Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
روی صحنه سینماکان ۲۰۲۲ مشغول معرفی فیلمش "نگران نباش عزیزم" بود، به صورت علنی ابلاغیه دادگاه دربارهٔ حضانت فرزندان را دریافت کرد. علاوه بر این، سودیکیس و وایلد هر دو از سوی پرستار پیشین فرزندانشان به دلیل اخراج نادرست تحت پیگرد حقوقی قرار گرفتند. سودیکیس از طرفداران ان بی ای زنان و دارندهٔ بلیت فصلی تیم نیویورک لیبرتی است. او همچنین طرفدار تیم بروکلین نتس در لیگ ان بی ای است، زیرا در نزدیکی ورزشگاهی زندگی می کند که هر دو تیم در آن بازی می کنند. او از حامیان کیتلین کلارک، بازیکن تیم ایندیانا فیور نیز هست و در بسیاری از مسابقات او، چه در دوران دانشگاه و چه در سطح حرفه ای شرکت کرده است؛ حتی در یکی از موارد، برای حضور در یکی از بازی های او، برنامهٔ سخنرانی خود را لغو کرد.
کیگان-مایکل کی (؛ زادهٔ ) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
جیلیان بل (؛ زادهٔ c. ) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است. گزیده فیلمشناسی. از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به آثار زیر اشاره کرد.
هانیبال بورس (؛ زادهٔ ) یک فیلم نامه نویس اهل ایالات متحده آمریکا است. از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به کمدین و گروه رفقا اشاره کرد او فعالیت هنری خود را از سال ۲۰۰۹ آغاز کرد.
مسجد جامع یا مسجد جمعهٔ نطنز مجموعه ای از چند بنای مذهبی شهر نطنز در استان اصفهان است که همهٔ آن ها در زمان اولجایتو خدابنده و پسرش ابوسعید بهادرخان ساخته شده اند. ساختمان ها مربوط به زمان های مختلف ولی فاصلهٔ زمانی ساخت آن ها به یکدیگر اندک است. این مجموعه شامل مسجد جامع و یک خانقاه و مقبرهٔ شیخ عبدالصمد و یک منارهٔ ۳۷ متری است. این اثر در تاریخ با شمارهٔ ثبت ۱۸۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. معماری. آندره گودار دربارهٔ مجموعه بناهای مسجد و مقبره نوشته است که محورهای اصلی این بناها، که همان محور محراب آنهاست، در حدود ده درجه با یکدیگر اختلاف دارد و این اختلاف بیش از آن است که بتوان حمل بر اشتباه در نقشهٔ بنا کرد. پس باید پذیرفت که به هنگام احداث این دو بنا، روش سازندگان هریک از آن ها در تعیین راستای قبله با دیگری تفاوت داشته است. وی افزوده است که راه ورود مقبره، که به شکلی نامناسب تعبیه شده، دلیل بر آن است که بنای مقبره به مسجد اضافه شده است؛ ولی به اعتقاد دونالد ویلبر، مقبرهٔ شیخ عبدالصمد از مسجد جامع قدیمی تر است؛ چون در نقاطی که گچ دیوارها فرو ریخته است، قسمتی از تزیینات آجری قدیمی تر آ
ن دیده می شود. به نوشتهٔ وی، علایم آشکاری وجود دارد که در نمای شمالی مقبره، یک سردر بوده که با توجه به نوع قالب گیری گچی، در حدود ۷۰۷ق مسدود شده است. شرودر نیز اظهار داشته که گنبدخانهٔ مسجد از چهار ایوان آن قدیمی تر است و ایوان ها و طاق نماهای صحن به بنای موجود اضافه شده است؛ زیرا محور گنبدخانه با محور صحن مسجد اختلاف دارد و در کتیبهٔ یکی از ایوان ها نیز این عبارت دیده می شود: «مسجد در داخل مسجد ساخته شده». آندره گودار تاریخ کتیبهٔ سَردَر خانقاه را ۷۱۶ق یا ۷۱۷ق تعیین کرده است. البته این کتیبه را امروزه با تاریخ ۷۱۶ق بازسازی کرده اند. سیر تحول بنا. بر اساس تحقیقات و کاوش های سازمان میراث فرهنگی در دو دههٔ اخیر، قدیمی ترین بخش این مجموعه گنبدخانهٔ جبههٔ جنوبِ غربی مسجد است. کتیبه ای که در ۱۳۵۲ش در این گنبدخانه کشف شد نشان داد که این گنبدخانه در ۳۸۹ق بنا شده و در نتیجه، قدیمی ترین گنبدِ تاریخ دار منطقه است. طاق ایوان شمالی در دوره های بعد فرو ریخته که بازسازی شده است؛ ولی تزیینات و کتیبه های آن در این بازسازی اعاده نشده است؛ و امروزه فقط در طرفین لبهٔ هلالی طاقِ این ایوان، بخشی از کتیبهٔ قدیمی دیده می شود. در حد
