L'invention concerne un dispositif de fermeture pour des ouvertures d'aération, des canaux d'aération ou analogues, avec un organe de positionnement destiné à ouvrir ou fermer à volonté des éléments de fermeture, de préférence des volets ou autres, libérant ou arrêtant le passage de l'air. L'invention concerne de préférer 9 les dispositifs de fermeture des ouvertures d'aération qui sont placées dans des murs, des Benetres ou autres, dans lesquelles ou sur lesquelles sont montés des appareils refoulant l'air, en particulier des ventilateurs, mais elle n'est pas limitée à ce dernier cas. Il est connu que l'on peut équiper ces dispositifs de fermeture de moteurs actionnés électriquement ou d 'électro-aimants. L'utilisation de servo-moteurs électriques ne se justifie pas, déjà au point de vue du prix et des dimensions, dans des dispositifs de fermeture de ce genre dont les organes d'arrdt doivent entre simplement ouverts ou fermés sans que des positions intermédiaires soient prévues.Si l'on désire une commende à distance, on utilise en conséquence jusqu'ici en général un électro-aimant pour actionner les organes dtarrdt quand il est excité cet aimant ouvre les organes d'arrêt contre l'action d'une force de rappel et les maintient ouverts. il est alors nécessaire d'utiliser un électro-aimant dont la durée de mise en circuit soit de 100 %, ce qui oblige à lui donner des dimensions d'une importance indésirable. 1)'autre part, les élec tro-aimants à courant alternatif ont tendance à ronfler en cas de contre-charge variable de sorte que l'on ne peut pratiquement pas mettre en service les dispositifs de fermeture qui en sont équipés dans de locaux où des personnes séjourneraient pendant une durée prolongée.De mime, la consommation permanente de courant par l'électro-aimant pendant la période d'ouverture n'est pas souhaitable. On s'est par suite contenté la plupart du temps, pour des dispositifs de fermeture de ce genre, d'organes d'ajustement mécaniques, dans lesquels l'organe d'arrêt est ouvert en tirant un cordon et est maintenu ouvert par blocage du cordon dans une pince. Cette pince, toutefois, use le cordon. Elle doit aussi cotre posée à la portée de la personne qui en est chargée, de sorte qu'elle doit Outre posée fréquemment à une assez grande distance du dispositif de fermeture proprement dit, sur le mur ou autre du local concerné ce qui n'est pas souhaitable. Pour éviter ces inconvénients, l'invention a pour objet un dispositif de fermeture du type précité caractérisé en ce que organe de réglage comporte un mé canisme d'enclenchementet d'arret qui est en liaison d'action avec les organes d'arrêt et qui est établi sur le type d'un mécanisme à poussoir d'avancement de la pointe d'un stylo à bille On entend, par le terme de mécanisme d'enclenchement et d'arret, un mécanisme d'avancement qui porte un organe de manoeuvre, qui provoque, à la suite de toute manoeuvre agissant dans le même sens, une opération mécanique d'enclenchement par laquelle l'organe commandé de ce mécanisme qui peut entre éventuellement identique à l'organe de manoeuvre, passe de la position qu'il avait prise à ce moment dans l'autre de ses deux positions stables. il y a avantage à ce qu'une force de rappel produite par un ressort, un poids ou analogue, agisse en permanence sur l'organe commandé pour le solliciter toujours vers la position prise. Malgré la masse relativement im- portante de l'organe d'arrêt, qui n1 est pas comparable avec la masse de la pointe écrivante drun stylo à bille, la dimension, et aussi le reste de la construction du mécanisme d'enclenchement et d'arrdt-peut correspondre en général identiquement à ceux d'un stylo à bille, de sorte qu'en général, les mécanismes dta- vancement qui sont fabriqués en grande série pour les stylos à bille peuvent titre mis en service sans modification pour ce nouvel emploi. Le mécanisme d'enclenchement et d'arrêt ne prend que très peu de place, et peut entre monté, de préférence dissimulé à la vue, en un endroit approprié du dispositif de fermeture, de préférence dans le cadre ou en un autre point. Comme l'organe de manoeuvre de ce mécanisme d'enclenchement