La présente invention concerne une UNI TE DE DECONTAMINATION TRANSPORTABLE,STATIQUE, rendue nécessaire par les conditions d'exploitation industrielle, les réglements de Prévention des Accidents du Travail, et les nouvelles obligations sanitaires, notamment sur les chantiers provisoires de construction et d'équipement. Cet appareillage est constitué par un Ensemble Electrique Chauffant régulé a environ 25/300sur un réservoir par exemple de 300 litres calorifugé (1) supportant une canalisation et une pomme de douche (2) commandée par un procédé quelconque par ex. Chaine, palette manuelle ou ventrale,bouton ou disque à dépression. Deux anneaux, fixés au sommet permettent l'enlévement de l'appareil qui peut également être fait a la partie inférieure par un élévateursoit d'un chantier a un autre , sioit sur un meme chantier en fonction de l'évo iution des risques aussi bien en période de montage qu'en période de fonctionnement industriel, evitant les frais d'une installation fixe le plus souvent inamovible, et par suite répondant moins bien aux besoins notamment pour des interventions instantanées apres projections de produits agressifs.L'appareil en effet étant autonome, ne nécessite comme installation extérieure que le branchement eau, et le branchement électrique. (4) (5) Dans certains accidents, il est préférable de ne pas procéder uniquement a une aspersion de haut en bas, mais d'éviter la concentration des agressifs par des aspersions simultanées a différentes hauteurs du sujet, on pourra dans ce cas équiper l'appareil d'une ou plusieurs rampes semi-circulaires, terminées par des douchettes de faible débit . (Fig. 2 et 3) On pourra également prévoir l'usage d'un additif neutralisant ou décontaminant qui sera délivré par l'usage d'un venturi dans le circuit de douche, a partir d'un réservoir auxilliaire. Optionnellement, L'ensemble douche et rampes pourra etre non seulement calorifugé mais munie de résistances chauffantes thermostatées anti-gel. L'appareil pourra etre utilisé sans arrivée permanente d'eau, le reservoir étant rempli apres usage par des moyens provisoires, la poussée nécesasaire étant alors fournie soit par une bouteille de gaz propellent (air, C02) fixée à demeure sur le réservoir, qoit meme par une mise sous pression permanente a l'aide d'une pompe a moteur ou manuelle. Si la quantité et la pression de l'eau fournie est suffisante, on peut en augmentant la température du réservoir et l'addition d'un mitigeur réglé à 25/300 obtenir une meilleure securité en doublant ou triplant Ites disponibilités et merle fournir l'eau chaude sanitaire nécessaire au chantier sous certaines reserves. Cette UNI TE de DECONTAMINATION TRANSPORTABLE, et facilement DEPLACABLE pourra egalement recevoir d'autres matériels semi-fixes de Prevention d'Accidents tels que Brancards, Couvertures Anti feu, Appareils pour le ravage des Yeux, etc.. et devenir une CENTRALE DE SECURîTE. REVENDICATIONS Appareillage destiné a améliorer la Prevention des Accidents du Travail par un douchage d'eau CHAUDE dans le cas de projections industrielles, constitué par un ensemble chauffant et un reservoir calorifugé supportant un ensemble de douche et douchettes , pouvant recevoir outre une alimenta tion d'eau, un e alimentation d'additif neutralisant ou décontaminant, ou de rinçage, commandépar un système a grande ouverture déclenché ou non par le sujet tel que palette, disque a depression, chaine, cellule ..... Le tout aisé ent TRANSPORTABLE et DEPLAÇABLE par grutage ou éléva teur et formant un ensemble AUTONOME ne nécessitant que les liaisons eau et électricité 2 Un appareillage selon 1 ou en l'abscence d'une arrivée d'eau ou défaut de pression, la pression peut être fournie soit par une bouteille fixée svr le réservoir, soit par une pompe a moteur ou a main mettant l'appareil sous pression permanente 3 Un appareillage selon I ou les canalisations et douches sont munies de résistances thermostatées anti-gel. 4 Un appareillage selon I, avec ou sans addition d'un mitigeur permettant une fourniture abondante d'eau pour l'ensemble de sécurité, et la mise en place d'fun sanitaire de chantier conforme aux prescriptions nouvelles., ou simplement l'installation d'un sanitaire de chantier