Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
نگ های فروانی با او انجام داد. او حتی بن گریم را آزاد کرد تا با پروردگار دووم مبارزه کند بن گریم هم به اندازه گالاکتوس بزرگ شد تا با او مبارزه کند. پس از مدتی تانوس توسط دکتر دووم نابود شد، ولی با پایان جنگ های پنهان دوباره به زندگی برگشت. توانایی ها و قدرت ها. تانوس یکی از اعضای نژاد جاودانان تیتان ها می باشد. این شخصیت توانایی های اکثر جاودانان را دارد، اما این توانایی ها بخاطر ترکیب شدن ژن جاودانی، قدرت های خدایی و نهاد مرگ، به درجه بالاتری رسیده اند. به غیر از داشتن قدرت، استقامت، پایداری و حواس ابرانسانی، تانوس می تواند انرژی پلاسما شلیک کند. همچنین قابلیت های آسیب ناپذیری، دوراگاهی و دور جنبی را دارد. او یک مبارز تن به تن تعلیم دیده است و در تایتان آموزش هنرهای جنگی را دیده است. تانوس تقریباً در تمام علوم پیشرفته شناخته شده نابغه است و وسایل تکنولوژیکی را ساخته که با علوم کنونی در زمین فاصله زیادی دارند. او یک صندلی حمل نقل در اختیار دارد که می تواند، در زمان سفر، در مکان و در ابعاد دیگر دنیا سفر کند. او همچنین یک رزم آرا حرفه ای محسوب می شود و از کشتی ای فضایی با نام "محراب ۲" به عنوان مقر فرماندهی است
فاده می کند.
جنگ های شمالی به مجموعه ای از نبردها گفته می شود که در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی در شمال و شمال شرقی اروپا درگرفت. این جنگ های علاوه بر مدت زمان مدید آن، منطقهٔ بزرگی را نیز تحت تأثیر قرار دادند. جنگ های شمالی عبارتند از:
سفید کردن، نیم پز کردن یا بلانچینگ نوعی فرایند پخت وپز است که در آن مادهٔ غذایی که معمولاً یک سبزی یا میوه است در داخل آب جوش غوطه ور می شود و بعد از یک فاصلهٔ زمانی مشخص و کوتاه خارج می شود و در نهایت در داخل آب یخ یا در زیر آب سرد در حال جریان قرار داده می شود (شوک داده می شود) تا فرایند پخت متوقف شود. همیشه هدف از این کار سفید کردن، در پخت وپز نیست. مواد غذایی به این خاطر سفید می شوند تا نرم شوند، یا تا حدی یا کاملاً پخته شوند یا اینکه مزهٔ قوی آن ها برداشته شود (برای نمونه در مورد گوشت خوک، کلم یا پیازها). همچنین، زمانیکه پسته یا بادام سفید می شود، پوستهٔ آجیل نرم می شود و به راحتی قابل برداشت است.
جام زرین نام نخستین رمان جان استاین بک، نویسنده آمریکایی است که در سال ۱۹۲۹ میلادی نوشته شده است. ترجمه به فارسی. این رمان به زبان فارسی ترجمه شده و با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:
نیویورک نام یک مجله دوهفته ای در مورد زندگی، فرهنگ، سیاست و سبک نیویورک سیتی می باشد. این مجله در سال ۱۹۶۸ توسط میلتون گلسر و کلی فلکر در رقابت با "نیویورکر" تأسیس شد، از آن مجله بی تربیت تر بوده و به عنوان مهد سبک جدید روزنامه نگاری شناخته می شود. این مجله، بنابر قوانینش و برخلاف دیگر رقبایش، کمتر به مسائل کشور و بیشتر به خلاصه داستان های شهر می پردازد؛ اما با این وجود گاهی نیز به مسائل خارج از شهر توجه می کند. "نیویورک" مقالاتی از فرهنگ آمریکا از تم وولف، جیمی برسلین، نورا افرون، کرت اندرسن و جان هیلمن را چاپ می کند. سردبیر کنونی این مجله آدام موس می باشد.