فاصل طبقهٔ اول و دوم این ایوان، کتیبه ای از دورهٔ صفویه باقی است. در نیم قرن اخیر، کف این ایوان با کاشی فرش شده است. چنان که گذشت، در تقّدم یا تأخّر احداث بقعهٔ شیخ عبدالصمد نسبت به بنای مسجد اختلاف نظر وجود دارد. این بقعه ازاره ای از کاشی های ستاره ای شکل داشته که این کاشی ها به سرقت رفته است. همچنین بر دیوار جنوبی این بقعه، محرابی از کاشی وجود داشته که به نظر دونالد ویلبر، احتمالاً همان محرابی است که اکنون در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن نگه داری می شود. ویلبر همچنین احتمال داده است که کاشی های حاشیهٔ این محراب مورخ به ۷۰۷ق و امروزه در موزهٔ هنری متروپولیتن باشد. بنای خانقاه در غرب این مجموعه قرار داشته که هم اکنون فقط سَردَر آن باقی است. بنا بر اظهارات اهالی محل، این بنا تا پایان دورهٔ صفویه وضع بسیار خوبی داشته و در حملهٔ افغانان، ویران شده است. در ۱۳۷۵ق شبستانی بر جای خرابه های این خانقاه احداث شده است. قسمتی از سردر خانقاه و تزیینات آن به مرور زمان فرو ریخته بود که در دههٔ اخیر مرمت شده است. امروزه سقف این سردر با مقرنسی زیبا و کاشی های رنگارنگ پوشیده و کاشی کاری نمای خارجی آن بازسازی شده است. احداث منا
رهٔ این مجموعه، بر اساس کتیبهٔ آن، در ۷۲۵ق آغاز شده است. کاشی های مناره، که به تدریج فرو می ریخت و هر ساله آسیب بیشتری می دید، در ۱۳۵۶ش مرمت اساسی شد. نکتهٔ قابل توجه در این مجموعه تفاوت تزیینات در قسمت های مختلف آن است: بناهای مسجد جامع و بقعهٔ شیخ عبدالصمد تماماً گچ اندود و بدون تزیینات کاشی است؛ در حالی که سردر خانقاه و مناره و پایهٔ آن، که در فاصلهٔ کوتاهی از مسجد و بقعه ساخته شده، پوشیده از کاشی است. به اعتقاد آرتور پوپ، این تفاوت فاحش در تزئینات به این دلیل است که در هنگام ساخت مسجد جامع نطنز، هنرمندان بیشتر در شمال کشور (شهر تبریز) سرگرم کار بوده اند و پس از اتمام مشغولیت های آنهاو بازگشتشان خانقاه این مجموعه ساخته شده است. کتیبه ها. قدیمی ترین کتیبهٔ بنا، بر ضلع شرقی گنبدخانه، مورخ به ۳۸۹ق است؛ و درِ منبت کاری شدهٔ این ورودی کتیبه ای به تاریخ ۸۲۵ق دارد. ایوان شمالی مسجد و مقبرهٔ شیخ عبدالصمد هریک کتیبه ای به تاریخ ۷۰۷ق دارد. بخش پایانی کتیبهٔ سردر خانقاهی که در غرب مسجد بوده فرو ریخته بوده که اکنون با تاریخ ۷۱۶ق مرمت شده است. سردر خانقاه چهار لوح مرمر دارد که یکی از آن ها مورخ به ۹۱۲ق است و بر بالای د
ر چوبی آن، تاریخ ۱۳۴۸ق دیده می شود. بر دو کتیبهٔ مناره، تاریخ های ۷۲۵ق و ۱۳۴۲ق ثبت است. درِ قدیمی مسجد، که به کوچهٔ مجاور ضلع شمالی آن گشوده می شود، کتیبه ای دارد که بر طبق آن، تاریخ اتمام ساختِ در ۹۷۲ق و تاریخ نصب آن ۱۰۱۲ق بوده است. در ایوان جنوبی مسجد، دو لوح وقفنامه به تاریخ های ۱۱۰۳ق و ۱۲۵۹ق وجود دارد. در این ایوان، کتیبه ای دیگر حاکی از تعمیرات ۱۱۷۸ق است. از زیر لایه های گچیِ پوشش این ایوان، نوشته هایی به نظم و نثر با تاریخ های مختلف آشکار شده است؛ از جمله تاریخ های: ۸۹۹ق، ۹۴۰ق، ۹۵۱ق، ۹۹۳ق، ۱۱۷۸ق کتیبه ای منظوم در ایوان شمالی ماده تاریخی دارد که خبر از تعمیرات و سفیدکاری مسجد در ۱۱۳۹ق می دهد. کف این ایوان نیز پوشش کاشی مورخ به ۱۳۶۶ق و نیز ۱۳۲۶ش دارد. صندوق قبر شیخ عبدالصمد نیز پوششی از کاشی دارد که بر اساس کتیبهٔ منصوب بر بالای آن، در ۱۰۴۵ق انجام شده است. ضریح چوبی این آرامگاه مورخ به ۱۰۶۴ق است. علاوه بر این کتیبه ها، دو فرمان از شاه عباس اول صفوی و شاهزاده حسام السلطنه قاجار بر سردر مسجد وجود دارد که به ترتیب مورخ به ۱۰۲۴ق و ۱۲۸۱ق است.