et dtarret est actionné toujours dans le mEme sens, la manoeuvre est extrêmement simple et aucune faute de commande ne peut titre commise. Ce mécanisme peut par exemple être établi de telle façon que l'organe de manoeuvre soit actionné par une traction.Dans d'autres cas, il sera avantageux d'établir le mécanisme de telle façon que l'organe de manoeuvre soit actionné par poussée, Ce mécanisme d'enclenchement et d'arrêt peut titre établi de façon telle que la personne qui en est chargée peut la manoeuvrer à la main, par exemple du fait que l'organe de manoeuvre est constitué en bouton-poussoir qui est accessible à l'utilisateur, se présentant par exemple au-dessus de lui en un point approprié du cadre. Comme toutefois les dispositifs de fermeture de ce genre sont fréquemment placés dans des endroits qui ne sont pas accessibles directement pour l'uti lisateur, il est, au moins dans ces cas, avantageux de prévoir une commande à distance pour l'organe de manoeuvre.Dans le cas le plus simple il peut s'agir ici d'un cordon de tirage qui peut être directement attaché à l'organe de manoeuvre, à condition que le mécanisme soit établi de façon à pouvoir entre manoeuvré par traction. Si l'organe de manoeuvre est dans ce cas, en revanche, manoeuvré par poussée, le cordon de tirage peut entre attaché à un levier soumis à l'action d'un ressort qui exerce la pression voulue quand on tire sur le cordon. Comme le cordon n'a plus à être fixé par une pince, comme dans les organes d'ajustement connus, il ne subit pratiquement plus d'usure, quand les organes d'argot sont en position ouverte. La pince habituelle jusqu'ici pour fixer le cordon est aussi supprimée, ce qui offre d'importants avantages, entres autres au point le vue du service. Comme 1' organe entraîné du mécanisme d'enclenchement et d'arrêt peut être relié pour un mouvement comtun avec les organes d'arrdt, on est en outre assuré que ces éléments d'arrêt sont toujours maintenus dans la mtme position d'ouverture, ce qui n'était pas toujours le cas en gé- néral dans les dispositifs mécaniques d'ajustement connus.D'autre part, lors du montage du dispositif de fermeture, il ne peut plus se produire de défauts de réglage de l'ouverture des organes d'arrdt, car le mécanisme d'enclenchement et d'arrêt peut entre monté fixe lors de la fabrication du dispositif de fermeture, de sorte qu'il ne pourra plus se produire, lors du montage, aucune modification de la position d'ouverture des organes d'arrêt déterminée par le montage afférent. il est fréquemment souhaitable ou nécessaire de manoeuvrer électriquement les dispositifs de fermeture pour qu'il soit possible de les manoeuvrer à partir d'une distance quelconque, en un point de service approprié quelconque. Suivant l'invention, il est prévu dans ce cas que le méca nieme d'enclenchement et d'arrêt pusse entre manoeuvré au moyen d'une commande électro-magnétique.Une telle commande électromagnétique comporte un ou plusieurs électro-aimants dont 1 'exci- tation actionne de la façon voulue le mécanisme d'enclenchement et d'arret. L'appareil de commande électro-magnétique peut avantageusement titre constitué avec un seul électro-aimant, dont l'induit sert alors à actionner l'organe de manoeuvre du mécanisme d'enclenchement et d'arrEt, ou l'induit représentera d'une façon particulièrement avantageuse cet organe de manoeuvre qui pourra ne former qu'une seule pièce avec l'induit. En établissant cette commande électrique manoeuvrable à distance du mécanisme d'enclenchement et itarrEt sous la forme d'un électro-aimant, on tirera parti de la propriété de ce mécanisme qu'il peut être commandé, pour faire passer les organes d'arrdt dans la position d'arrtt, et dans la position d'ouverture, par une force seulement,agissant toujours dans la mtme direction. Une telle force agissant toujours dans une seule et même direction sera produite par un électro-aimant pour chaque excitation de sa bobine, au moyen du champ magnétique qui s'établit de ce fait, champ qui agit sur l'induit mobile et tire ce dernier toujours dans la m#me direction.Comme pour enclencher ce mécanisme une seule poussée (ou traction) de courte