La présente invention concerne le dispositif destiné à assurer la stabilité d'un mur coupe-feu 6 heures. Nous ne connaissons pas de dispositif destiné à assurer la stabilité dé murs coupe-feu 6 heures lorsque l'un des bâtiments séparés par le mur coupe-feu, atteint par un incendie s'effondre. En effet, si le mur coupe-feu est solidarisé avec le bâtiment touché par l'incendie et que celui-ci s'effondre, il l'entrainera dans sa chute. Egalement, si on ne prévoit aucune solidarisation il est peu probable qu'un mur dtune épaisseur de tordre de 20 cm et de grande hauteur, reposant simplement sur sa base, puisse tenir sous une pression du vent et compte tenu des très grandes différences de température existant entre la face exposée au feu et celle qui ne l'est pas. Le dispositif objet de l'invention se compose de deux feuillards en zinc de 100 x 1 mm (1) ou de tout autre matériau dont le point de fusion est inférieur à 5000 C. Les dimensions des feuillards et 11 espacement des dispositifs seront déterminés en tenant compte de la résistance des matériaux employés et des efforts appliqués. Le premier feuillard est solidarisé au mur coupefeu (2) et l'un des bâtiments qu'il sépare (3), le deuxième feuillard est également solidarisé au mur coupefeu (2) et à l'autre bâtiment qu'il sépare (4). Ces feuillards sont solidarisés avec le mur coupe-feu au droit d'un joint horizontal. Cette solidarisation est fonction du matériau constitutif du mur. Ils sont également solidarisés respectivement aux poutres des charpentes situées de part et d'autre du mur coupe-feu. Quand l'un des bâtiments séparés par le mur coupe-feu est atteint par un incendie et que la température atteint celle du point de fusion du matériau constitutif du dispositif celui-ci fond et désolidarise ainsi le bâtiment incendié du mur coupe-feu. Le bâtiment incendié peut alors s'écrouler sans entrainer dans sa chute le mur coupefeu dont la stabilité reste assurée par ses liaisons avec le batiment préservé. Le dispositif objet de l'invention peut être utilisé dans tous les cas où l'on doit réaliser un mur coupefeu 6 heures, conforme à la définition de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'IncendieO - REVENDICATIONS 1 - Dispositif permettant d'assurer la stabilité d'un mur coupe-feu 6 heures. Ce dispositif est caractérisé par le fait quten cas d'incendie de l'un des bâtiments séparés par le mur coupe-feu il fond à une température qui correspond à celle du point de fusion du matériau constitutif. Comme défini plus haut, ce matériau constitutif sera choisi de telle manière que son point de fusion soit inférieur à 5000 C. Le bâtiment incendié peut alors s'effondrer sans entrainer dans sa chute le mur coupe-feu qui reste stable, restant solidarisé au bâtiment protégé. 2 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la fixation sur le mur coupe-feu est obtenue par deux clous spéciaux en aluminium ou en acier zingué, le mur coupe-feu étant constitué en béton cellulaire autoclavé. (Fig. 1), 3 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la fixation du feuillard zinc sur le mur coupe-feu est obtenue par une broche 0 6 mm de 1 m de longueur (5), noyée dans un joint horizontal de la maçonnerie constituée en matériaux agréés pour ce genre d'ouvrage par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'incendie. Le feuillard zinc est plié autour de la broche ci-dessus définie (Fig.2). 4 - Dispositif selon la revendication i, caractérisé par le fait que le feuillard est plié de manière à favo riser l'ancrage dans le mur constitué en béton banché ou armé. (Fig. 3).