پارگین یا کلواک ، سوراخی در پایین شکم یا پشت جانور است که به عنوان تنها مخرج برای مجرای روده ای، تناسلی و ادراری گونه های خاصی از جانوران عمل می کند. برخلاف پستانداران جفت دار، که دارای ۲ یا ۳ سوراخ جداگانه برای دفع هستند، تمام دوزیستان، پرندگان، خزندگان و تک سوراخ سانان دارای یک مخرج هستند و از طریق آن هم ادرار و هم مدفوع را دفع می کنند. ناحیهٔ پارگین معمولاً با یک عضو ترشحی مرتبط است که «غدهٔ پارگین» نام دارد و گفته می شود که این غده با رفتار نشانه ای رایحه ای برخی خزندگان، دوزیستان و تک سوراخ سانان مرتبط است. پرندگان. پرندگان با استفاده از پارگین خود تولید مثل می کنند. این در طول یک بوسه پارگین در اکثر پرندگان رخ می دهد. پرندگانی که با استفاده از این روش جفت گیری می کنند پارگین خود را با هم لمس می کنند، در برخی از گونه ها تنها برای چند ثانیه، زمان کافی برای انتقال اسپرم از نر به ماده است. برای برخی از پرندگان مانند شترمرغ، کاسواری، کیوی، غازها و برخی از گونه های قو و اردک، نرها از کلوکا برای تولید مثل استفاده نمی کنند، بلکه دارای فالوس هستند. یک مطالعه به پرندگانی پرداخته است که از پارگین خود برای خنک کردن
استفاده می کنند. تنفس. برخی از لاک پشت ها، به ویژه آنهایی که در غواصی تخصص دارند، در طول غواصی به شدت به تنفس پارگین وابسته هستند. آنها این کار را با داشتن یک جفت مثانه هوای جانبی متصل به پارگین انجام می دهند که می تواند اکسیژن را از آب جذب کند. خیارهای دریایی از تنفس پارگین استفاده می کنند. جریان مداوم آب از طریق آن باعث شده تا ماهی های مختلف، کرم های چندگانه و حتی خرچنگ ها در حین زندگی محافظت شده در داخل خیار از آن بهره ببرند. در شب، بسیاری از این گونه ها از طریق مقعد خیار دریایی در جستجوی غذا بیرون می آیند. خزندگان. در خزندگان، پارگین از اورودئوم، پروکتودئوم و کوپرودئوم تشکیل شده است. برخی از گونه ها پارگین را برای افزایش تبادل گاز اصلاح کرده اند. این جایی است که فعالیت تولیدمثلی رخ می دهد.
رونالد لوییس گراهام (به ؛ – ۶ ژوئیه ۲۰۲۰) ریاضی دان آمریکایی بود که از سوی انجمن ریاضی آمریکا به عنوان «یکی از معماران اصلی توسعه سریع جهانی ریاضیات گسسته در سال های اخیر» معرفی شده است. او رئیس انجمن ریاضی آمریکا و اتحادیه ریاضی آمریکا بود و در سال ۲۰۰۳ جایزه ریاضی لروی استیل را کسب کرد. همچنین، او عضو آکادمی ملی علوم نیز بود. او مشارکت های مهمی در زمینه های زمان بندی، هندسه محاسباتی، و نظریه رمزی داشته است. او به خاطر ابداع الگوریتم پیمایش گراهام برای محاسبه پوش محدب شناخته شده است. او در سال ۱۹۸۳ با فن چانگ ازدواج کرد. آن ها در زمینه های یکسان ریاضی کار می کردند و از سال ۱۹۷۵ مقالات مشترک می نوشتند. تعداد مقالات گراهام و چانگ تا دسامبر ۲۰۰۹ برابر با ۷۷ بود. او همچنین به دلیل همکاری مستقیم و نگارش مقاله به همراه پال اردوش، دارای عدد اردوش ۱ بود. مرگ. گراهام در ۶ ژوئیه ۲۰۲۰، در سن ۸۴ سالگی، در لا یولا، کالیفرنیا درگذشت.
هاسکی انرژی شرکت نفتی کانادایی است، که دفتر مرکزی آن در کالگری، آلبرتا قرار دارد. بنیاد هاسکی در غرب کانادا مستقر است، که شامل میادین نفت و گاز طبیعی و نیز قراردادهای بزرگ و کوچک نفت و گاز است. این شرکت دارای تولید قابل توجهی نفت سنگین می باشد، همچنین دارای طیف وسیعی از عملیات پایین دستی نفتی؛ از جمله پالایشگاهها و ارتقاء خطوط لوله است. شرکت هاسکی همچنین دارای مجموعه ای از ماسه های نفتی در شمال آلبرتا است، که شامل ۲۵۰۰ کیلومتر مربع در فورت مک موری واقع در منطقه ای خارج از ساحل شرقی کانادا و در اقیانوس اطلس می باشد. این شرکت دارای ۲۰ مجوز اکتشاف و تولید در میدان نفتی ترا نوا و میدان نفتی وایت رز می باشد. هاسکی انرجی دارای سهام در میدان نفتی ونچانگ چین بوده، همچنین در حال توسعه میدان گازی لی وان در دریای چین می باشد. این شرکت همچنین دارای حق اکتشاف در مناطق نفتی دریایی کشور اندونزی است. در ایالات متحده، کمپانی هاسکی، مالک یک پالایشگاه در لیما، اوهایو بوده و نیز دارای ۵۰ درصد از سهام یک پالایشگاه در تولدو، اوهایو است، که بقیه سهام این پالایشگاه در اختیار شرکت بی پی می باشد. تعداد کارکنان هاسکی انرژی ۴۷۰۰ نفر است
. این شرکت نفتی در سال ۲۰۱۱ دارایی های خود را معادل ۳۲ میلیارد دلار اعلام نمود. کمپانی هاسکی به طور متوسط روزانه معادل ۳۱۳ هزار بشکه نفت تولید می کند. هاسکی انرژی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت های انرژی در کانادا می باشد.
