BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. V-B.  Pág. 37872
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
28926 Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicios
Territoriales en Gerona por la cual se otorga a la empresa Nedgia
Catalunya, SA, la ampliación de autorización administrativa y la
aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción de las
instalaciones de vaporización forzada y la religación de las
instalaciones existentes en las urbanizaciones Mas Boscà y Mas
Fumats, en el término municipal de Roses (exp. 2020_01674189_G).
HECHOS
1. El 10.09.2020 la empresa Nedgia Catalunya, SA, con domicilio social en la
plaza del Gas, número 2, de Barcelona, solicitó ante estos Servicios Territoriales la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la
construcción de las instalaciones de vaporización forzada y la religación de las
instalaciones existentes en las urbanizaciones Mas Boscà y Mas Fumats, en el
término municipal de Roses (exp. 2020_01674189_G).
2. En cumplimiento del trámite que establece el Título IV de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el título IV del Real decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de
instalaciones de gas natural, la solicitud mencionada se sometió a un periodo de
información pública mediante el anuncio publicado en el DOGC núm. 8327, de
27.01.2021, en el BOE n.º 25, de 29.01.2021, en el Diari de Girona de 29.01.2021
y en El Punt Avui de 29.01.2021.
3. En cumplimiento del trámite que establece el título IV del Real decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de
instalaciones de gas natural se envió una copia de la separata a las
Administraciones, Organismos o empresas de servicios públicos o servicios de
interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y servicios a
su cargo.
4. Durante los plazos otorgados se han presentado las siguientes alegaciones:
- La Agencia Catalana del Agua en Girona emite informe favorable con
condicionantes. Nedgia Catalunya, S.A., muestra su conformidad y acepta las
prescripciones que se detallan.
- El Ayuntamiento de Roses emite informe con condicionantes. Nedgia
Catalunya, S.A., muestra su conformidad y acepta las prescripciones que se
detallan.
FUNDAMENTOS DE DERECHO o
1. Este órgano es competente para tramitar y resolver este expediente de 26w
adecuneormdion accoinón lo y  qdueete ermstianbalceicóenn d eell  Dámecbrietoto d 1e/ 2c0o1m8p,e dteen 1c9ia d dee m loasy doe, pdaer tcarmeaecnitóons,
de la Administración de la Generalitat de Catalunya; el Decreto 61/2020, de 2 de
junio, de reestructuración del Departamento de Empresa y Conocimiento; la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; el Real decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural y el Real decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por
el cual se aprueba el reglamento de la actividad de distribución de gases licuados
del petróleo.
2. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
3. Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
4. Real decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el cual se aprueba el
reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.
5. Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 en 11.
6. Decreto 120/1992, de 28 de abril (DOGC núm.1606, de 12.06.1992), por el
cual se regulan las características que tienen que cumplir las protecciones a
instalar entre las redes de diferentes suministros públicos que discurren por el
subsuelo y la Orden de 5 de julio de 1993 (DOGC núm. 1782, de 11.08.1993), que
lo despliega.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
RESOLUCIÓN
Por lo tanto, resuelvo:
a. Otorgar a la empresa Nedgia Catalunya, S.A., la autorización administrativa
para la construcción de las instalaciones de vaporización forzada y la religación de
las instalaciones existentes en las urbanizaciones Mas Boscà y Mas Fumats.
b. Aprobar en la empresa Nedgia Catalunya, S.A., el proyecto ejecutivo para la
construcción de las instalaciones de vaporización forzada y la religación de las
instalaciones existentes en las urbanizaciones Mas Boscà i Mas Fumats en el
término municipal de Roses, con las siguientes características:
- Peticionario: Nedgia Catalunya, S.A.
- Expediente 2020_01674189_G s
- Centro de almacenaje existente de GLP (Mas Boscà): w.
• 2 depósitos soterrados de 32,9 m³ de capacidad unitaria (total 65,8 m³)
- Equipo de vaporización forzada: E-B-20ble en 
• Modelo: WA-O CE 1000 kg/h de SAMTECH
• Caudal: 1000 kg/h
- Red de distribución existente de GLP (Mas Boscà):
• Diámetros: 40 mm/63 mm/90 mm
• Longitud: 6.537 m/1.223 m/592 m
• Material: SDR-11
- Red de distribución existente de GLP a autorizar (Mas Fumats):
• Diámetros: 40 mm/63 mm/90 mm/110 mm
• Longitud: 8.175 m/1.095 m/1.895 m/1.247
• Material: SDR-11/SDR-11/SDR-17.6/SDR-17.6
• Válvulas: 41
- Red de distribución de GLP (religación Mas Fumats i Mas Boscà):
• Diámetros: 40 mm
• Longitud: 205 m
• Material: SDR-11
• Válvulas: 2
- Presión de distribución:
• 1,7 bar
- Elementos a desmantelar:
• 2 depósitos aéreos de 79,7 m³ de capacidad total (22 m³ + 57,7 m³)
- Presupuesto: 523.910,05 €
c. Esta autorización se otorga sometida a las condiciones generales que
prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, el Real decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre y bajo las condiciones especiales siguientes y con las características
mencionadas en esta Resolución:
1. Las instalaciones objeto de esta autorización administrativa se realizarán de e.
acuerdo con las especificaciones y los planos que figuran en el proyecto w.
