Cette invention concerne un chauffage à eau adapté dans la cheminée apportant une chauffe à haute température pour un feu moyen. Pour un caisson (I) d'angle de ce type, on peut y adapté 7 radiateurs (IV) pour une surface de 90 m2. I1 est bien entendu que la chaleur sera d'autant plus imprtante que le feu bien alimenté. Ce chauffage peut se laire seul en thermo-syphon ou avec un accélérateur (II) ou en accouplement sur un chauffage central existant d'où une economie de 70 à 90 o/o si l'utilisateur se sert de sa cheminée d'une façon continue tout au moins dans la journee. I1 permet, éaleent, d'avoir une réserve d'eau chaude sanitaire de I50 litres (III) maximum sans diminuer pour autant la chaleur des radiateurs. Tel que l'appareil se présente, quand le feu démarre, la première chauffe se fait par le caisson (2). Lorsque la braise apparait dans le foyer, celle-ci préchauffe les chenêts remplis d'eau (5) et accélère la température de l'eau du caisson. L'eau chaude commence alors à circuler (3) aidée par l'accélérateur s'il y a, passe dans les radiateurs et revient au foyer (4-5) pour se réchauffer. En ce qui concerne la ceinture d'air (1), la prise d'air frais (6) peut s'effectuer par l'extérieur de préférence, par viae sanitaire ou sous-sol, suivant la disposition de la cheminée. A l'allumage, les flammes étant généralement plus importantes, celles-ci commencent à réchauffer à La fois l'air et l'eau. Nais, lorsque l'eau du caisson commence à monter en température, la ceinture (1) qui est en contact direct avec l'eau, subit la même influence et refoule dans la pièce l'air chaud par une sortie (7) à l'extérieur de la hotte. Celte arrivée d'air chaud à l'avantage de mettre en compression la pièce et d'apporter du tirage à la cheminee. k l'allumage de la cheminée, l'eau étant d'envinn à 200 il faut attendre une demie-heure pour obtenir l'eau chaude à 400 à la sortie du caisson et une heure à une heure et demie pour qu'elle soit à 80-90 . Il suffit, après cela, de maintenir un feu normal pour que Liteau circule à 50-55 dans toute la maison ainsi que l'air chaud propulsé dans la pièce où est installée la cheminée. I1 peut s'adapter à toutes les formes de cheminées, de coin, d'angle comme de face, à la demande. L'importance et la quantité des radiateurs jouent évidemment suivant la grandeur de l'appareil. I1 se trouve en fonctionnement depuis 5 ans et donne entière satisfaction au point de vue rendement et économie. REVENDICATIONS 1. Appareil de chauffage central par cheminée constitué par un caisson en eau (2) alimenté par des chenêts également en eau (5) ceinturé d'air (1) caractérisé par le fait qu'il peut fonctionner seul en thermo-syphon. 2. Apparel de chauffage central par cheminée selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il peut fonction- ner à l'aide d'un accélérateur (II). 3. Appareil de chauffage central par cheminez selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il peut s'accoupler sur un chauffage central à eau déjà existant. 4 Appareil de chauffage central par cheminée selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on peut y ajouter une réserve d'eau chaude sanitaire de I50 litres (III). I1 peut d'adapter à toutes les formes de cheminées, de coin, d'angle comme de face, à la demande. L'importance et la quantité des radiateurs jouent évidemment suivant la grandeur de l'appareil. I1 se trouve en fonctionnement depuis 5 ans et donne entière satisfaction au point de vue rendement et économie.