فن رونگ ک چانگ گراهام (متولد )، که به نام فن چانگ شناخته شده است، ریاضی دانی است که در زمینه های نظریه طیفی گراف ها، نظریه رمزی، و گراف های تصادفی کار می کند. او در سال ۱۹۸۳ با رونالد گراهام ازدواج کرد. او مدرک دکترای خود را در سال ۱۹۷۴ در دانشگاه پنسیلوانیا تحت راهنمایی هربرت ویلف با رساله ای با عنوان «اعداد رمزی در چند رنگ ها و طرح های ترکیبیاتی» اخذ کرد.
ای ان اس کوتاه شده سرویس خبری اذربایجان(به انگلیسی: Azerbaijan News Service)(به طور مخفف:ANS)اولین شبکه تلویزیونی خصوصی جمهوری آذربایجان متعلق به گروه شرکت های ANS می باشد. این گروه در زمینه های چاپ و بازرگانی نیز فعالیت دارد. زیرمجموعه های گروه شرکت های ANS عبارتند از: ریاست گروه شرکت های ANS برعهده وحید مصطفی یئو می باشد. در زمان استقلال جمهوری آذربایجان این شبکه اطلاعات حوادث اجتماعی و سیاسی را به عنوان اولین شرکت مستقل تلویزیونی در اختیارمردم قرار می داد و در اوایل سال 90 توانست نفوذ قابل توجهی را در بین مردم ایجاد نماید. روزنامه نگارانی که خاطرات جوانمردی های جوانان وطن پرست در جنگ قره باغ و کشتار خوجالی را در یاد مردم زنده نگه داشته اند در این شرکت کار می کنند. منابع. ویکی پدیا انگلیسی
خودکارسازی سامانه قدرت به فرایند کنترل سیستم های برق فشار قوی با استفاده از ابزار و تجهیزات خودکارسازی گفته می شود. سیستم های اتوماسیون آخرین دگرگونی است که در حفاظت و کنترل پست های فشار قوی پدید آمده است. هرچند بیش از دو دهه از پیدایش سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی نمی گذرد این دانشوری هر روز با شتاب فراوانی در حال دگرگونی و پیشرفت بوده است. بیشتر تمرکز این بخش بر روی شناخت سیستم های اتوماسیون و روشنگری دربارهٔ تفاوت پست های سیستم اتوماسیون با پست های ساده است. دستاوردهای افزوده سیستم اتوماسیون (نسبت پست های معمول) وامدار بهره گیری از شبکه های کامپیوتری و نرم افزارهای وابسته است. افزون بر آن، پیاده سازی پست ها به صورت اتوماسیون، مایه کاهش زمان هزینه انجام و بهره برداری پست می شود. داده گردانی دیگر دستاورد سیستم های اتوماسیون است که توانایی بهره برداری از آن در پست ها معمول نیست. با بهره گیری از یک سیستم اتوماسیون همه رخدادها و شمارگان اندازه گیری شده پست با برچسب زمان، به صورت نرم افزاری در یک پایگاه داده انباشته می شوند و در هر زمان که نیاز باشد، دسترسی پذیر می باشند. توانایی افزایش دستیابی و قابلیت ا
طمینان، از دیگر دست آوردهای پیاده سازی پست ها، به صورت اتوماسیون است. سنجش سیستم های اتوماسیون نسل های پیش با سیستم های اتوماسیون کنونی نشان از دگرگونی فراوانی است که در سیستم های اتوماسیون پدید آمده است. پیشینه. سیستم های اتوماسیون جهشی را در زمینه کنترل، حفاظت و اندازه گیری پست های فشار قوی دربرداشته اند. به سخن دیگر این سیستم ها به جهت پیشرفت دانشوری دچار دگرگونی شده اند و از شکل یک سیستم سنتی و سیمی و آنالوگ به سیستم های نوین و هوشمند و دیجیتال تبدیل شده اند. فرستمان اطلاعات بدست یک کابل فیبر نوری به جای چندین کابل بسیار کلفت و پر رشته برای فرستمان سیگنال ها به اتاق کنترل، دگرگونی است که تا چندین سال بهره گیری از آن بهره برداران و کارفرمایان به این موضوع با شک و گمان نگاه می کردند. در این بخش یافتاری که برای نخستین بار در سیستم های اتوماسیون مطرح شده است بیان شود. در حالیکه بیش از دو دهه از بکارگیری سیستم های اتوماسیون در پست های فشار قوی نمی گذرد و این فناوری همچنان با سرعت زیادی در حال تغییر و پیشرفت است. این تغییرات در دهه اخیر بسیار سریع تر بوده است و سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی هر روز به جای
