réallumer chaque radiateur par la veilleuse et donc, sans électricité et sans une deuxième canalisation " veilleuse ", tout en conservant toutes les possibilités prévues de modulation du régime de chauffe. En cas de panne de secteur, les radiateurs restent allumés, s'ils le sont déjà, et se rallument instantanément s'ils étaient en position d'arrdt automatique. Ainsi obtient-on sans dispositifs électro-mécanique individuels sur chaque radiateur, et avec une seule canalisation de gaz, au lieu de deux, toutes les fonctions automatiques désirées en conservant la sécurité de fermeture du gaz en cas d'interruption accidentelle de la combustion du gaz au radiateur. Les dispositifs objets de l'invention comportent 1) Pour l'allumage automatique , électro-pneumatique et à distance : sur le tableau central de commande, un allumeur électrique temporisé ( 2/PLU) permettant l'ouverture de l'électro- vanne(4/PLU) ouverte sous tension et l'alimentation électrique de l'éclateur ou de la résistance rouge ( 5/PLU) du radiateur (12/PLU).Cette ouverture de l'électro-vanne et de l'éclateur (ou résistance rouge ) sont simultanés. la pression de gaz autorisée à passer par la dérivation ( 5/PLU) et l'électro-vanne (4/PLU) mise sous tension par les thermostats ( 19/PLU) ou par un bouton manuel de mise en route ( 25/PLU) emprunte la canalisation (48/PLU) et la dértation ( 49/PLU) avant la valve de sé- curité ( 6/PLU) du radiateur. Cette pression passant par l1élec- tro-vanne ( 4/PLU) est calculée pour Ptre seule à pouvoir agir sur la capsule ou vérin pneumatique (7/PLU) et appuyer pour l'ouverture du clapet de la valve de sécurité ( 6/PLU).Pendant le même temps, l'éclateur ( ou résistance rouge ) (5/PLU) du bradeur ( 12/PLU ) alimenté par l'allumeur ( 2/PLU) en mime temps que l'électro-vanne ( 4/PLU ) enflamme le gaz au brûleur et allume la veilleuse. La pression donnée à la sortie de l'élec- tro-vanne ( 4/PLU ) est suffisante , malgré les pertes de charge car calculée en conséquence, pour ouvrir la valve sélective (10/PLU) et permettre au gaz de parvenir à l'injecteur (11/PLU) du brûleur ( 13/PLU ). Lorsque l'action temp@@isée de l'allumeur cesse, la valve de sécurité du brtleur reste maintenue ouverte par l'action électro-magnétique propre à toute valve de sécurité alimentée en mini-courant par son thermocouple ( 18/PLU) chauffé par la veilleuse ( 17/PLU ) . La veilleuse pilote ( 17/PLU ) eet en effet reliée à la valve de sécurité par une dérivation ( 13/PLU ) , un détendeur ( 14/PLU ) ramenant à une pression fixe ( 14/PLU ) le gaz admis dans le conduit (16/PLU) alimentant l'injecteur de la veilleuse ( 17/PLU ). 2) Pour la modulation aut omatique du régime de cnauffe et le réallumage automatique par veilleuse ( donc sans électricité ): Sous l'action des thermostats ( 19/PLU ) le tableau de commande ( 1/PLU ) pert délivrer, suivant les ordres de ces thermostats ( 19/PLU ) p:r les détendeurs à plage variable (20 ou 21/PLU ) le gaz à deux pressions distinctes choisies pour donner des régimes de chauffe différents. Ces pressions en ( 20/PLU ) ou ( 21/PLU ) doivent être situées dans une plage inférieure à la pression délivrée en ( 4/PLU ) afin de ne pas pouvoir sir sur la capsule ou vérin pneumatique ( 7/PLU ), mais suffisante pour ouvrir la valve sélective ( 10/PLU ). Ainsi lorsque les électro-vannes (23/PLU ) ouverte sous tension et ( 24/PLU ) ouverte hors tension, coupent toutes deux l'alimentation des détendeurs ( 20/PLU ) et (21/PLU ) , le détendeur ( 22/PLU ) ne doit laisser passer qu'une pression calculée pour être plus faible que celles de la plage des détendeurs (20/rLU ) et ( 21/PLU ) , pression incapable d'agir sur l'ouverture dela valve ( 10/PLU ). Cette pression délivrée par le détendeur ( 22/PLU ) pourra néanmoins parvenir à l'entrée du détendeur ( 15/PLU ) sur le radiateur, Ce détendeur ( 15/PLU ) ramenant l'alimentation de la veilleuse ( 17/PLU ) à une valeur constante et indépendante des variations de pression auxquelles sont soumises l'alimentation du brtleur. Ainsi obtient-on, avec une seule canalisation ( 18/PLU ) une commande atitomatique d'allumage et de réallumage électrique, de réallumage par veillease, une modulation de régime de chauffe par deux détendeurs variables k @0/PLU ) (21/PLU ) ( où si on le désire, par plus de deux dévendeurs variables , en disposant les thermostats et él ctro-vannes appropriées ), un maintien de la veilleuse pilote à une valeur constante avec action de la flamme sur la pointe du thermocouple. Avec ainsi la possibilité de garder ouverte la valve de sécurité pour une nouvelle admission de gaz au brûleur après un ordre d'arrêt automatique des thermo-tats et po@r son réallumage automatique. Avec encore la possibilité de garder ouverte la valve de sécurité pour une nouvelle admission de gaz au brûleur après un ordre d'arrêt automatique des thermostats et pour son réallumage automatique . Avec encore le possibilité de maintenire le brûle@r allumé si une panne de courant survient pendant @a marche, ou de le réallumer instantanément et automatiquement si la panne de