La présente invention concerne un dispositif obturateur électrique dont le but est d'éviter le tirage statique de l'air concentré dans les locaux. Ce dispositif se place entre ie brûleur du chauffage central et l'arrivée d'air extérieure,en un mot il canalise l'air,avant son entrée au brûleur de la chaudière. I1 permet donc une économie importante de calories. Pour celà il se place entre le brûleur et l'arrivée d'air frais extérieur. A la mise en route automatique,le volet d'arrivée d'air frais stouvre,le brüleur fonctionne,Du fait de l'arrêt automatique de la chaudière par le thermostat,le volet du dispositif se ferme; l'air ne rentre plus,doncles calories restent dans la chaudière, et lorsque le thermostat déclancheà nouveau le brûleur,l'air frais arrive de nouveau,et le cycle continue. Cet air frais venant de l'extérieur au brûleur se trouve donc canalisé,ce qui évite le refroidissement du local et des organes dépendant de la chaudière. Ce dispositif. se compose d'un électro- aimant placé sur le corps (1) ou tube d'arrivée d'air,il à pour but d'ouvrir ou de fermer le volet (9) l'aissant passer ou stoppant l'arrivée d'air frais. Dés que le thermostat se coupe,le volet se referme,D'autrepart,un bilame placé sur l'ouverture du volet empêche le brûleur de se mettre en route du fait du manque d'arrivée d'air,ce qui est une double sécurité5mais également une lampe témoins pourrait aussi s'allumer en cas ou le volet ne serait pas ouvert. Les dessins représentés et décrits ne sont donnés ici qu'a titre schématique,indicatif non limitatif,et sont sujets à de nombreuses variantes, de réalisations. et d'applications,comme produit Industriel nouveau. La Figure - I - représente vue en coupe5 le conduit (1) d'arrivée d'air frais,sur lequel se trouve placé 11 électro-aimant (2) dont le but par l'entremise du noyau de fer doux (4) et des biellettes (5) et (6) .actionne l'ouverture ou la fermeture du volet (9),grâce à l'axe (7) de pivotement. Cet axe possédera à une de ses extrémités un carré (7) faisant office de came. lequel sera fixé sur la tuyauterie (1) d'arrivée d'air par les vis (3). En (8) le tube allant à la chaudiere. La Figure - 2 - représente vu en bout,le volet opaque (y)io- -tant sur son axe dont il est solidaire (7).En (1) le tube d'arrivée d'air. La Figure - 3 - représente vu en coupe,l'axe muni de son carré (7),les deux coussinets entre lesquels sera placé par sa moitié le volet Opaque (9) ouvert. La Figure - 4 - montre en coupe le volet fermé (9).En (7),1e carré ou came extérieure (7) contre lequel viendra s'appuyer le bilame. La Figure - 5 - représente l'axe du volet dont la partie extérieure sera munie d'un carré ou came,contre lequel s'appuiera le bilame. La Figure - 6 - représente un tube plus grand de diamétre (l) dans lequel sont placés deux tubes identiques jumelés5dont l'un servira à aspier l'air extérieure (II) pour l'alimentation en air frais de la chaudière.et un tube (I2) servant à l'évacuation des fumées ou mauvaises odeurs contenues dans le local Dans le cas présent,le tube (11) est représenté son volet fermé,et le tube (12) son volet ouvert. En (2) les électro- aimants commandant chacun et selon leur utilité,les deux volets(ll) et (12). La Figure - 7 - est une boite de jonction ou boite de séparation utilisant le meme tube d'arrivée d'air5 et de sortie des fumées et mauvaises odeurs remarquera que cette boite (IO) est divisée en deux parties,l'une (11) distribuant l'air frais à la chaudière5 l'autre chassant les fumées ou mauvaises odeurs de la pièce,par la sortie unique (I4). On remarquera également que cette boite assurera la jonction entre le dispositif de la FIG - I - et la chaudière,par exemple le tube (I4) sera placé dans le mur de façon d'une part à reçevoir l'air frais,et d'autre part servir à l'évacuation des fumées. ce dispositif (I3) assurant l'ouverture ou la fermeture des volets(9) era manoeuvré,manuellement ou électriquement.Les fleches indiquent la fermeture du volet (9) du tube (11) tandis que le volet (9') sera ouvert et laissera s'échapper les fumées du local librement par l'action d'un ventilateur incorporé. Bien entendu ,l'invention sera bien comprise en se référant à la description et aux dessins annéxés, mais elle peut varier de formes,de matières5de dimensions, sans que soit altéré le principe de l'invention, le but tant de rester dans le cadre de l'idée nouvelle objet de ce présent brevet. REVENDICATIONS I - Dispositif obturateur électrique,ayant pour but-d'éviter le tirage statique de l'air concentré dans les locaux permettant de reçevoir l'air frais de l'extérieur et de le localiser avant son arrivée au brûleur de la chaudière et d'evacuer les fumées ou mauvaises odeurs qui se trouveraient dans le local à aérer Caracterise par le fait qutil se compose d'un tube ou coffre recevant l'air frais de l'extérieur selon l'ouverture d'un volet et qui le transmet direc tement au brûleur de la chaudière. 2 - Dispositif selon la revendication - I - caractérisé par le fait que sur la partie extérieure du tube ou coffre,sont placés des électro-aimants actionnes par le thermostat de la chaudière,et agissent sur S'ouverture,ou la fermeture du volet. 30 Dispositif selon la revendication (2) caractérisé par le fait que l'axe du volet de fermeture et d'ouverture,possède à une de ses extrémités,un carré ou came,qui en tournant ecartera les lames du bilame empêchant le brûleur démettre en route ,du fait du manque d'arrive d'air frais. 40 Dispositif selon la revendication - I - caractérisé par le fait qu'une boite de jonction est interposee entre l'arrivée d'air frais,et le dispositif d'ouverture et de fermeture du volet. Une manette manuelle ouvrira ou fermera le volet correspondant, soit à l'arrivée d'air à la chaudière ,où a celui aspirant les fumées grâce à un ventillateur toujours obligatoire dans les installations. 5"- Dispositif selon la revendicagion -4- caractérisé par le fait que la boite de jonction comporte deux tubes jumelés, dont l'un va au brûleur de la chau dière et l'autre aspire les fumées ou mauvaises odeurs du local pour les chasser hors de ce local par le même conduit. 6"- Dispositif selon la revendication - 4 - caractérisé par le fait que la boite de jonction comporte une manette manuelle ouvrant ou fermant le volet corres pondant,soit à l'arrivée à la chaudière ou à l'évacuation des fumées grâce à un ventilateur.