BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 287 Viernes 30 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 94135
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
13280 Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  otorga  a  Parque  Solar  Cáceres  SL, 
autorización  administrativa  previa  y  autorización  administrativa  de 
construcción  para  la  instalación  fotovoltaica  Arenales  de  150,31  MW  de 
potencia  instalada,  y  su  infraestructura  de  evacuación,  en  los  términos 
municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz (Cáceres), y 
se declara, en concreto, su utilidad pública.
Parque Solar Cáceres S.L., en adelante Solar Cáceres, solicitó, con fecha 1 de 
marzo de 2019, autorización administrativa previa y de construcción conjuntamente con 
la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica Arenales, de 
potencia instalada 150,31 MW, las líneas eléctricas subterráneas a 30 kV, la subestación 
a 30/220 kV, la línea aérea a 220 kV, la infraestructura común de evacuación (ICE) y 
línea subterránea a 220 kV, en los términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y 
Arroyo de la Luz, en la provincia de Cáceres.
El expediente fue incoado en la Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Extremadura, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones  de  energía  eléctrica,  y  con  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas 
administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés 
general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con lo dispuesto en la citada Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, con la publicación en el en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres y en el Boletín Oficial del Estado, ambos en fecha 21 de mayo de 2019, no 
habiéndose recibido alegaciones.
Se han recibido contestaciones del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, de la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural,  Políticas  Agrarias  y  Territorio  de  la  Junta  de  Extremadura,  de  la  Diputación 
Provincial de Badajoz, de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres y de la Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura en las que 
no se muestra oposición a la autorización de la instalación. Se ha dado traslado a Solar 
Cáceres de dichas contestaciones, que expresa su conformidad con las mismas.
Se han recibido contestaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de la 
Dirección  General  de  Bibliotecas,  Museos  y  Patrimonio  Cultural  de  la  Junta  de 
Extremadura, de la Secretaría General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, de 
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de la  s
Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, de la Subdirección  e.
General de Patrimonio del Ministerio de Defensa, de la Dirección General de Agricultura  w.
y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio  280ww
dGee nlae rJaul ndtea  Indfer aEexsttrreumctaudrausr ad, ed lea  IJbuenrtdar odlea  EDxistrterimbuacdióunra ,E dléecl trAicyau nSta.Am.Uie,n tdoe d lea  ADrirroeycoc iódne 
ltaé cLnuiczo ys  dye, le Any suun tcaamsioe,n ltao  ndeec eCsaidsaard  ddee  Csáocliecirteasr , aeunto larisz aqcuióen s aen etest adbiclheoces no crgoanndiiscmioonsa dpoosr   BOE-A-cable e
la  ocupación  o  el  cruzamiento  de  la  instalación  con  bienes  o  servicios  de  sus 
competencias. Se ha dado traslado a Solar Cáceres de dichas contestaciones, que 
expresa su conformidad con las mismas.
No se ha recibido contestación, tras las reglamentarias reiteraciones, de Telefónica 
de España S.A.U. y de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U, por lo que se entiende la 
conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.2 
y 146.1 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La Dirección General de Transportes de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura informa que, una vez revisada 
la documentación, la infraestructura de evacuación afecta o podría afectar al proyecto de 
«Aeródromo de uso restringido en Cáceres», promovido desde esta Dirección General 
de Transporte, actualmente en fase de evaluación de impacto ambiental. Se adjunta 
informe técnico sobre las condiciones y limitaciones de la infraestructura de evacuación 
en relación al aeródromo proyectado.
Solar Cáceres toma razón del contenido del informe de la Dirección General de 
Transportes y manifiesta que no tiene nada que objetar en relación al mismo, tomando 
razón tanto de que la que la infraestructura de evacuación puede afectar al proyecto 
«Aeródromo de uso restringido en Cáceres», como de que no existen planes territoriales 
en vigor que pudieran afectar a las actuaciones previstas en los términos municipales de 
Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz.