گاه واقعی خود که کنترل وحفاظت سیستم های قدرت است نزدیکتر می شوند. پست های فشار قوی به عنوان گره هایی در شبکه های قدرت بوده و یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نقاط در امنیت سیستم قدرت می باشند؛ و به همین دلیل کنترل و حفاظت آن ها از اهمیت زیادی حتی نسبت به صنایع کلان مانند نیروگاه و پتروشیمی برخوردار است. کنترل و حفاظت در پست های فشار قوی از بدو امر تاکنون تغییرات زیادی داشته اند؛ ولی تاریخچه این دو کاملاً با یکدیگر متفاوت است. سیستم های حفاظتی در پنجاه سال اخیر دارای تغییرات رو به رشد بوده و پیشرفت های زیادی داشته اند. در گذشته، اکثر رله های حفاظتی به صورت الکترو مکانیکی بوده اند که در صورت کم یا زیاد شدن جریان، ولتاژ یا دیگر مقادیر، میدان های مغناطیسی خاصی تولید شده و نهایتاً رله عمل می نماید. با پیشرفت فناوری الکترونیک رله های الکترونیکی یا استاتیکی ظاهر شدند که عملکرد آن ها بر اساس خروجی مدارهای آنالوگ بود. با پیشرفت فناوری دیجیتال و ظهور رله های میکرو پروسسوری تحولی عظیم در نحوه حفاظت ها صورت گرفته است. به عنوان مثال حفاظت پیچیده ای مانند حفاظت دیستانس که در گذشته نسبتاً حجیم و پر هزینه بود، در حال حاضر به ساد
گی و در قالب منطق های نرم افزاری و با استفاده از میکرو پروسسورهای سبک و کوچک طراحی شده و عمل می کند. این سیستم ها علاوه بر سادگی دارای دقت بالاتری نیزمی باشد. در حال حاضر محدوده زون های حفاظتی یک رله دیستانس توسط نرم افزار مشخص می شود و اطلاعات مربوطه در تنظیم رله اعمال می شود به همین علت رله های نسل جدید همگی به حافظه داخلی و پایانه مخابراتی مجهز شده اند و تمام تنظیمات در قالب یک فایل توسط نرم افزارهای پیشرفته طراحی شده و توسط کابل ارتباطی از طریق رایانه به رله ها اعمال می شوند. این کار توسط کابل های سریال و با پروتکل Mod-Bus صورت می گیرد. بدین صورت که تنظیمات و پیکره بندی رله ها از طریق یک رایانه قابل حمل و برقراری ارتباط مستقیم و مجزا با هر رله از طریق یک کابل سریال که معمولاً از نوع RS-232 است تحقق می یابد البته تعدد رله ها در هر پست و نیاز به هماهنگی بین آن ها باعث می گردد تا کار تنظیم دوره ای رله ها، هر چند که ساده تر از رله های الکترونیکی و الکترومکانیکی باشد، کار سخت و زمانبری باشد. با پیشرفت تکنولوژی شبکه های کامپیوتری، طراحان به فکر استفاده از این شبکه ها برای انتقال اطلاعات مربوط به تنظیمات و پیکره
بندی افتادند؛ لذا به جای برقراری ارتباط مستقیم با هر رله از طریق یک کامپیوتر مرکزی مستقیماً به همه رله ها دسترسی داشته، تنظیمات را انجام داد. در این حالت نیاز به قطع و وصل مداوم کابل Rs-232 از یک رله به رله دیگر نمی باشد. هرچند که عملکرد حفاظت کاملاً مشابه رله های نسل قبل باقی ماند. تاریخچه تبدیل کنترل های سنتی به کنترل های اتوماسیون با سیستم های حفاظت کاملاً متفاوت است. کنترل در پست های معمول توسط تابلوهایی که به تابلوهای میمیک موسوم هستند صورت می گیرد. میمیک ها در واقع تک خطی پست را بر روی تابلوها رسم می کنند که به جای کلیدها و سکسیونرها از دیسکریپنسی یا ترکیب سمافور و کلید فشاری استفاده می شود. وضعیت باز وبسته کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها توسط دو کنتاکت اصلی به المان های میمیک گزارش می شود. با توجه به اینکه در پست های معمولی تمام تابلوهای حفاظت و کنترل در اتاق کنترل قرار دارد فاصله بین تجهیزات فشارقوی تا اتاق کنترل بسیار زیاد است. در پست های ۴۰۰ کیلو ولت این فاصله به طور متوسط حتی به ۴۵۰ متر نیز می رسد. ظهور کنترل کننده های صنعتی در بحث پست سبب شد تا میمیک های نسل قبل جای خود را به این المان ها بدهند. بدی