ماشین تورینگ چند نواره مانند ماشین تورینگ های معمول است که به جای یک نوار چندین نوار دارد .هر نوار کلاهک مخصوص به خود را، برای عمل خواندن و نوشتن، دارد .در ابتدا، رشتهٔ ورودی بر روی نوار اول نمایش داده می شود و بقیه نوارها خالی هستند . به نظر می رسد که این مدل از ماشین های تورینگ قویتر از مدل های تک نواره هستند در حالی که چنین نیست و هر ماشین تورینگ چند نواره ای، فارغ از تعداد نوارهای آن ، می تواند توسط یک ماشین تورینگ تک نواره با درجهٔ پیچیدگی بیشتر شبیه سازی شود. بنابراین ماشین تورینگ های چند نواره نمیتوانند توابع ای بیش از آنچه ماشین های تورینگ چند نواره محاسبه میکنند ،محاسبه کنند و هیچ کدام از کلاس های پیچیدگی محاسباتی (مانندکلاس P ) با تغییر یک ماشین تورینگ چند نواره به تک نواره تحت تأثیر قرار نمی گیرند. تعریف علمی . یک ماشین تورینگ چند نواره می تواند به صورت یک ۶ تائی به فرم formula_1 تعریف شود که در آن : ماشین تورینگ با ۲ پشته. ماشین تورینگ با ۲ پشته یک رشتهٔ ورودی از نوع فقط خواندنی و ۲ نوار برای ذخیره اطلاعات دارد .اگر هر کدام از کلاهک ها به سمت چپ حرکت کند ،یک فاصلهٔ خالی بر روی آن قرار میگرد اما فق
ط یک نماد از یک منبع قابل نمایش است .
من شارلی هستم یا ژو سوئی شارلی (، فرانسوی «I am Charlie»)، جمله ای است که توسط طرفداران آزادی بیان علیه حمله به دفتر مجلهٔ شارلی ابدو در اینترنت و شبکه های اجتماعی به کار می رود. رسانه ها و وب سایت ها. وب سایت های زیر از جملهٔ "من شارلی هستم" در وب سایت خود استفاده کرده اند.
فشار خون یا بلاد پرشر به مقدار فشاری گفته می شود که توسط خون در جریان، به دیوارهٔ رگ ها وارد می آید و یکی از علائم حیاتی است. فشار یک مفهوم فیزیکی است، مقصود از فشار اشاره به «قدرت» یک مایع متحرک است. فشار خون در نواحی نزدیک قلب، بیشتر و نسبت فاصله گرفتن از قلب کم تر می شود. فشار خون با جریان یافتن به شاهرگ ها زیاد و به رگ ها کم می شود. اصولاً فشارخون در بخش های مختلف سیستم گردش خون متفاوت است. معمول ترین روش اندازه گیری فشار خون به وسیله فشارسنج است که با استفاده از ارتفاع جیوه برای اندازه گیری فشار خون در حال چرخش در رگ ها استفاده می کند. با این که خیلی از فشارسنج های فعلی دیگر از جیوه استفاده نمی کنند، ولی فشار خون هنوز در تمام دنیا با mmHg یا میلی متر جیوه اندازه گیری می شود. بیماری شناسی. فشارخون نرمال برای انسانِ در حال استراحت در محدودهٔ ۹۰ الی ۱۲۰ میلی متر جیوه (سیستولیک) و ۶۰ الی ۸۰ مم/ج (دیاستولیک) است. و فشار خون ۱۲۹–۱۲۰میلیمتر جیوه سیستول و زیر ۸۰ دیاستول مرحله پیش فشار خونی نامیده می شود. به طور معمول اگر فشار خون به صورت پایدار بالاتر از ۱۳۰ سیستول و ۸۰ دیاستول قرار گیرد، پاتولوژی و بیماری محسوب
می گردد. به عارضه افزایش فشار خون بیش از حد طبیعی، هایپرتنسیون و فشار خون بالا یا پرفشاری خون گفته می شود. همچنین کاهش فشارخون را هیپوتانسیون می نامند. علائم فشار خون بالا. فشار خون بالا به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می گردد. در دسته اول علت فشار خون بالا مشخص نمی باشد و به صورت اولیه ایجاد شده است. آفت و تاول زدن مخاط دهان، هنگام بالا رفتن فشار خون در بعضی افراد دیده شده. در فشار خون ثانویه افزایش فشار خون به دنبال یک بیماری دیگر اتفاق می افتد و آن بیماری را می توان به عنوان علت افزایش فشار خون در نظر گرفت که در صورت کنترل بیماری اصلی، پرفشاری خون نیز به صورت مناسب تری کنترل می گردد. افرادی که مبتلا به فشار خون بالای اولیه هستند، ممکن است سال ها بدون علامت باشند و از بیماری خود اطلاعی نداشته باشند و زمانی متوجه بیماری خود می گردند که دچار علائم (مثل سردرد، تاری و اختلال دید، درد قفسه سینه، سرگیجه و تنگی نفس به هنگام فعالیت) می شوند که در واقع این علایم عوارض فشار خون بالاست، لذا تنها راهی که می توان در زمان مناسب به آن پی برد، اندازه گیری دوره ای و منظم فشار خون به وسیله دستگاه فشارسنج است. فشار خون قاتل