durée est nécessaire, il suffit d'exciter brièvement toujours par une seule impulsion de courant, ltélectro- aimant pour ouvrir ou fermer le dispositif de fermeture. On peut en conséquence utiliser un électro-aimant dont la durée d'enclenchement est très faible, de 5 % par exemple ou m#me moins, de sorte que lton peut donner à l'électro-aimant une dimension d'une importance correspondante, ce qui facilite la construction de ses éléments et aussi évite des frais. L'électro-aimant peut ici entre également dissimulé dans le cadre ou autre partie du dispositif de fermeture sans difficulté.Pour actionner l'électroaimant, on peut prévoir un interrupteur approprié quelconque, de préférence un interrupteur instantané, par exemple un interrup- teur à bouton-poussoir qui ne ferme le circuit qu'aussi longtemps que l'on appuie sur le bouton, ou un interrupteur électrique à frottement ou analogue. On peut prévoir, si on le désire, en plus de l'appareil de commande électro-magnétique, pour actionner le mécanisme d'enclenchement et d'arret, un organe de manoeuvre manuel, qui attaque par exemple l'induit mobile de l'électro- aimant pour le manoeuvrer mécaniquement. On peut alors suivant le désir ou la nécessité, faire fonctionner l'organe d'ajustement, à volonté la main ou électriquement, ce qui a surtout aussi l'avantage de permettre de fermer à la main le dispositif de fermeture en cas de défaillance du courant. Le mécanisme d'enclenchement et d'arrêt du nouveau dispositif de fermeture peut titre construit suivant un des types quelconques que l'on connais dans les stylos å bille pour l'avancement des pointes. Pour la présente application, le mécanisme dit à simple effet est particulièrement avan tageux. Dans un mécanisme de ce type, organe de manoeuvre se déplace vers le bas jusqu'à une butée, ensuite la position en question est fixée par un cliquet pendant que, suivant la construction, l'organe de manoeuvre peut retourner sous l'effet d'un ressort dans la position de départ ou ne pas retourner tout à fait dans sa position de départ.Par une nouvelle manoeuvre de l'organe de manoeuvre dans le m#me sens de déplacement jusqu'à la butée, le cliquet est libéré et un organe de rappel ramène l'organe commandé dans la position de départ primitive. Pour la présente utilisation, il est apparu particulièrement avantageux d'établir le mécanisme å simple effet sous la forme dite de mécanisme à bille. La description ci-après et les dessins annexés se rapportent à un mode de réalisation préférentiel. Dans ces dessins : - la figure 1 représente une vue arrière d'un dispositif de fermeture suivant l'invention, où la zone du cadre recevant l'organe de réglage est partiellement en coupe, - la figure 2, une coupe de la figure i selon la ligne A - B, - la figure 3, une coupe de la figure 1 selon la ligne C - la figure 4, une coupe de la figure 1 selon la ligne E - F, - la figure 5, l'organe de réglage du dispositif suivant les figures 1 à 4, en coupe longitudinale agrandie, - la figure 6, une vue en plan de l'électro-aimant représenté dans la figure 5, - la figure 7, un développement de la came du mécanisme à bille représenté dans la figure 5, le dispositif de fermeture représenté dans les figures 1 à 4 comporte un chassies de fixation 1 sur lequel sont posés , rotatifs autour de leur axe de rotation 3 plusieurs volets de fermeture 2 en forme de lamelles fonctionnant en commun. Ces volets de fermeture 2 forment les organes d'arrêt pour ouvrir et fermer l'ouverture centrale d'air de ce dispositif de fermeture. Un levier 4 est articulé avec tous les volets 2 pendant que pour réaliser cette liaison articulée les axes 5 des volets pénètrent dans des perforations appropriées du levier, avec un faible jeu. Le déplacement longitudinal du levier 4 a pour effet de faire tourner les volets de fermeture 2. Le levier 4 comporte, à son extrémité inférieure, une tige saillante sur laquelle est posé un ressort de poussée 6 prétendu, qui s'avance vers le bas au-delà du bout de la tige et qui s'appuie par son extrémité inférieure sur la face intérieure du cadre 1. L'utilisation d'un ressort de poussée au lieu d'un ressort