a) Procédé du dégivrage d'une chambre de congélation par résistances électriques b) La présente invention concerne la marche d'une chambre de type congélation ou conservation permettant une amélioration de celle-ci c) Dans les procédés connus de ce genre, apyres un dégivrage de l'évaporateur, le compresseur démarre bien que les résistances soient encore chaudes impliquant à fortiori une détérioration de celles-ci Les pressions sont élevées et risquent de provoquer des ouvertures répétées du pressostat de sécurité II.p. Il ne peut y avoir de juste milieu entre des résistances excessivement chaudes et un évaporateur absolument séché. Meme un retard du départ de la ventilation ntemptchera pas des projections d'eau de vapeur ou de givre d'où risques d'effondrement des plafonds d) Ce procédé suivant l'invention, permet d'éviter ces inconvénients. Celui-ci, en effet, retarde le départ du compresseur après la coupure des résistances. e) Le procédé objet de l1invention, peut-être réalisé élec triquement gracie à une pendule et à un contrôle de température à l'intérieur de l'évaporateur (schéma). La chambre est en froid, la pendule est en A, et le thermostat trois points en X. La pendule attaque "dégivrage" en passant en B a une heure déterminée. Le compresseur elles ventilateurs sont arrttés, les résistances chauffent. A une température de l'évaporateur définie, le thermostat trois points passe en Z, et le contact RI s'ouvre. Les résistances sont coupées et refroidissent, les pressions dimi nuent, l'évaporateur sèche. Dans les chambres de référence du pro cédé ce temps calculé est relativement élevé. La pendule finit son cycle et passe à nouveau en A. Le compresseur démarre. La tempéra ture de ltévaporateur diminue et ce n'est qu'à une deuxieme valeur déterminée, inférieure à celle d'arrêt des résistances que le ther mostat trois points passe en X et, les ventilateurs démarrent. Le thermostat trois points, qui controle la température de 11 évaporateur, peut-ttre remplacé par un pressostat treis points. f) Le procédé, objet de l'invention, améliore le fonftionnement de toute chambre de congélation et conservation. Des coffrets de com mande standard type "Frigoriste" peuvent en bénéficier. En appliquant le principe du shama n 2, les evaporateurs peuvent directement être munis du système thermostat 3 points et Relais R grâce au contact RI mis en série avec les ventilateurs en moronhasé. REVENDICATIONS 1) Procédé améliorant le fonctionnermnt de toute chambre de congélation et conservation consistant à retarder le départ du compresseur après un dégivrage. Il est caractérisé par le fait qu'il est monté de tel façon qu'on utilise un contact auxiliaire R7 en série avec la bobine des résistances en triphâs*--ou directement avec les résistances en monophasé. 2) Procédé améliorant le fonctionnement de toute chambre de congélation et conservation consistant a retarder le départ du compresseur après un dégivrage. Il est caractérisé par le fait qu'il est monté de tel façon qu'on utilise un contact auxiliaire R1 en série avec les vent4- lateurs en monopasé ou la bobine des ventilateurs en triphasé 3) Procédé suivant les revendications 7 et 2 Il est caractérisé par le fait que la relation entre le contact auxiliaire RI et le thermostat trois points ou pressostat trois points est un relais R. 4) Procédé suivant les revendications 1 et 2 Il est caractérisé par le fait que la relation entre le contact auxiliaire R7 et le thermostat trois points ou pressostat trois points est une liaison mécanique. 5) Procédé améliorant le fonctionnement de toute chambre de congélation et conservation consistant à retarder le départ du compresseur apres un dégivrage. Coffret électrique types caractérisé en ce qu'il est muni d'un systese selon le procédé de l'une quelconque des revendications