خاموش. فشار خون بالا در اغلب اوقات علامتی ندارد و بسیاری از مردم برای سالیان زیاد حتی بدون اینکه مطلع باشند مبتلا به این عارضه هستند. فشار خون بالا اگر درمان نشود باعث آسیب به سرخرگ ها و اندام های حیاتی بدن می شود به همین دلیل به آن قاتل خاموش می گویند. عوامل خطر ایجاد فشار خون بالا. عوامل خطر در ایجاد فشار خون بالا را می توان به شرح زیر بیان کرد:
توزیع هوا از مسیر زیر کف ساختمان (UFAD)، یک استراتژی توزیع هوا برای تأمین تهویه فضا در ساختمان به عنوان بخشی از طراحی سیستم(HVAC) است. سیستم های UFAD از یک فضای تأمین زیر کف، واقع در بین دال بتنی سازه و سیستم کف کاذب، برای تهویه هوا از افشانه های کف به ناحیه اشغال شده ساختمان استفاده می نمایند. لایه بندی حرارتی از مشخصات اینگونه سیستم ها است که نسبت به سیستم های هوایی سنتی (OH)، از لحاظ ترموستاتیکی بالاتر است. مشخصات بار سرمایش UFAD متفاوت از سیستم OH سنتی است که به علت تأثیر کف کاذب می باشد. سیستم UFAD دارای پیک بار سرمایشی بالاتر نسبت به OH است. این سیستم مزایای بسیاری نسبت به روش های سنتی دارا می باشد. این مزایا عبارتند از انعطاف پذیری طراحی، ارتقاء حرارت، ارتقاء راندمان و بازده سیستم تهویه، ارتقاء بازده انرژی در آب و هوای مناسب و کاهش هزینه های تعمیرات نگهداری. غالباً از UFAD در ساختمان های ادرای، مخصوصاً ساختمان هایی که در طول کاربری امکان تغییر پلان وجود دارد استفاده می گردد. UFAD برای انواع ساختمان ها از جمله ساختمان های تجاری، اموزشگاه ها، کلیسا، فرودگاه، موزه و کتابخانه و … مناسب است. ساختمان های مهم
ی که در آمریکای شمالی از این سیستم استفاده می نمایند شامل ساختمان نیویورک تایمز، بانک برج آمریکا و ساختمان فدرال سانفرانسیسکو هستند. فاز ساخت سیستم های UFAD شامل آب بندی برای جلوگیری از نشت هوا بایستی بسیار دقیق انجام گیرد. شرح سیستم. سیستم UFAD بر اساس واحدهای مدیریت هوا برای فیلترسازی و تهویهٔ هوا هستند. درحالی که در سیستم هوایی معمولاً از داکت برای توزیع هوا استفاده می نمایند، سیستم های UFAD از فضا (Plenum) زیر کف که با نصب یک کف کاذب شکل می گیرد استفاده می نمایند. این Plenum معمولاً در ۴۶/۰× ۳/۰ متر بالای دال بتنی سازه است. به عنوان خروجی معمولاً از افشانه های کف استفاده می نمایند. رایج ترین آرایش این سیستم از یک واحد مدیریت هوای مرکزی از Plenum تا افشانه های کف تشکیل شده است. در روش های دیگری می توان از واحدهای ترمینال فن در خروجی ها، داکت های زیر کف، هواکش های دسکتاپ یا اتصالات برای سیستم های کنترل محیطی شخصی استفاده کرد. توزیع و لایه بندی هوا UFAD. لایه بندی حرارتی نتیجه فرایند لایه بندی هوای داخلی مطابق با چگالی نسبی است. لایه هوایی، حاصل یک گرادیان عمودی با چگالی بالا است که در آن هوای سرد در زیر و ه