de traction a l'avantage que l'on n'a pas besoin d'attacher ce ressort sur le cadre, mais qu'au contraire il peut s'appuyer librement sur ce cadre par son extrémité. Ce ressort de poussée tend à pousser le levier 4 vers le haut (selon la figure 4), c'est-à-dire à faire passer lesvolets 2 dans la position d'arrêt ou de fermeture indiquée dans la figure 3 en trait plein. Le levier 4 est actionné au moyen de l'organe d'ajustement 7 dont le type de construction ressort d' une façon particulièrement nette d'après la figure 5, et qui comporte un appareil de commande électromagnétique établi sous la forme d'un électro-aimant 8, qui coopère avec un mécanisme d'enclenchement et dtarrdt 9, établi sous la forme d'un mécanisme à bille qui est construit sur le type d'un mécanisme à bille pour stylo à bille. Cet organe de réglage 7 est monté, en commun avec un interrupteur 10 qui sert à mettre en route et à arrêter un ventilateur (non représenté), dans une chambre ll, pratiquée à l'intérieur du cadre, cette chambre ll étant fermée de tous cOtés,à part un orifice par où passe avec un jeu suffisant 1'organe commandé 12 de l'organe de réglage. Le levier 4 comporte un talon 13 qui est poussé continuellement sur l'organe commandé 12 par le ressort hélicoïdal 6, de sorte que le levier 4 est couplé avec l'organe commandé 12 de façon à se déplacer avec lui. Le mécanisme à bille 9 est constitué, dans cet exemple de réalisation, par une douille 14 cylindrique posée dans la perforation cylindrique de l'électro-aimant. Cette douille à alésage cylindrique présente, en un point, une gorge circulaire 15 dans laquelle est posée une bille 16, qui pénètre aussi dans une came 17 qui est taillée dans une tige 19 traversant la douille et qui est une partie intégrante de l'induit 20 de l'électro-aimant, mais qui a toutefois un diamètre inférieur à la partie principale 21 de cet induit mobile axialement dans la perforation de l'électro-aimant. La douille 14 peut titre faite avec avantage en une matière magnétique. Sur la face frontale de la douille 14 qui se trouve dans l'intérieur de la bobine 22 de l'électroaimant, est posée une rondelle 23 en une matière ayant 1 'élasti- cité du caoutchouc servant de butée élastique pour la partie principale 21 de l'induit. La came 17 du mécanisme à bille est représentée dans la figure 7 dans son développement. Elle présente une came en coeur 24 qui a la configuration illustrée, à laquelle se raccorde vers le bas un canal de prolongement 25 rectiligne, de sorte que la tige 19 peut être ajustée sur un parcours relativement long. Cette tige 19 forme en meme temps ltor- gane de manoeuvre et l'organe commandé de ce mécanisme à bille ce qui est particulièrement svantageux. Quand l'induit 20 est dans la position illustrée par la figure 5 et par suite dans la position du mécanisme à bille où la bille 16 guidée dans la gorge circulaire 15 et qui ne peut se déplacer axialement en raison de ce guidage dans la gorge annulaire, pénétre dans le canal directeur rectiligne 25, le levier 4 se trouve dans sa position la plus haute où les volets du dispositif de fermeture sont fermés. Pour ouvrir les volets 2, on excite brièvement la bobine 22 de ltélec- tro-aimant, au moyen d'une unique impulsion de courant, qui est produite par un interrupteur à bouton-poussoir, ou un autre in, terrupteur instantané approprié.Sous l'effet de l'excitation, l'induit 20 de l'électro-aimaet se déplace vers le bas jusqu'à ce que sa partie principale vienne s' appuyer sur la butée 23. DU fait du déplacement de la tige 19 ainsi provoqué, la bille 16 arrive dans la position 30 indiquée dans la figure 7 en passant par la branche 24 de la came en coeur. Cette position forme pratiquement aussi une butée pour le mouvement de descente de l'in~ duit 20, toutefois, quand ce ne serait que pour diminuer le bruit, il est plus avantageux de faire buter l'induit sur la rondelle élastique 23, de sorte que la possibilité de butée offerte par la courbe en coeur ne prend effet, si elle le prend, qu'après freinage préalable du déplacement de l'induit par la rondelle 23 . Aussitôt que, l'interrupteur à bouton-poussoir étant