courant survenait pendant une période d'arrêt automatiquement demandé par les th@rmostats. L'électro-vanr-e ( 24/Pu ) du tableau de commande est en effet une vanne ouverte hors tension qui permet ces possi bilités, en conjugaison avec le maintien en position ouverte, par action de son thermocouple chaud de la valve de sécurité du radiateur. R S V E E N D fi I O A T I O LT S 1) Dispositifs permettant d'allumer, d'éteindre, de réallumer automatiquement un ou oAusieurs radiateurs à gaz et de moduler leur régime de chauffe, et concernant les radiateurs et leur commande centrale électro thermostatique, sans nécessiter de système électro-mécanique de la valve de sécurité de chaque radiateur pour leur allumage automatique, ni de double canalisation d'alimentation des radiateurs pour leur réallumage automatique par veilleuse, sans électricité, y compris en cas de panne de courant, caractérisé par le fait que la mise en oeuvre, adaptée, de pressions déterminées du gaz d'alimentation à travers ces différents dispositifs permet d'obtenir ces fonctions en ne reliant le tableau de commande (i PLU) aux radiateurs que par une seule canalisation gaz (8 PLU). Et ceci, aussi bien pour l'ouverture automatique de la valve de sécurité (6 PLU) du radiateur (12 PLU) lors de l'allumage électrique, (2 et 5 PLU) que pour l'admission du gaz au brtleur du radiateur à des pressions modulables du régime de chauffe dans la plage qui leur est impartie par une valve sélective (10 PLU) sur chaque radiateur. 2) Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait que le moyen destiné à ouvrir la valve de sécurité (6 PLU) du radiateur lors de l'allumage électrique est une capsule (7 PLU) ( ou vérin pneumatique) équipant la valve de sécurité et munie au surplus d'un bouton manuel d'intervention de secours agissant lui-même sur le bouton manuel d'ouverture du clapet de la valve de sécurité. 3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par le fait que le moyen destiné à agir sur la capsule ( ou vérin ) pneumatique est un circuit de dérivation (1 PLU) du radiateur et (3 PLU) du tableau de commande, lui-meme muni d'une électro-vanne (4 PLU) fermée hors tension dont ltouver- ture est synchronisée à un allumeur temporisé et laissant passer le gaz d'alimentation à une pression appropriée plus élevée que celles prévues pour la plage des régimes de chauffe, de facon à ce que ces pressions de régime de chauffe n'aient aucune action sur la capsule ( ou vérin ) de la v lve de sécurités 4) Dispositif selon la revenuicati@ 1 Caractérisé par le fait @u'une valve @lective (10 PLU) ne s'ouvrant qu'à l'intérieur de la plage des pressions retenues pour l'allumage électrique et pour la modulation des réimes de chauffe es interposée entre 1 valve de écurité et 1'injecteur (tt PLU) du brûleur du radiateur. 5) Dispositif selon la revendication 4 Caractérisé par le fait que l'ouverture de la valve est réalisée par le gaz d'alimentation lui-même qui la traverse directement pour aboutir à l'injecteur du briseur. 6) Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait que le tableau de commande comporte en dérivation, un détendeur (22 PLU) délivrant une pression appropriée et destinée à alimenter le dé tendeur " veilleuse " (15 PLU) du radiateur lorsque le brûleur n'est pas alimenté à travers sa valve sélective. 7) Dispositif selon la revendication 6 Caractérisé par le fait que la pression appropriée du détendeur du tableau de commande destiné à alimenter le détendeur " veilleuse " pendant l'arrêt automatique du brûleur du radiateur est inférieure à la pression minimale de la plage des pressions des régimes de chauffe et ne permet pas d'ouvrir la valve sélective du leur tout en maintenant l'alimentation du détendeur de la veilleuse. 8) Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait que le moyen destiné au maintien à une pression constante de la flamme de veilleuse du radiateur est un détendeur (15 PLU) sur le conduit " veilleuse " du radiateur entre la valve de sécurité et l'injecteur de la veilleuse. 9) Dispositif selon la revendication 1 Caractérisé par le fait que le moyen destine, en cas de panne de secteur à réallumer instantanément le radiateur en arrêt automatique, ou à maintenir son allumage s'il n'est pas en arrêt automatique, est l'électrovanne (24 PLU), ouverte hors tension, du tableau de commande et la valve de sécurité maintenue ouverte par son thermocouple (18 PLU) chauffé grâce à l'alimentation adéquate de la flamme de la veilleuse léchant ce thermocouple. 10) Dispositif selon la revendication 1 Caractérise par le fait qu'une partie des dispositifs peuvent 8tre utilisés séparément et que par exemple, si l'allumage électrique n'est pas prévu dans l'e@@ipement les fonctions de réallumage automatique par veilleuse, de modulation des régimes de chauffe et de réallumage automatique instantané en cas de panne de courant ne sont pas affectées. A l'inverse, si le réallumage par veilleuse n'est pas prévu dans l'équipement, les fonctions d'allumage électrisue et de réallumage électrique automatique ne sont pas affectees.