وای گرم در بالا قرار می گیرد. از آنجا که هوا طبیعتاً دارای حرکت همرفتی است، از لایه بندی بیشتر برای سیستم های سرمایشی استفاده می شود. در طراحی یک سیستم UFAD، هوای تهویه شده در بخش پایین اتاق باقی می ماند، در حالی که منابع حرارتی مثل ساکنان و تجهیزات، فضای حرارتی را ایجاد می نماید که آلاینده ها را به سمت سقف برده و از آنجا به هوای بیرون هدایت می نماید. لایه بندی دمای ایجاد شده در این سیستم دارای تنظیمات فضایی نیز می باشد. اکثر بدن ساکنان سردتر از دما در ارتفاع ترموستات است، بنابراین این دستورالعمل پیش نهاد می نماید که نقطه تنظیم ترموستات بیش از سیستم های سنتی تنظیم گردد. استراتژی تهویهٔ خروجی ها را کنترل می نماید تا ترکیب هوای عرضه شده و هوای اتاق کمتر از ارتفاع تنفس در فضا باشد. در بالای این ارتفاع، لایه بندی و هوای آلوده وجود دارد، هوایی که ساکنان تنفس می نمایند دارای آلاینده های کمتری نسبت به سیستم های سنتی است. راندمان تهویه سیستم های UFAD به عوامل متعددی چون ارتفاع سقف، مشخصات افشانه ها، تعداد افشانه ها، دمای هوای عرضه شده، دبی هوای کلی، بار سرمایشی و حالت تهویه بستگی دارد. نشان داده شده است که افشانه های
چرخشی و سطح روزنه دار باعث کمتر شدن سرعت هوا در ناحیه اشغال شده می شوند، در حالی که افشانه های خطی سرعت بیشتری را حاصل می نمایند که می تواند باعث اختلال سیستم شود. علاوه بر این، افشانه های کف یک المان، کنترل شخصی اضافه می نمایند و کاربران می تواند میزان هوایی که افشانه تحویل می دهد را از طریق چرخاندن بخش بالای افشانه تنظیم نمایند. مشخصات کاربردی. بار سرمایشی UFAD. پروفایل های بار سرمایشی برای سیستم های UFAD متفاوت از سیستم های هوایی هستند، این اساساً به علت اثر ذخیره حرارت پنل های کف کاذب سبکتر نسبت به دال کف سازه ای است. حضور بیشتر کف کاذب، توانایی دبی ذخیرهٔ حرارتی دال ها (Slabs) را کاهش می دهد؛ بنابراین پیک سرمایشی این سیستم ها نسبت به سیستم های سنتی بیشتر است. در سیستم OH، مخصوصاً در نواحی جانبی، بخشی از انرژی حرارتی خورشیدی در طول روز در دال کف ذخیره می شود و در زمان شب هنگامی که سیستم خاموش است آزاد می شود. در یک سیستم UFAD، با حضور کف های کاذب، این حرارت به یک ماده سبک تر منتقل می شود و باعث بالا رفتن پیک سرمایشی می شود. یک مدلسازی بر اساس شبیه سازی های انرژی پلاس نشان داده است که سیستم UFAD عموماً دا
رای پیک سرمایشی، ۱۹٪ بیشتر از سیستم هوایی است و ۲۲ و ۳۷ درصد از مجموعه بار سرمایشی UFAD به Plenum در محیط پیرامون و داخل می رود. مرکز محیط زیست ساختمان یک شاخص جدید نسبت بار سرمایشی برای UFAD به نام UCLR توسعه داده است که به صورت پیک بار سرمایشی محاسبه شده برای UFAD نسبت به بار پیک سرمایشی محاسبه شده برای یک سیستم ترکیبی خوب. با این شاخص می توان بار سرمایشی UFAD برای هر ناحیه را محاسبه کرد. UCLR تحت تأثیر عواملی چون نوع ناحیه، سطح کف و جهت ناحیه است. کسر پلنیوم عرضه (SPF) کسر ناحیه (ZF) و کسر پلنیوم بازگشتی (RPF) نیز به صورت مشابه برای محاسبه بار سرمایشی پلنیوم عرضه، ناحیه و پلنیوم بازگشتی تعریف شده اند. ابزار طراحی UFAD برای جریان هوا در ناحیه. دو ابزار طراحی برای تعیین ملزومات دبی هوا در سیستم UFAD وجود دارد: یکی در دانشگاه Purdue در پروژهٔ پژوهشی ASHRAE توسعه یافته است (RP-1522) دیگری در مرکز محیط زیست ساختمان (CBE) در دانشگاه Berkeley کالیفرنیا. (RP-1522) یک ابزار ساده سازی شده توسعه داده است که تفاوت دمایی عمودی میان سر و قوزک پای ساکنان، دبی هوا برای ناحیه Plenum، تعداد افشانه ها و راندمان توزیع هوا را