libéré, l'électro-aimant cesse autre excité, le ressort 6 pousse l'induit 20 vers le haut jusqu'à ce que la bille 16 arrive dans la positifs d'arrêt représentée par 31 dans la figure 7, et bloque par suite le levier 4. Les volets de fermeture se trouvent alors dans leur position d'ouverture et y seront maintenus serrement contre l'effet du ressort 6 par le mécanisme à bille. Pour fermer les volets 2, on envoie une nouvelle impulsion de courant au moyen de l'interrupteur à bouton-poussoir dans l'enroulement de 1 'électro-aimant pour l'exciter à la suite de quoi l'induit 20 se déplace, jusqu'à venir s'appliquer sur la butée 23, vers le bas, et la bille prend alors la position indiquée par 32 dans la figure 7. Aussitôt que cette impulsion de courant est terminée, l'électro-aimant cesse d'être excité, et l'induit 20 retourne sous l'effet du ressort de rappel 6, dans sa position représentée dans la figure 5, car la bille n'empoche pas ce mouvement de remontée, car elle arr#ive de la position 32, en passant par la branche de droite de la came en coeur 24 dans la partie rectiligne 25 du canal directeur.Les volets de fermeture 2 sont alors à nouveau fermés, et la prochaine impulsion de courant les ouvrira à nouveau. De cette façon, ce dispositif de fermeture peut Entre alternativement ouvert et fermé par des impulsions de courant. L'interrupteur électrique 10 est ouvert et fermé par l'induit, de sorte que gracie à lui, le moteur dtun ventilateur qui n'est pas représenté monté en aval ou en amont de ce dispositif de fermeture est mis en route quand on ouvre les volets 2, et est à nouveau arrêté automatiquement quand on ferme ces volets 2. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée' aux aux exemples de réalisation ci-dessgus décrits et représentés, à partir desquels on pourra prévoir d'autres modes et d'autres formes de réalisation, sans pour cela sortir du cadre de l'invention. RE7ENDiCÀTlON# 10) Dispositif de fermeture pour des ouvertures d'aération, des canalisations d'air et des installations similaires, comportant un organe de réglage pour ouvrir et fermer à volonté des éléments de fermeture, de préférence des volets libérant ou fermant le passage de l'air, caractérisé en ce que l'organe de réglage comporte un mécanisme d'enclenchement et d'arrêt qui est en liaison d'action avec les éléments de fermeture et qui est établi sur le type du mécanisme d'avancement d'un stylo à bille à poussoir. 20) Dispositif de fermeture suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme d'enclenchement et d'arrdt est actionné au moyen d'un électro-aimant. 30) Dispositif de fermeture suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le mécanisme d'enclenchement et d'arrdt est en liaison d'action avec un dispositif de manoeuvre manuel. 40) Dispositif de fermeture suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le mécanisme d'enclenchement et d'arrtt est établi sur le type d'un mécanisme à poussoir pour stylo à bille à simple effet, de préférence sous la forme d'un mécanisme à bille. 50) Dispositif de fermeture suivant l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que la commande électromagnétique peut titre actionnée à distance au moyen d'un interrupteur instantané tel qu'un interrupteur à bouton-poussoir ou à glissement. 60) Dispositif de fermeture suivant l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que le mécanisme d'enclenchement et d'arrdt est monté au moins partiellement dans l'intérieur de la bobine de l'électroaimant de la commande électromagnétique, l'induit de lsélectro- aimant qui porte l'organe de manoeuvre de ce mécanisme assurant la mise en route du mécanisme. 70) Dispositif de fermeture suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'organe de réglage est posé dans un cadre du dispositif de fermeture. 80) Dispositif de fermeture pour un appareil d'aération qui peut titre mis en route et arrdté au moyen d'un interrupteur suivant l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que l'interrupteur peut être actionné au moyen de la commande électromagnétique simultanément avec chaque manoeuvre du mécanisme d'enclenchement et dtarrEt.