BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Viernes 30 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 94129
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
13279 Resolución de 20 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Olmedilla Hive SL, autorización 
administrativa previa para la instalación fotovoltaica Olmedilla Hive de 169 
MW y su infraestructura de evacuación de energía eléctrica, en Olmedilla de 
Alarcón y Valverdejo (Cuenca).
Olmedilla Hive S.L., en adelante, el peticionario, solicitó con fecha 2 de agosto 
de 2018 autorización administrativa previa de la instalación fotovoltaica que se cita, junto 
con sus infraestructuras de evacuación para la conexión a la red de transporte.
El expediente fue incoado en la Dependencia Provincial de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Cuenca, y se tramitó de conformidad con lo previsto en 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones  de  energía  eléctrica,  y  con  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas 
administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés 
general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con 
la publicación, el 20 de agosto de 2018, en el Boletín Oficial del Estado y el 22 de agosto 
de  2018  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cuenca,  no  habiéndose  recibido 
alegaciones.
Posteriormente, el peticionario solicitó, con fecha 18 de junio de 2019, modificación 
de  la  solicitud  de  autorización  administrativa  previa  debido  a  variaciones  en  el 
anteproyecto derivadas de condiciones técnicas por el Gestor de la Red de Transporte, 
así como a consideraciones emitidas durante la tramitación de carácter ambiental. Se 
acompañaba dicha solicitud de nuevos anteproyectos para la instalación fotovoltaica y 
para  las  nuevas  infraestructuras  de  evacuación,  que  sustituían  los  presentados 
inicialmente.
Este expediente fue incoado en la Dependencia Provincial de Industria y Energía de 
la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, y se tramitó de conformidad con lo previsto 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre,  habiéndose  solicitado  los  correspondientes  informes  a  las  distintas 
administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés 
general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
Asimismo, la petición fue sometida de nuevo a información pública, de conformidad 
con lo previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con lo 
dispuesto en la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con la publicación el 10 de julio 
de 2019 en el Boletín Oficial del Estado y el 10 de julio de 2019 en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cuenca, no habiéndose recibido alegaciones. s
Se  han  recibido  contestaciones  de  la  Dirección  Provincial  de  Cuenca  de  la  e.
Consejería  de  Sanidad  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  del  w.
Ayuntamiento de Alarcón, de Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha, de la Dirección  279ww
Gene nlaesra lq duee  Pnroo tseec cmióune Cstivrail  yo pEomsiecriógne nac ialas  ya udteolr iAzaycuinótna mdiee nlato  idnest aOlalmcieódni.l laS ed eh Aa ladracdóon 
tmraissmlaadso. al peticionario de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las  BOE-A-cable e
Red Eléctrica de España, S.A.U. (en adelante, REE) solicitó mayor detalle para poder 
comprobar si los cruzamientos de la línea de evacuación con las líneas y apoyos de su 
propiedad estaban proyectados de acuerdo a lo establecido reglamentariamente. Tras 
aportación de información por parte del peticionario, REE emite informe poniendo de 
manifiesto que no tiene oposición a la concesión de la autorización y establece un 
condicionado,  señalando  que,  una  vez  finalizada  la  construcción  del  proyecto,  se 
deberán realizar las comprobaciones correspondientes para asegurar que las distancias 
reales de los cruzamientos coinciden con las teóricas de la documentación enviada. Se 
ha dado traslado al peticionario de dicha contestación de REE.
Se  ha  recibido  contestación  del  Servicio  de  Medio  Ambiente  de  la  Dirección 
Provincial de Cuenca de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  mostrándose  favorable  a  la 
modificación del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental, considerando que las 
modificaciones introducidas no son sustanciales y concluyendo que la reducción de 
superficie a ocupar se considera ventajosa para el medio ambiente. Se ha dado traslado 
al peticionario que manifiesta su conformidad con el mismo.
Se  han  recibido  contestaciones  de  la  Dirección  Provincial  de  Cuenca  de  la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de la Dirección Provincial de Cuenca de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento de Valverdejo, del Servicio de 
Montes  y  Espacios  Naturales  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente  y 
Desarrollo Rural, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la Dirección General de 
Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  del  Servicio  de  Carreteras  de  la  Diputación 
Provincial de Cuenca y de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en las que se establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de 
solicitar autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la 
instalación  con  bienes  o  servicios  de  sus  competencias.  Se  ha  dado  traslado  al 
peticionario de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas.