ن معنی که کلیدها و سکسیونرها وضعیت های خود را به ورودی های دیجیتال این کنترل کننده ها می دهند و میمیک نقشه تک خطی بر روی صفحه نمایش رسم می شود. سیستم های کنترل توزیع شده. پست هایی که مجهز به سامانه خودکار باشند پست های DCS یا سیستم با کنترل پخش شده نامیده می شوند. این نامگذاری نشان دهنده این است که کنترل پخش شده برجسته ترین و نخستین ویژگی پست های با سامانه خودکار است. برای اینکه حجم کابل های پست که بخش فراوانی از هزینه سراسری پست را می برگیرد کاهش یابد، ایده نشاندن کنترل کننده ها در جایگاه و در نزدیکی کالاهای فشار قوی بازگفته شده است. در این برنامه دانستار از سوی یک شبکه رایانه ای به فرمانسرا برده می شود. این ایده افزون بر کاهش هزینه ساخت پست فشار قوی، نگرانی برخاسته از تأثیر واداشتی) القایی) الکترومغناطیسی بر روی کابل های دراز دارای سیگنال های فرهی (الکتریکی) که در پست های ساده هستند را نیز بر طرف می نماید که از برای نبود تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر روی کابل های از نوع بافت نوری که سیگنال های نوری را می برد است. برای کاهش حجم کابل کشی پست، کالاهای کنترلی، حفاظتی و اندازه گیری در اتاق هایی نزدیک کالاها می ب
اشند که به نام اتاق های BCR نامیده می شوند. همه دانستارهایی که در کالاهای درون هر اتاق BCR انباشته می شود، از راه بافت های نوری به فرمانسرا فرستاده می شود و در رایانه های Server انباشته و پردازش می شود و در HMIها نمایش داده می شود. در زمینه پخش تغذیه نیز سیستم های DCS تأثیر سپنتای (مثبت) برجای گذاشته اند. در هر اتاق BCR یک تابلوی پخش AC و یک تابلوی پخش DC نشانده می شود که به دست یک یا چند کابل ورودی تغذیه شده و پس از چند شاخه شدن در تابلو برای همه نیازهای درون اتاق BCR بخش می شود؛ لذا در سیستم های DCS افزون بر کاهش درازا کابل های اندازه گیری گردش و ولتاژ (چونکه اتاق BCR به کالاها فشار قوی نزدیک شده اند) و زدایش کابل های سیگنال و اندازه گیری، به دلیل بهره گیری از بافت نوری به جای کابل مسی، حجم کابل های پخش نیز کاهش یافته و با یک کابل بنیادی جایگزین شده است. برای نمونه، در سیستم های غیر پخش شده برای تغذیه هرچرخاک (موتور) وابسته به کلیدهای پست یک کابل جداگانه کشیده می شود ولی در سیستم های پخش شده همه کابل تغذیه چرخاک ها با یک کابل فراهم می شود و با پرداختن به دمدمی بودن بار چرخاک و ضریب همزمانی پایین، اندازه کاب
ل نیز خیلی بزرگ نمی شود.. سطح های سیستم های اتوماسیون. سیستم های اتوماسیون عموماً به سه لایه بخشبندی می شوند. این بخش بندی بر پایه محل فیزیکی جای گرفتن المان ها است. در اینجا لایه های گوناگون فشرده وار شناسانده شده اند. سطح پست. سطح پست، یا Station Level تجهیزاتی که در این سطح جای گرفته اند، در فرمانسرا (اتاق کنترل) سوار می شوند. سرورها، HMIها، GPS, Gateway و رهیاب از المان های این لایه می باشند. برپایه استاندارد همه کارکردهای بنیادی پست مانند سیستم های