پیش بینی می نماید. در این ابزار کاربران باید ناحیه سرمایشی و کسر بار سرمایشی Plenum زیر کف را مشخص نمایند. همچنین کاربران باید دمای هوای عرضه شده در افشانه یا در داکت را با نسبت دبی Plenum به دبی عرصه ناحیه ای وارد نمایند. این ابزار به کاربران امکان می دهد تا از ۳نوع افشانه موجود یکی را انتخاب نموده و برای ۷ نوع ساختمان کاربری دارد: اداری، آموزشی، کارگاهی، رستوران، مغازه های کوچک، اتاق کنفرانس و تالارهای سخنرانی. افزایش دمای هوای Plenum. افزایش دمای عرضه Plenum شامل افزایش هوای تهویه شده بر اثر انتقال گرمای همرفتی در Plenum عرصهٔ زیر کف از ورودی به افشانه های کف است. این پدیده را همچنین تجزیه حرارتی یا نزول حرارتی نیز می نمایند. افزایش دمای هوای Plenum باعث تماس هوای سرمایشی عرضه شده با دال های بتنی و کف کاذب می شود. بر اساس یک مطالعه مدلسازی افزایش دمای هوا می تواند بسیار قابل ملاحظه (۵ درجه سانتیگراد یا ۹ درجه فارنهایت) باشد. در همین مطالعه یافته شده است که افزایش دمای هوا در فصل تابستان بیش از فصل زمستان است و این افزایش دما به نوع شرایط آب و هوایی نیز وابسته است. طبقه همکف با یک دال بر روی grade افزایش دم
ای کمتری نسبت به طبقه های میانی و بالایی دارد و افزایش دمای هوای عرضه شده باعث کاهش افزایش دما می شود. افزایش دمای زیاد، تحت تأثیر جهت ناحیهٔ جانبی، افزایش حرارتی داخلی و نسبت پنجره به دیوار قرار نمی گیرد. افزایش دمای هوای Plenum عرضه پتانسیل پایداری و صرفه جویی در انرژی سیستم های UFAD را نشان می دهد. در این پژوهش نشان می دهیم که عملکرد حرارتی و انرژیتیکی بر اثر کاربرد سیستم های UFAD به علت کاربرد انتقال هوا به محیط پیرامون ارتقاء می یابد. منتقدان این نوع سیستم ها اعتقاد دارند که انتقال هوا در زیر کف باعث می شود که مزایای یک فضای Plenum کم فشار از بین برود و همچنین بر پیچیدگی های طراحی و نصب می افزاید، به علت نصب داکت ها بین ستون و کاشی کف. نشت هوا در UFAD Plenum. وجود نشتی در سیستم UFAD از دلایل عمدهٔ ناکارآمدی این سیستم است. دو نوع نشتی وجود دارد: نشتی در فضا و نشتی در مسیرهای عبوری. گروه اول نشتی ها باعث از دست رفتن انرژی نمی شود، چرا که هوا به ناحیه ای که قرار است سرد کند می رود. گروه دوم نشتی های باعث اضافه شدن انرژی فن برای حفظ فشار ثابت در Plenum و افزایش مصرف انرژی فن می شود؛ بنابراین در هنگام ساخت ای
ن سیستم ها، آب بندی صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. UFAD و انرژی. ارزیابی انرژی سیستم های UFAD هنوز به صورت یک چالش است که پژوهش های عمرانی و مکانیکی بسیاری تا کنون بر روی آن انجام شده است. طرفداران UFAD، فشار فن کمتر لازم برای تهویه هوا در Plenum نسبت به داکت های سنتی را از مزایای این سیستم می دانند. فشار نمونهٔ Plenum برابر با ۲۵ پاسکال یا کمتر است. ارتقاء راندمان سیستم سرمایشی، ذخیره انرژی و دمای عرضه بالاتر باعث طولانی تر شدن عمر اینگونه سیستم ها می شود. با این حال این تا حد زیادی به نوع شرایط آب و هوایی وابسته است و برای جلوگیری از چگالش بایستی رطوبت را به درستی کنترل کرد. در نقطه مقابل منتقدان این سیستم ها به فقدان آزمایش ها و پژوهشهای جامع در خصوص تأثیر شرایط آب و هوایی، طراحی سیستم و سهولت حرارتی و کیفیت هوا اشاره می نمایند. محدودیت ابزارهای بهینه سازی، استانداردهای طراحی و کمی تعدد پروژه هایی که از این سیستم استفاده می نمایند از مشکلات دیگر است. کاربردها. این نوع سیستم ها در ساختمان های اداری خصوصاً در آن هایی که امکان تغییر کاربری با گذشت زمان وجود دارد، به صورت وسیعی کاربرد دارند. UFAD همچنین در