presentado por la empresa solicitante, así como las condiciones y características 26w
qinucelu tiideanse ne nq ulaes c iunmstpalliar cliaosn epsro dteec cgiaosn ecsa naa ilnizsatadloa ro ebnjetrtoe  dlaes  erestdae sa udteo rgizaasc inóant,u rdael
adceu Ienrdduos ctroian  ylo  Eqnueer gdíisap, opnoer  eell  Dcueacrl esteo  1re2g0u/1la9n9 2la, sd ec a2r8a cdtee raísbtriicl,a dse ql Duee ptiaerntaemn eqnutoe E-B-20ble en 
cumplir las protecciones a instalar entre las redes de diferentes suministros
públicos que discurren por el subsuelo (DOGC núm. 1606 de 12.06.1992) y la
Orden de 5 de julio de 1993, que lo desarrolla (DOGC núm. 1782 de 11.08.1993).
2. La empresa Nedgia Catalunya, S.A., de acuerdo con el artículo 73.4 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre y el artículo 82 del Real decreto 1434/2002, de 27 de
septiembre, constituirá en el plazo de 2 meses, a contar desde la fecha de
publicación de esta Resolución en el DOGC, una fianza por valor de 10.478,20 €,
correspondiente al 2% del presupuesto que figura en la documentación técnica.
Esta fianza se depositará en la Caja General de Depósitos de la Generalitat de
Catalunya, a disposición del director general de Energia, Seguridad Industrial y
Seguridad Minera, con valores del Estado, aval bancario o en metálico, según lo
que dispone el artículo 11.3 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre el
régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias o mediante contrato de
seguro concertado con entidades de seguros de las sometidas a la Ley 30/1995,
de 11 de noviembre. En el plazo máximo de un mes desde la constitución de la
fianza mencionada, la empresa autorizada tendrá que acreditar documentalmente,
ante la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, el
depósito efectuado. La fianza se devolverá a la empresa cuando, una vez
autorizadas y construidas las instalaciones en los plazos fijados en esta
Resolución, la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad
Minera formalice el acta de puesta en servicio de las instalaciones autorizadas.
3. El peticionario comunicará a los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en Girona la fecha de inicio de las obras, la realización
de las pruebas y cualquier incidencia relevante, a los efectos de realizar, si
procede, las comprobaciones y pruebas necesarias en relación al cumplimiento de
esta Resolución.
4. El peticionario tendrá que solicitar la autorización administrativa
correspondiente para realizar cualquier modificación del proyecto aprobado.
5. Esta autorización quedará sin efecto por cualquiera de las causas que
señala el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de
las condiciones estipuladas, por el hecho de facilitar datos inexactos y por
cualquier otra causa excepcional que lo justifique.
6. El plazo para llevar a cabo las instalaciones y su puesta en servicio será de
dos años, contados desde la fecha de publicación de esta Resolución.
7. Los cruces especiales y otras afectaciones de los bienes de dominio público
se harán de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas por los organismos
competentes afectados.
8. La presente autorización administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y
con independencia de las autorizaciones, las licencias y otros permisos de
competencia municipal, provincial o de otros que sean necesarios para la s
realización de las instalaciones autorizadas. e.
9. En aquellos emplazamientos donde pueda haber duplicidad de red de 26w
seucmoninóimstircoa  ddee  glaa sveiasb ciloidmabdu dseti belestsa,  sinef rtaeensdtrráu cqtuurea .aportar una justificación técnica-
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podéis interponer
recurso de alzada ante el director de los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Conocimiento en Girona o ante el órgano superior jerárquico, el
director general de Energia, Seguridad Industrial y Seguridad Minera, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución,
según lo que establecen el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio que se pueda
interponer cualquier otro recurso que sea procedente.
Girona, 21 de abril de 2021.- El Director de los Servicios Territoriales,Por
suplencia (Resolución del Secretario General de 23 de mayo de 2016). Jefe del
Servicio de Empresa, Enric González Milà.
ID: A210037869-1