کنترل، حفاظت، اندازه گیری به ناچار باید نابسته از لایه پست باشند. این لایه در واقع جایگزین تابلوهای کنترل، ER, FR و اسکادا که در پست های معمولی در فرمانسرا می بوده است. سطح بی. سطح بی، یا Bay Level تجهیزات این سطح در اتاق های BCR مستقر هستند و مهم ترین سطح یک سیستم اتوماسیون است. طبق استاندارد با از دست رفتن کل سطح پست این سطح بایستی بتواند به طور کامل تمام وظایف از جمله کنترل، پایش، حفاظت و اندازه گیری را انجام دهد؛ لذا تمام منطق های کنترل و اینترلاک لزوماً باید در این سطح و در داخل BCUها ساخته شود و تمام تجهیزات حفاظتی نیز در همین سطح قرار دارند. سطح تجهیزات
. سطح تجهیزات یا Process Level این سطح در نزدیکترین فاصله با تجهیزات فشار قوی قرار دارد و وظیفه انتقال اطلاعات از تجهیزات اندازه گیری فشار قوی و ارسال فرمان باز و بست به کلیدها را دارد. بر خلاف دو سطح دیگر این سطح تاکنون در پست های اتوماسیون پیاده سازی نشده است و کاملاً مشابه با پست های معمولی است. به عبارت دیگر ارتباط سطح Bay Level و تجهیزات فشار قوی به صورت مسی است. با پیدایش استاندارد IEC-61850 پیاده سازی این سطح یک درجه به واقعیت نزدیکتر شده است که در آن صورت تجهیزات فشار قوی بایستی مجهز به ورودی و خروجی های میکرو پروسسوری باشند تا بتوانند با تجهیزات سطح Bay ارتباط دیجیتالی برقرار نمایند. دست آوردها. پیدایش سیستم های اتوماسیون دست آوردهای زیادی را در جنبه های مختلف به همراه داشته است. دست آوردهای فنی. قابلیت های فنی سیستم های اتوماسیون ایده هایی هستند که قبل از ظهور سیستم های اتوماسیون پیاده سازی آن ها کاملاً غیرممکن بود. دست آوردهای فنی سیستم اتوماسیون (در مقایسه با پست های معمولی) مربوط به بهره گیری از شبکه های کامپیوتری و نرم افزارهای مربوطه است که بعضی از آن ها به شرح زیر می باشند: در پست های معمول ام
کان ارتباط با شبکه بالادست تنها از طریق دیسپاچینگ و از طریق ارتباط PLC فراهم است. در حالی که شبکه های کامپیوتری را که دارای پروتکل TCP/IP هستند به سادگی و به کمک Router می توان به شبکه جهانی اینترنت متصل نمود. در پست های معمولی منطق های کنترلی به کمک رله کمکی ساخته می شد، که علاوه بر هزینه بربودن، طول عمرشان نیز محدود و وابسته به تعداد عملکرد آن ها است. تأخیرها، حجم زیاد کابل کشی بین تابلوها و شلوغی تابلوها، نیاز به تابلوی پشتیبان برای تکثیر وضعیت ها در سیستم های متداول، دیگر در سیستم های اتوماسیون وجود ندارد. حالت انتظار به معنای جلوگیری از امکان فرمان دهی از دو نقطه به صورت هم زمان که می تواند منجر به اتفاقات خطرناکی در شبکه شود، است و سیستم تا زمانی که عمل اول به پایان برسد در حالت انتظار قرار می گیرد. تاکنون چنین امکانی در سطح پست وجود نداشته است. در سیستم های اتوماسیون این عمل به سادگی و با روش های نرم افزاری قابل پیاده سازی است. در پست های معمولی نمایش برقدار یا بی برق بودن باسبارها، خط ها و ترانسفورماتور غیرممکن است و اپراتور با توجه به وضعیت کلیدها و ولت مترها و آمپرمترها، بی برق یا برقدار و زمین بودن