مراکز فرماندهی، مراکز داده های فناوری اطلاعات، اتاق سرور که دارای بار سرمایشی بزرگ حاصل از تجهیزات الکترونیکی و کابل های دیتا هستند رایج است. راهنمای طراحی ASHRAE نشان می دهد که هر ساختمانی که داری یک کف کاذب برای توزیع کابل است می تواند از UFAD استفاده نماید. در زمان کاربرد سیستم های UFAD در آزمایشگاه ها باید ملاحظات فضایی را به دقت مورد توجه قرار داد چرا که امکان انتقال مواد شیمیایی به Plenum و برهم خوردن فشار ایده آل فضا وجود دارد. کاربرد UFAD برای برخی از تأسیسات و فضاهای خاصی مثل ساختمان های غیر مسکونی کوچک، فضاهای مرطوب مثل استراحت گاه ها و استخرها، آشپزخانه و سالن های ورزشی توصیه نمی شود. از این سیستم همچنین می توان به صورت ترکیبی با دیگر سیستم های HVAC مثل تهویهٔ همرفتی، سیستم توزیع هوایی، سقف شیب دار یا تیر سرد برای تحقق عملکرد بهتر استفاده کرد. قیاس UFAD با دیگر سیستم توزیع. هوایی (ترکیبی). سیستم های ترکیبی هوایی متداول معمولاً داکت های هواساز و بازگشت هوا را در سطح سقف قرار می دهند. تأمین هوا با سرعت بالاتر از حد مجاز برای راحتی انسان است و دمای هوا بسته به بار سرمایشی- گرمایشی متفاوت است. فواره ه
ای هوای متلاطم، سریع هوای عرضه شده را با هوای اتاق ترکیب می نمایند. یک UFAD مهندسی ساز مناسب دارای مزایای متعددی چون انعطاف پذیری طراحی، ارتقاء سهولت حرارتی و کیفیت هوای داخلی و راندمان انرژی در آب و هوای مناسب و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری نسبت به سیستم های سنتی است. تهویه همرفتی. سیستم های DV دارای اصول یکسان با سیستم های UFAD هستند. سیستم های DV هوای سرد را به فضای تهویه مطبوع شده در نزدیکی سطح کف رسانده و مسیر برگشت از سقف است. این با بهره برداری از خاصیت طبیعی هوای گرم و حرارت تولید شده با منابع حرارتی محقق می شود. در UFAD ترکیب با هوای ناحیهٔ مورد نظر بیشتر است. تفاوت عمدهٔ این دو روش در این است که در UFAD عرضه هوا از طریق خروجی های کوچکتر با سرعت بیشتری نسبت به DV انجام می شود و خروجی های عرضهٔ هوا را معمولاً ساکنان ساختمان کنترل می نمایند.
تهویه بازیابی حرارتی که همچنین به آن HRV، بازیابی حرارتی تهویهٔ مکانیکی (MVHR) گفته می شود، یک سیستم تهویه بازیابی انرژی است که از تجهیزاتی چون تهویه ساز بازیابی حرارتی، تبادل کننده حرارتی هوا، یا تبادل کننده حرارت هوا به هوا استفاده می نماید. HRV هوای تازه تأمین نموده و کنترل آب و هوایی را ارتقاء می دهد و در عین حال با کاهش ملزومات حرارتی باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. تهویه سازهای بازیابی انرژی (ERV)ها ارتباط نزدیکی با هم دارند و سطح رطوبت هوای خروجی را به هوای ورودی انتقال می دهند. مزایا. با ارتقاء بازده ساختمان ها بر اثر عایق سازی ها و تهویه هوا، هوا ناپذیری آن ها افزایش یافته و این طراحی سیستم های تهویه مناسب را به یک موضوع مهم تبدیل کرده است. از آنجا که تمام ساختمان ها به یک منبع هوای تازه نیاز دارند، نقش HRVها بارز می گردد. از آنجا که باز کردن یک پنجره باعث تهویه هوا نمی شود، رطوبت و حرارت ساختمان در زمستان از دست رفته و در تابسان زیاد می شود؛ که هر دو برای طراحی ساختمان ها نامطلوب هستند. HRV برای ساختمان هوای تازه فراهم می نماید و کنترل آب و هوا را به همراه صرفه جویی در مصرف انرژی میسر می سازد.