No se ha recibido contestación, tras la reglamentaria reiteración, de la Dirección 
General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ni de 
Iberdrola Distribución, S.A., por lo que se entiende la conformidad de los mismos en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre.
El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca emitió 
sendos informes de fecha 1 de marzo de 2019 y 5 de noviembre de 2019.
Asimismo,  se  remitieron  separatas  del  anteproyecto  y  del  estudio  de  impacto 
ambiental acompañadas de solicitudes de informe a los solos efectos de lo establecido 
en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a la Oficina Española del Cambio 
Climático,  a  la  Asociación  para  la  Defensa  de  la  Naturaleza  (WWF/ADENA),  a  la 
Sociedad Española de Ornitología (S.E.O./BirdLife), a Ecologistas en Acción - CODA 
(Confederación Nacional), a Ecologistas en Acción - ACMADEN (Asociación Castellano-
Manchega de Defensa de Patrimonio Natural) y a Ecologistas en Acción – Cuenca.
El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración 
de Impacto Ambiental, concretada mediante Resolución de fecha 1 de julio de 2020, de  s
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición  oe.
Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se establecen las condiciones ambientales,  w.
incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la  279ww
eavdaelcuuaacdióan  paromtebciecniótna l dperla mcteicdaidoa a, mebni elnatse  qyu leo ss ere cduerbseo sd neastaurrraollelasr.  e(«l Bporloeytíenc tOo fipcaiarla d leal 
Estado» núm. 190, de 11 de julio de 2020).
Así,  dicha  declaración  de  impacto  ambiental  (en  adelante,  DIA)  establece  que 
cualquier modificación del emplazamiento de las infraestructuras deberá contar con el 
visado y autorización de la Dirección Provincial del órgano autonómico competente.
Por otro lado, establece que el proyecto de construcción debe incluir en el proyecto o 
en una adenda al mismo lo siguiente:
– Las  medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias  contempladas  en  el 
estudio de impacto ambiental, Adenda y así como en el apartado D de «Condiciones al 
proyecto» deben estar definidas, considerando especialmente aquellas modificaciones y 
medidas  adicionales  contempladas  en  el  citado  apartado  D  (medidas  1  a  14)  y 
presupuestadas.
– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ser modificado para incluir todas las 
consideraciones y condiciones de la DIA Incluyendo, un plan de seguimiento específico 
de fauna de acuerdo con las prescripciones de la citada DIA.
– El proyecto contará con un plan de autoprotección contra incendios de acuerdo con 
la normativa vigente señalada en la DIA (apartados C.2.4 y D.11 de la DIA).
La infraestructura de evacuación de energía eléctrica conjunta conectará el parque 
fotovoltaico con la red de transporte, en la subestación Olmedilla 400 kV, propiedad de 
Red Eléctrica de España, S.A.U.
Red Eléctrica de España, S.A.U. emitió, en fecha 18 de diciembre de 2019 Informe 
de  Cumplimiento  de  Condiciones  Técnicas  de  Conexión  (ICCTC)  y  el  Informe  de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud 
para la conexión en una nueva posición en la subestación de Olmedilla 400 kV para la 
instalación fotovoltaica de 169 MW.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015 se aprobó el 
documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020», publicado por Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre 
(«Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  254,  de  23  de  octubre  de  2015),  estando  la 
subestación de Olmedilla 400 kV contemplada en dicha Planificación.
El peticionario ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para 
la realización del proyecto.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe favorable, aprobado por el Consejo de Administración, 
en su sesión celebrada el día 28 de abril de 2020.
Esta Dirección General requirió la presentación del acuerdo alcanzado con el resto 
de promotores para la conexión a la posición común de la Subestación Olmedilla 400 kV, 
para  su  uso  compartido  por  todas  las  que  evacuarían  a  través  de  las  mismas 
infraestructuras.
Con fecha 28 de mayo de 2020, se recibió en el Registro de este Ministerio escrito 
conjunto de Sabinar Hive, S.L., como Interlocutor Único de Nudo, y de Olmedilla Hive, 
S.L. como sujeto titular de las autorizaciones administrativas que se concederán para la 
construcción de las infraestructuras de enlace, donde ponen de manifiesto que están 
comprometidas en alcanzar un acuerdo con las sociedades promotoras del resto de 
plantas, IFS Piedra de la Sal e ISF Cruz de los Caminos, al objeto de compartir las 
infraestructuras de enlace con la posición de la subestación Olmedilla 400 kV.
Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2020, se recibió en el Registro de este 
Ministerio  escrito  conjunto  de  Energía  Solsticio  S.L.U.  y  Energía  Solado  S.L.U., 
promotoras de las plantas IFS Piedra de la Sal e ISF Cruz de los Caminos donde ponen  e
de manifiesto que, a pesar de estar todas las partes interesadas en la tramitación y  bo
consecución de las autorizaciones administrativas pertinentes para poder ejecutar y  279ww
npio anceur eernd om nair cphrian cliapsio i ndset aalaccuieorndeos  dceobmiduon ae sg rdaen dlae sS udbifeesretancciióans  Oenlm lae dfoillram 4a0 j0ukríVd,i cnao p haaray 
eessttáanb leecne rc loan ctionnusot rcuocncitóanc toy  upsaora d etr aintafrra edset raulcctaunrazsa rc oumn uanceuse. rSdoe ñaa lala  qmuea yaomr bbarse vpeadrateds. 
Asimismo,  solicitan,  como  interesados  en  el  procedimiento,  la  suspensión  de  los
expedientes que se está tramitando, hasta que se acredite el acuerdo alcanzado entre 
las partes.
Se ha vuelto a requerir la presentación del citado acuerdo entre las partes de tal 
forma  que  se  garantice  la  posibilidad  de  evacuación  de  las  plantas  anteriormente 
mencionadas. Con fecha 17 de julio de 2020 se recibe respuesta de Sabinar Hive, S.L., y 
de Olmedilla Hive, S.L. en el cual formulan alegaciones, manifiestan que mantienen 
plenamente su voluntad de alcanzar de buena fe un acuerdo consensuado con Energía 
Solsticio S.L.U. y Energía Solado S.L.U., para la cesión del uso compartido de las 
Infraestructuras de Evacuación y solicitan se continúe con la tramitación ordinaria de los 
expedientes de referencia, sin acceder a la suspensión solicitada por dichas sociedades.
Remiten, asimismo, como documentación complementaria a su respuesta, escrito de 
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha, S.A. (en adelante, BERCAM), promotora de 
dos plantas fotovoltaicas, «FV Olmedilla» y «FV Romeral» de 50 MW instalados cada 
una, en la provincia de Cuenca, en el cual ponen de manifiesto que las sociedades 
Olmedilla Hive e IBERCAM suscribieron, con fecha 19 de agosto de 2019, un Contrato 
de Cesión de Uso de instalaciones eléctricas, en virtud del cual, la sociedad Olmedilla 
Hive, S.L cede el uso parcial para la evacuación de las dos plantas, a través de uno de 
los circuitos de la línea Aérea Eléctrica de Alta Tensión D/C a 132 kV, desde la ST 
Olmedilla  Hive  hasta  ST  Olmedilla  Renovables  400/132  kV.  IBERCAM  pone  de 
manifiesto el perjuicio y el retraso que tendrían para los dos proyectos fotovoltaicos de 
IBERCAM, la «suspensión de la tramitación del expediente» de Olmedilla Hive.
En relación a lo anterior, el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, establece, en sus apartados 4 y 7 que:
4.  Para la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y 
líneas  directas  de  energía  eléctrica  el  promotor  de  la  misma  deberá  acreditar 
suficientemente los siguientes extremos:
a)  Las  condiciones  técnicas  y  de  seguridad  de  las  instalaciones  y  del  equipo 
asociado.
b)  El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c)  Las características del emplazamiento de la instalación.
d)  Su  capacidad  legal,  técnica  y  económico-financiera  para  la  realización  del 
proyecto.
7.  La Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización 
cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga 
una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.
De lo anterior cabe concluir que Olmedilla Hive S.L. cumple con las condiciones y 
requisitos establecidos para poder obtener la autorización solicitada.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Único.
