La présente invention concerne le raccordement en tuyauteries eau froide, eau chaude gaz eaux usées des appareils sanitaires pour constructions rationnelles et économiques. Dans les installations sanitaires traditionnelles connues dans ce genre, les tuyauteries eau froide eau chaude gaz et éaux usées sont fabriquées et mises en place sur le chantier ce qui demande un personnel qualifié et un temps de main d'oeuvre élevée Cesinstallations présentent l'inconvénient d'un prix de revient élevé pour les constructions rationnelles et économiques. Cette cloison suivant l'invention permet de diminuer ces incom vénients, elle a pour but d'incorporer des éléments de tuyauteries préfabriqués nécessaires à l'alimentation en eau froide, eau chaude, gaz et évacuation des eaux usées des appareils sanitaires d'une salle de bains et d'une cuisine Cette cloison étant placée entre ces deux pièces, sa mise en oeuvre s'effectue entre plancher plafond et murs finis. Livraison sur chantier d'un élément préfabriqué industriellement ; d'un montage simple demandant ainsi l'em- ploi d'un personnel sans qualification particulière. Cette cloison suivant l'inven4~ion est composée de deux éléments : un élément bas, un élément haut (planche 7 planche 8). Un élément bas qui incorpore toutes les canalisations nécessaires d'alimentation et d'évacuation. Coté salle de bains : baignoire, lavabo, bidet W.C. coté cuisine : évier, machine à laver, chauffeeau ou éventuellement chaudière chauffage central mixte à production d'eau chaude (planche 1 planche 2).Un élément haut dit de "remplissage" supportant les accessoires tels que : glace, armoire de toilette, tablettes et éventuellement chaudière murale (planche i). Ces deux éléments métalliques composés de profilé U de 60 x 30 épaisseur 30/10 servent de cache à chacun d'eux (planche 7 n04,5,6; 8 & planche 8 n 2,4,6). Des renforts en profilé U de 30 x 15 épais sur 20/10 (planche 7 n07 planche 8 n05) placés verticalement à l'ir- térieur de ces caches permettent ainsi utile rigidité parfait et un support à toutes les tuyauteries. Tous ces profilés seront soudés à l'arc et soumis à des essais de résistance. La longueur et la hauteur de cette cloison dépendra de son emplacement. Après fabrication de cette cloison, la partie basse sera quipée de toutes les tuyauteries nécessaires à l'alimentation et à l'évacuation de tous les appareils (planche 1 planche 2). Ces tuyauteries seront en cuivre rouge écroui de diamètre normalisé. Alimentation eau froide principale 14/16 (planche 1 nO 5 planche 2 nO 6 planche 3 n 1). Dérivation eau froide et eau chaude, eau froide du lavabo 10/12 (planche 1 n"13 planche 2 n03) eau chaude du lavabo 10/12 (planche 1 n08 planche 2 n09) eau froide du bidet 10/12 (planche 1 n"12, planche 2 n023) eau froide de lçé- vier 10/12 (planche 1 n07, planche 2 n"8) eau chaude de l'évier 10/12 (planche 1 n014, planche 2 n04). Remplissage de la chaudière chauffage central'eau froide 10/12 (planche 2 nO 24) cas de la chaudière murale, entrée eau froide 14/16 (planche 1 n0 24) sortie eau chaude 14/16 (planche 1 n0 11) eau froide de la baignoire 12/14 (planche 1 n0 15, planche 2 n0 22) eau chaude de la baignoire pl 12/14 (planche 1 n025, planche 2 n021) eau froide machine à laver 12/14 (planche 1 n06, planche 2 n019) entrée eau froide chauffe-eau 14/16 (planche 2 n07) sortie eau chaude chauffe eau 14/16 (planche 2 n05) eau froide W.C. e( 8/10 (planche 1 nO 23, planche 2 n013). Alimentation gaz par bouteille butane pla c sous l'évier ; départ principal 12/14 (planche 2 n020) Dérivation chauffe-eau 8/10 (planche 2 n0 25) machine à laver 10/12 (planche 2 n026) cuisinière 10/12 (planche 2 n027). Cas d'alimentation par gaz de ville, arrivée principale 16/18 (planche 1 n01) Dérivation machine à laver 12/14 (planche 1 n02) cuisinière 12/14 (planche 1 n03) chaudière murale 14/16 (planche 1 n04). Evacuation des eaux usées de tous les appareils en tube cuivre rouge écrou, collecteur principal 40/42 (planche 1 nO 16, planche 2 n0 18, planche 3 n02) Evacuation baignoire 34/36 (planche 1 nO 18, planche 2 n 16) évacuation évier 34/36 (planche 1 n0 19, planche 2 n0 15) évacuation lavabo 30/32 (planche 1 n0 20, planche 2 n0 14) évacuation bidet 30/32 (planche 1 n021, planche 2 n0 11) évacuation machine à laver 30/32 (planche 1 n0 17, planche 2 n017) evacuation de la soupape de sureté de la chaudière chauffage central 16/18 (planche 1 n022 planche 2 n012) munie d'un siphon (planche 1 n0 26, planche 2 n028) 8 Les jonctions, les pièces de raccords nécessaires seront brasées à la brasure argent (40 % d'argent). Toutes ces canalisations seront soumises à des épreuves d'étanchéité : sur alimentation eau froide, eau chaude, gaz 15 g de pression.Sur vidange 3 ~g de pression. Sa mise en place sur le chantier : cette cloison se pose sur sol, cloison et murs finis. Il sera fixé préalablement un élément de bois (chêne) (planche 3 n05) sur le sol fini, par chevilles et "tierefonds" (planche 3 n06 & 8). Cet élément sera de meme dimension que celle intérieure du profilé U de la partie inférieure de l'élément bas (planche 3 n07) L'élément bas de la cloison ainsi posé, et, après vérification de l'aplomb, les parties verticales seront fixées au mur et à la cloison intérieure par chevilles et "tirefonds" (planche 5 nO 2 & 3) Montage de l'élément haut sur l'élément bas par inter-position d'un élément de m8me dimension que celle intérieure des profilés U du cadre de l'élément haut et de l'élément bas (planche 7 n03) l'élément de bois venant s'encastrer dans le n05 de la planche 7 et dans le n04 de la planche 8. Cet éliment haut mis en place, il sera procédé à la même fixation des cotés verticaux que ceux de l'élément bas (planche 5) cité précédemment L'élément de blocage définitif (planche 4) placé sur la partie haute de l'élément haut (planche 4 n07) par inter-position d'un élément de bois (planche 4 n05) pour assurer la rigidité totale de la cloison Cet élément d blocage sera composé d'un profilé U de 60 x 30 (planche 4 n03) percé tous les mêtres d'un trou de 18 mm ainsi que l'élément de bois sur les 3/4 de son épaisseur (planche 4 n08) sur le profilé des écrous recevant des boulons de 16 mm qui seront soudés à l'arc (planche 4 n01) Ces boulons feront fonction de verins (planche 4 n0 2). Sur leur tête une rondelle de 45 mm de sera soudée (planche 4 n06) pour assurer le maximun d'appui sur le plafond pour le blocage définitif de la cloison. La cloiSon ainsi fixée sera recouverte sur ses deux faces de plaques de parement type "placoplatre" de 10 mm d'épaisseur (planche 7 nO 1 & 2, planche 8 n01 & 3, planche 6 n02) Ces plaques seront percées préalablement pour permettre le passage des tuyauteries du branchement des appareils, branchement chauffe-eau (planche 9 nO 1 2 & 3) machine à laver, eau gaz, évacuation (planche 9 nO 5 6 & 7) gaz cuisinière (planche 9 n08) alimentation chaudière et évacuation soupape sécurité (planche 9 nO 4 & 9) Ces plaques seront fixées au moyen de vis "parker" sur les montants de la cloison. La plaque installée coté cuisine aura une ouverture démontable au-dssus de l'évier (planche 9 n0 11) et une ouverture sous celui-ci faisant fonction de trappe de visite et permettant la ventilation basse de la cloison, par une grille placée sur le meuble d'évier (planche 6 n03) La ventilation haute sera assurée par une grille identique placée en partie supérieure de l'élément bas coté cuisine (planche 9 n 10). Les joints des plaques seront cachée d'un enduit spécial "placoplatre", La cloison terminée, il sera procédé aux branchements des tuyauteries sur le réseau extérieur, puis la pose des appareils, la baignoire sera raccordée eau chaude, eau froide, évacuation. Le lavabo sera fixé sur consoles, ces consoles seront fixées à deux renforts verticaux, puis ce dernier sera raccordé aux canalisations eau froide, eau chaude et évacuation. Le chauffeeau, et enventuellement la chaudière de chauffage central seront fixés sur l'élément haut (planche 8 n07) et raccordés aux canalisations eau chaude, eau froide et gaz. Le bidet sera raccord au sol ainsi que le W.C. ces derniers seront raccordés à leurs canalisations. Avant fixation des appareils, il sera procédé à la pose des plinthes, soit en bois soit en plastique par colle spéciale. La cloison ainsi terminée pourra être peinte, carrelage collé ou revêtement plastique. REVEND1CT10NS 1. Dispositif qui remplace les matériaux traditionnels et qui permet d'incorporer les éléments de tuyauteries nécessaires à l'alimentation en eau froide, eau chaude1 gaz et évacuation des eaux usées des appareils sanitaires d'une salle de bains et d'une cuisine. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que cette cloison est réalisée d'éléments métalliques composé de profilé U soudés à l'arc. 3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que toutes les canalisations nécessaires sont incorporées dans cette cloison. 4. Dispositif selon la revendication"3, caractérisé par le fait qe toutes les tuyauteries sont en cuivre rouge écroui brésées à la soudure argent. 5. Dispositif selon revendication 3, caractérisé par le fait que l'élément inférieur est maintenu au sol par un rail de bois (chenue) fixé préalablement au sol 6. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par le fait que l'élément supérieur est maintenu par appui sur le plafond par vérins espacés de 1 m emiron les uns des autres 7. Dispositif selon revendication 1, caractérisé par le fait que les deux faces de la cloison sont recouvertes de plaques de "placoplatre" jointées au mastic "placoplatre. 8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé par le fait que la partie inférieure sera équipée sur la face côté cuisine de deux grilles de ventilation basse et haute pour ventiler l'intérieur de la cloison.