La présente invention,placée dans le cadre des économies d'énergie, concerne l'adjonction à un dispositif (0) de ventilation centrale contrôlée d'un immeuble ou d'un pavillon individuel d'un complément destine à re- chauffer préalablement l'air utilisé dans. la ventilation par un apport du rayonnement solaire. Ce complément est constitué de deux parois parallèles; l'une est une surface métallique plane ,lisse ou granuleuse, noire cru foncée mat.(1) L'autre ( 2 est une double vitre clairet Les deux parois sépares par une distance variable suivant les normes de la ventilation et les dimensions du dispositif délimitent pour l'air appelé à l'intèrieur de l'édifice un passage dont le contour est complété par un réseau de chicanes (3)comme l'indique la figure 3 e Ce passage est un prolongement de la canalisation installée pour la ventilation; avant son entrée (4) dans l'édifice, L'air est porté par les rayons solaires à travers la double vitre exposée à des températures qui dépendent de la surface du dispositif, du degré d'ensoleilliement et du débit des turbines, mais qui pe#uvent atteindre cent degrés C. Le dispositif reçoit. un isolant c6té plaque métallique (5) . L'en- semble est enfermé dans use armature rigide (6). Des joints souples aux silicones assurent l'étanchéité ( Le panneau ainsi constitué peut être disposé, soit contre un mur (.sud en général), soit sur le toit (fig. 2), soit sur un bSti extèrieur à l1édi- fice.En version toiture, il peut remplacer, vue son étanchéité naturelle, la couverture traditionnelle à condition de prévoir pour le double vitrage une résistance conforme au D.T.U.( 39-1 ) et( 39-4)O Le dispositif selon l'invention peut se présenter d'un seul bloQ ou bien en plusieurs blocs staniardisés conçus pour être montés comme une mosaSque suivant la demande des formes et dimensions de l'ensemble. I1 se complète utilement: 10 d'une part par un aquastat à inverseur dont le bulbe,placé a l'entrée de l'édifice, commande la régulation (mise en route ou renfor cément de la puissance de ventilation lorsque la température sous dispositif dépasse un niveau fixé, 200 par exemple). n 20 d'autre part par l'implatation du circuit de ventilation. de l'édifice à l'intèrieur des chapes, murs, ou tous autres supports maté- riels qui feront alors office d'accumulateur et régulateur de chaleur Le dispositif, objet de l'invention,permet, en utilisant la conjugaison de l'effet de serre et du survitrage, d'adjoindre à une ventilation des locaux, un supplément énergétique à faible colts et ce d'autant plus e qu'il peut se substituer dans certaines configurations à des matériaux existant, sans problèmes d'oxydation puisque seul de ltair sec est en jeu. Ses applications se retrouvent aussi bien dans le chauffage partiel d'une habitation principale que dans 1' entretien hors-humidité l'année durant d'une résidence secondaire, le dispositif pouvant être associe si besoin à un aérateur à courant continu alimenté lui-même par photo-piles. Caraotéristiques technniques et numériques: Le corps noir (1) est en t8le galvanisée lisse ou à reliefs dsépais- seur 5/10 mm recouverte de peinture noire mat (ou couleur sombre mat) résistante à la chaleur. L'isolant (5) lui-même doit supporter des températures locales de 1200 centigr. (par ex. laine de verre ou de roche). La nature de l'enveloppe exterieure ne nécessite que la tenue aux intempéries en évitant l'entretien. (par ex. A3S ou similaire) Le double vitrage clair est en 4-9-4. Pour la pose en toiture, le verre pourra être trempé et les épaisseurs augmentées. Les sections de passage de l'air entre le corps noir (1), la double vitre et les chicanes (2) et (3) seront fonction du débit de la ventilation et calculées conformément aux lois de Poiseuille. La surface du dispositif se situera, pour un rendement pptimum, autour de 180 D où D est le débit en m3/S et la surface en m2. La puissance, comptée au dessus de 200, mesurée en Ew-E à l'entrée de l'édifice est donnée par la formule: Dx(T-20)xl,3 où T est la température de l'air en degré C. 2 La quantité dténergie reçue en moyenne par m (Haut-Limousin) est de 9 . 1011 à Il . 1011 Joules (soit 250 à 300 Kw-R). REVENDICATIONS 1. Dispositif d'appoint calorifique solaire caractérisé pSR le fait qu'il prolonge une ventilation mécanique d'immeuble ou pavillon individuel (0), constitue un passage d'air aménagé entre un corps noir métallique (1)5 ule double vitre claire (2), et des chicanes (3), le tout ferme dans une caisse étanche (6) inaltérable fermée par des joiints souples (T) aux silicones. 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par son etat monobloc disposable sur mur, toiture, ou bEti indépendant d'une habitation; 3. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par son état constructibie par morceaux disposables selon la revendication 2