Otorgar a Olmedilla Hive, S.L. autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica  Olmedilla  Hive  FV  de  169  MW,  las  líneas  subterráneas  a  30kV,  la  e.
subestación eléctrica 30/132 kV, la línea aérea a 132 kV, la subestación eléctrica 132/400  w.b
kV y la línea subterránea a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos  279ww
cmaurancictiepraísletisc adse  dOelfmineiddailsla e dne  eAl laanrcteópnr oyy Vecatlove «rdPelajon, tae nF olat opvrooltvainiccaia  Odlem eCduilelan cHaI,V cEo,n  1l6a9s 
MTrWan»s,f ofermchaaddoora e On lmjuneidoi lldae H 2iv0e1 9–,  eRno mele raanl teyp droey elac tolí ndeea  eejleéccutrcicióan  SdEe  Olal m«Seduiblleas HtaIcVióEn-
Romeral  –  SE  Sabinar  Generación»,  fechado  en  junio  de  2019,  así  como  en  el 
anteproyecto de la «Subestación transformadora Sabinar Generación 132/400 kV y de la 
línea eléctrica subterránea 400 kV ST Sabinar Generación – ST Olmedilla 400 kV», 
fechado en mayo de 2019.
Las características principales de esta planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 
aproximadamente 169 MW.
– Término municipal afectado: Olmedilla de Alarcón y Valverdejo, en la provincia de 
Cuenca.
Las líneas subterráneas a 30 kV tienen como origen los centros de transformación de 
la planta, discurriendo hasta la subestación transformadora 30/132 kV del parque.
La subestación transformadora 30/132 kV ubicada en Olmedilla de Alarcón, contiene 
una  configuración  de  tres  posiciones,  de  las  cuales  una  es  de  línea  y  dos  de 
transformación, y sus características principales son:
– Tensión: 30/132 kV.
– Configuración: simple barra en el parque de 132 kV y en el parque de 30 kV.
– Instalación: intemperie en el parque de 132 kV, intemperie e interior en el parque 
de 30 kV.
La  línea  a  132  kV  de  evacuación  tiene  como  origen  la  subestación 
transformadora 30/132 kV de la instalación fotovoltaica, discurriendo su trazado hasta la 
subestación transformadora 132/400 kV. Las características principales de la referida 
línea son:
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Tensión: 132 kV.
– Término municipal afectado: Olmedilla de Alarcón y Valverdejo en la provincia de 
Cuenca.
– Longitud: aproximadamente 6,5 Km.
La  subestación  transformadora  132/400  kV  ubicada  en  Olmedilla  de  Alarcón, 
contiene una configuración de dos posiciones de líneas en 132 kV, una posición de 
transformador en 132 kV y otra en 400 kV, y por último una posición de línea en 400 kV. 
La configuración de los sistemas de 132 kV y 400 kV son ambos en simple barra.
La línea subterránea a 400 kV de evacuación tiene como origen la subestación 
transformadora 132/400 kV, discurriendo su trazado hasta la subestación Olmedilla 400 
kV propiedad de Red Eléctrica de España. Las características principales de la referida 
línea son:
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Tensión: 400 kV.
– Término municipal afectado: Olmedilla de Alarcón, en la provincia de Cuenca.
– Longitud: 0,42 Km.
El objeto del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.
El peticionario deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así  e.
como en la Declaración de Impacto Ambiental y las que en la Resolución de autorización  w.b
administrativa de construcción pudieran establecerse. 279ww
de 2P0a2r0a,  eplolor,  edle q cuoen sfoer mfoirdmadu lac odne lcala arancteiórino rdmee inmtep accittaod aa mRbeiseonltuacl idóenl  dper ofyeecchtao ,1 e dl eti tjuullaior 
daen telas ,c iteand a rienlsatcailóanc iócno nd eblaes  inmcleudiri deans e lp prreovyeencttivoa os ,e nc ournreac atodreansd ay  alc momispmeon,s laot oinridaisc,a deol 
programa  de  vigilancia  ambiental  y  las  prescripciones  en  materia  de  prevención  y 
protección contra incendios.
El  peticionario  presentará,  antes  de  transcurridos  doce  meses,  el  proyecto  de 
ejecución de la instalación que se autoriza, elaborado conforme a los reglamentos 
técnicos en la materia, y en forma de separata aquellas partes del proyecto que afecten 
a  bienes,  instalaciones,  obras,  servicios  o  zonas  dependientes  de  otras 
Administraciones, Organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés 
general para que éstas establezcan el condicionado técnico procedente. Si transcurrido 
dicho plazo, no hubiera solicitado la autorización administrativa de construcción de dicho 
proyecto de ejecución, la presente autorización caducará. No obstante, el peticionario 
por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo establecido.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean  necesarias  relativas  a  la  ordenación  del  territorio  y  al  medio  ambiente,  y  a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin 
perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de septiembre de 2020.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.