هر قسمت را بایستی استنباط نمایند؛ ولی سیستم های اتوماسیون به طور هوشمند و با کمک مقادیر جریان و ولتاژ و وضعیت کلیدها برق دار، بی برق، زمین بودن یا جریان دار بودن المان ها را با رنگ های مختلف نمایش می دهد. دست آوردهای اقتصادی. اتوماسیون پست ها به صورت باعث کاهش زمان لازم و هزینه اجرا و بهره برداری پست می شود که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود. نزدیک به %۱۰ کل هزینه پست مربوط به هزینه کابل آن است. با توجه به اینکه در سیستم های اتوماسیون، حجم کابل های حفاظت و کنترل و کابل های توزیع بسیار کاهش می یابد و کابل های باز و بست نیز بسیار کوتاه و نازک تر می شوند، لذا حجم کابل مورد نیاز به میزان %۳۰ کاهش یافته و باعث %۳ کاهش در هزینه نسبت به طرح های معمول می شود. این درصد کاهش هزینه قابل ملاحظه است. علاوه بر کابل های بین تابلوها، پست های معمولی درگیرمشکلی به عنوان تعدد و شلوغی بیش از حد تابلوها است. تمام وضعیت ها توسط رله مکثر تکثیر می شود لذا در کنار تابلو کنترل اصلی ناچار به قرار دادن تابلویی که دربرگیرنده سیم های داخل تابلو و رله های کمکی است که به آن تابلو Follower گفته می شود؛ ولی در سیستم های اتوماسیون تمام و
ضعیت ها به صورت نرم افزاری تکثیر می شوند و منطق در داخل رله ساخته می شود و دیگر نیازی به تابلوهای Follower نیست. همچنین تابلوهای اسکادا، ثبت حوادث و خطا همگی در داخل HMI متمرکز شده اند. کاهش تعداد تابلوها و انتقال تابلوهای کنترل و حفاظت به اتاق های BCR، باعث کاهش قابل توجه ابعاد اتاق کنترل می گردد. این کاهش ابعاد هم باعث کاهش هزینه و هم منجر به کوتاه شدن زمان عملیات ساختمانی پست می شود. به دلیل استهلاک کمتر تجهیزات دیجیتالی، طول عمر آن ها به طور قابل ملاحظه ای از تجهیزات الکترومکانیکی بیشتر است؛ لذا با حذف رله های مکثر که دارای کنتاکت و بوبین هستند و جایگزینی آن ها با منطق های نرم افزاری، به طرز چشمگیری متوسط رویداد خطا در سیستم کاهش می یابد. تمامی دلایل ذکر شده در بالا از یک سو باعث کاهش زمان کل احداث پست می گردد و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه کل احداث پست می گردد. مدیریت اطلاعات. در پست های معمولی بسیاری از اطلاعات از قبیل مقادیر توان، انرژی، تعداد باز و بست ها و غیره یا ثبت نمی شود یا اگر ثبت می شود به صورت دستی و توسط اپراتور انجام می گیرد که ممکن است کامل نبوده یا دارای خطای انسانی باشد. تمام رخ دادها و م
قادیر اندازه گیری شده پست با درج زمان به صورت نرم افزاری در بانک اطلاعاتی نرم افزار به طور اتوماتیک ذخیره می شود. این ذخیره سازی مدیریت اطلاعات را به همراه دارد که امکان پیاده سازی آن ها در پست های معمول وجود ندارد. بعضی از موارد به شرح زیر می باشند: یعنی تمام اطلاعات از جمله رویدادها، منحنی خطاها، نمودارهای توان، ولتاژ و غیره، در سیستم اتوماسیون به ترتیب زمان ذخیره می شود و تمام اطلاعات قابل بازیابی و دسترسی می باشند. سیستم های اتوماسیون همانند تمام نرم افزارها، قابلیت جستجو و فیلتر کردن اطالاعات را با توجه به مشخصات مورد نیاز دربردارند؛ که در دست یابی سریع وصحیح به اطلاعات بسیار مفید است. با توجه به اینکه تمام اطلاعات به صورت فایل هستند، امکان ارسال فایل های خروجی از طریق اینترنت یا ایمیل فراهم است. یکی از قابلیت هایی که به سبب مدیریت اطلاعات حاصل می شود، امکان تولید خروجی هایی است که به خروجی تعمیرات موسوم است. درا ین خروجی تعداد باز یا بسته شدن هر کلید را می توان از بانک اطلاعاتی استخراج کرد و در سر رسید زمان معین آلارم مربوط به زمان بازدید دوره ای را فعال نمود. امکان افزایش دست یابش. در پست های معمول تنه