در مقررات ساختمانی انگلیس باید در هر دو ساعت یک تغییر هوا وجود داشته باشد (0/5 ACH) با تهویهٔ extract only تزریق هوای سرد به ساختمان در طول روز ۱۲ ساعت انجام می شود. فناوری. HRVها و ERVها را می توان به صورت مستقل از یکدیگر به کار برد یا به سیستم های HVAC قبلی اضافه کرد. در یک ساختمان کوچک که هر اتاق دارای یک دیوار خروجی است تهویهٔ HRV/ERV می تواند کوچک باشد و تهویهٔ هر اتاق را بر عهده بگیرد. تنها ملزومات برای ساختمان عرضهٔ هوا می باشد. اگر با سیستم های HVA به کار برده شود، پس سیستم از نوع هوای اجباری (Forced Type) است. تبادلگر حرارتی هوا- هوا. از انواع مختلف این نوع تبادلگرها می توان در تجزیه HRV استفاده کرد: تبادلگر حرارتی cross flow با حداکثر راندمان ۶۰٪ تجدید نیروی تبادلگر حرارتی صفحه عرضی با جریان مخالف چرخ حرارتی یا تبادلگر دورانی (نیاز به موتور یا چرخ گردشی دارد) سیستم های حرارتی چندگانه نازک هوای ورودی. هوای ورودی تبادلگر حرارتی باید دارای دمای بیش از صفر درجه سانتیگراد باشد. در این صورت رطوبت در هوای خروجی ممکن است چگالیده، منجمد شود یا مسیر هوای تبادلگر را مسدود نماید. رسیدن به دمای مطلوب در جریان یا
خروجی هوا می تواند با روش های زیر نیز حاصل گردد: تبادلگر حرارتی زمین- هوا. این تبادلگر با یک لولهٔ گرمایشی زمینی با طول تقریبی ۳۰ تا ۴۰ متر و قطر ۲۰ سانتیمتر در عمق ۵/۱ متری زیر زمین کار می کند. این یک روش رایج در آلمان و اتریش است در نواحی مرطوب که چگالش داخلی می تواند باعث رشد عوامل قارچی شود (در لوله) و آلودگی هوا، روش های جلوگیری بسیاری وجود دارد. کیفیت هوا. رادون (یک مادهٔ رادیواکتیو). در خاک هایی که در زیر لایه های خود به صورت صخره ای هستند وجود رادون یک شکل جدی است. در این مکان ها باید لوله ها را در برابر هوا نفوذ ناپذیر کرد یا از تبادلگر هوا- آب استفاده کرد. تبادلگر حرارتی زمین – آب. این یک جایگزین برای تبادلگر حرارتی زمین- هوا است. این تبادلگر مثل یک پمپ حرارتی ژئوترسال است که به صورت افقی در خاک قرار داده می شود یا می تواند به صورت یک پایپ یا سوند عمودی باشد که عمق آن مشابه با EAHX است. طول لوله تقریباً دو برابر 35mm است یعنی ۸۰ متر بیش از EAHX. سیم پیچ تبادلگر حرارتی قبل از ورودی هوای HRV قرار داده می شود. معمولاً از شور آب به عنوان سیال استفاده می شود که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد و بازده آ
ن بیشتر است. در آب و هوای گرم و حاره ای، یک پمپ بازگشتی حرارتی هوا- هوا، بسیار کوچک با یک تبخیرکننده در ورودی هوا قبل از تبادلگر حرارتی HRV قرار داده می شود و چگالنده دمای هوای خروجی را پایین می آورد. مسیر فرعی فصلی. در زمان های خاصی از سال، بهتر است تا HRV به EAHX تبدیل شود تا راندمان کاری افزایش یابد. برای مثال طی فصل زمستان عمقی که تبادلگر در آن قرار می گیرد بسیار گرمتر از دمای هوا است. هوا قبل از ورود به تبادلگر حرارتی هوا توسط خاک گرم می شود. در تابستان عکس این موضوع اتفاق می افتد در این مورد HRV می تواند دارای یک مسیر فرعی داخل باشد به گونه ای که هوا ورودی پتانسیل سرمایشی زمین را حداکثر نماید. در پایینتر و EAHX مزایای حرارتی ندارد. ممکن است هوا را بسیار سرد یا گرم نماید و بهتر است به صورت مستقیم از هوای خارجی استفاده شود. در این مورد یک مسیر فرعی باید به گونه ای طراحی شود که EAHX قطع شود و هوا مستقیم از محیط بیرون گرفته شود. یک سنسور تفاضلی سیال با والو (شیر) موتوری می تواند عمل جایگزینی مسیر را انجام دهد.
ریشه های آسمان () کتابی به قلم رومن گاری است که توسط انتشارات گالیمار منتشر شد. این کتاب در سال ۱۹۶۵ برنده جایزه گنکور شده است. سیلویا بجانیان این رمان را در ۱۳۶۹ (نشر علم) و منوچهر عدنانی آن را در ۱۳۷۸ (نشر ثالث) به فارسی برگرداندند.