ا از طریق تابلوهای میمیک کنترل امکان ارسال فرمان پذیر است. این درحالی است که در پست های اتوماسیون نقاط دسترسی متفاوتی در سطوح دسترسی مختلف وجود دارد. به عنوان مثال از Bay Level کنترل کننده بی یا از Station Level از دو یا چند HMI یا با اتصال Lap Top به صورت اضطراری هنگامی که شبکه قطع باشد. با اضافه کردن نقاط دستیابی، دست یابش سیستم نیز افزایش می یابد؛ که این مورد در پست های معمول امکان پذیر نیست. امکان افزایش قابلیت اعتماد. کنترل از طریق سیستم های معمولی صرفاً به صورت تکی است و امکان اجرای مسیرهای تکرار در بسیاری از موارد وجود ندارد. این در حالی است که در سیستم های اتوماسیون اجرا هرگونه تکرار به سادگی امکان پذیر است. قرار دادن دو سرور و اتصال دوگانه تجهیزات را می توان در رابطه با افزایش قابلیت اطمینان مثال زد. نسل قبل سیستم های اتوماسیون. سیستم های اتوماسیون طی سال های اخیر پیشرفت های زیادی کرده اند و از هیچ جهتی با تکنولوژی نسل قبل خود که به کمتر از پنج سال پیش مربوط می گردد، قابل مقایسه نمی باشند. به عنوان نمونه سیستم اتوماسیون با مدل های SAS 500 و SAS 600 که مربوط به سازنده ABB است را به صورت زیر می توان با
یکدیگر مقایسه کرد وظایف. سیستم های اتوماسیون وظایف زیادی را به موازات یکدیگر انجام می دهند که می توان بعضی از این وظایف را به شرح زیر نوشت. کنترل و پایش. مهمترین وظیفه سیستم اتوماسیون کنترل و پایش تجهیزات فشارقوی (کلید، سکسیونر، ترانسفورمرو…) و تجهیزات فشارضعیف (رله ها، کنترل کننده ها و…) است. کنترل و پایش شامل موارد زیر است: الف: پایش وضعیت تمام کلیدها ی فشار قوی، سکسیونرهای خط و زمین، بی برق یا برقدار یا زمین بودن خطوط و باسبارها، نمایش جریان ها و ولتاژهای خطوط، باسبارها و تمام نقاط پست. ب: پایش و نمایش وقوع هر گونه خطا و عملکرد رله های حفاظتی و همچنین کلیدهای حفاظتی فشار قوی با دقت میلی ثانیه. ج: پایش تمام تجهیزات مربوط به اتوماسیون شامل سوییچ ها، سرورها و کنترل کننده ها و رله ها د: پایش وضعیت باتری های پست ه: پایش وضعیت اتاق های BCR شامل باز یا بسته بودن درب، دمای اتاق و سایر اطلاعات لازم و: پایش وضعیت خروجی های سیستم تغذیه پست شامل LVAC و LVDC مبنی بر عملکرد حفاظت های فیدرها ز: کنترل تمام کلیدهای فشار قوی، ارسال فرمان و اجرای صحیح منطق کنترل ح: کنترل اتوماتیک سیستم های تغذیه پست شامل LVAC و 110 VDC و 48
VDC و تغذیه اینورتر حفاظت. کاربردی که سیستم اتوماسیون پست را نسبت به سیستم های اتوماسیون دیگر صنایع متمایز می کند، کاربرد حفاظتی سیستم اتوماسیون است. البته ذکر این نکته در ابتدای امر ضروری است که تاکنون هیچ استفاده حفاظتی از سیستم های اتوماسیون نشده است و سیستم حفاظت پست کاملاً مجزا از سیستم اتوماسیون پیاده سازی شده است. بدین ترتیب که اندازه جریان و ولتاژ توسط کابل های مسی به رله گزارش می شود و همچنین فرمان های باز و بسته شدن کلیدها از طریق کابل های مسی به کلیدها ارسال می گردد. علت این امر نگرانی از عدم عملکرد صحیح و سریع و با قابلیت اطمینان کافی سیستم اتوماسیون است. سیستم های اتوماسیون تقریباً ناشناخته هستند و رفتار آن ها تابع اتفاقات احتمالی است. ترافیک شبکه و در دسترس بودن یا نبودن المان ها از عواملی هستند که عملکرد سیستم اتوماسیون را تحت تأثیر قرار می دهد. امور زیر را می توان به عنوان وظیفه سیستم حفاظت در نظر گرفت: جریان و ولتاژ. با گزارش اندازه جریان و ولتاژ به یکی از گره های شبکه، تمام رله های حفاظتی و کنترل کننده ها می توانند از این مقادیر استفاده کنند. در حالی که در حال حاضر برای تک تک رله های حفاظتی