Parque Solar Cáceres asevera que se ha estudiado y comprobado el informe técnico 
sobre las condiciones y limitaciones de la infraestructura de evacuación en relación al 
aeródromo proyectado y asevera que no afecta a la restricción limitante por la superficie 
cónica, con una pendiente de 5% y altura de 55 metros. Adjunta plano con los apoyos de 
la línea que limitan con el área cónica del Aeródromo, en el que se detalla la altura de los 
apoyos, siendo 27,2 metros la altura máxima. Se mantiene libre de obstáculos las 
proximidades  del  aeródromo  para  que  se  pueda  efectuar  las  operaciones  aéreas 
seguras.
Se  da  traslado  de  esta  respuesta  a  la  Dirección  General  de  Transportes,  no 
recibiéndose contestación en el plazo establecido, se entiende su conformidad con la 
misma,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  127.4,  131.4  y  147.2  del  Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e 
Infraestructuras de la Junta de Extremadura informa sobre las posibles afecciones a 
instalaciones autorizadas o en proceso de autorización del ámbito de su competencia. 
Cabe reseñar lo referente a las instalaciones mineras, donde ha comprobado que la 
Planta Solar Fotovoltaica y la Subestación del Proyecto objeto de solicitud no afectan a 
derechos mineros ni yacimientos minerales regulados por la vigente Ley de Minas. No 
obstante, la Línea de Evacuación de 220 kV Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica 
denominada  «FV  Arenales»,  intersecta  con  derechos  mineros  de  la  Concesión  de 
Explotación Derivada Garrovillas Fracción 2.ª (10C09520-20), de Canteras Extremeñas, 
S.L., y la Concesión de Explotación Directa ANDREA 2 (10C10233-00), de Templarios 
Solar, S.L.
Finalmente,  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  informa 
favorablemente a la Autorización Administrativa Previa con Declaración, en concreto, de 
Utilidad Pública, y a la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto de 
ejecución de la instalación Arenales y su infraestructura de evacuación, condicionado al 
acuerdo de compatibilidad entre la línea de evacuación y los titulares de las concesiones  s
de explotación mineras que atraviesa, sin perjuicio de su compatibilidad con el resto de  oe.
instalaciones referenciadas. w.
Parque Solar Cáceres, S.L toma razón del contenido del informe de la Dirección  280ww
Gcoenn elroasl  ddee Irnedcuhsotsri a,m Einneerrogsía  yd eM ilnaa sC yo mncaensifióiens tad eq ueE xlap lloíntaecai ódne  eDvearcivuaadcaió nG inatrerorsveilclatas 
FErxapclocitóanc ió2n. ªD ir(e1c0tCa 0A9n5d2r0e-a2 20 )(,1 0dCe1 0C2a3n3t-e0r0a)s,  dEe xTteremmpelañraioss,  SSo.lLa.r,,  Sy. L.la  Concesión  de  BOE-A-cable e
Alude en sus alegaciones a la necesidad de llegar a un acuerdo con dichos titulares 
para verificar si el trazado actual de la línea es compatible con los derechos mineros 
adquiridos o si por el contrario es necesario realizar algún cambio mínimo en el trazado 
de la línea que no supondría en ningún caso una modificación sustancial de la misma. 
Conjuntamente,  toma  razón  del  resto  de  expedientes  tramitados  en  esa  Dirección 
General dentro de la zona de afección y que no tiene nada que alegar al respecto.
Por otra parte, Canteras Extremeñas, S.L., y Templarios Solar, S.L. informan que han 
mantenido conversaciones con la Sociedad Parque Solar Cáceres S.L. en las que se ha 
llegado  a  un  acuerdo  para  que  la  línea  de  evacuación  pueda  discurrir  por  las 
Concesiones de Explotación anteriormente reseñadas, y que, como consecuencia de 
dicho acuerdo, manifiestan su conformidad a que la línea atraviese los yacimientos con 
el trazado indicado en la documentación gráfica que fue aportada por el Área funcional 
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura.
La Diputación Provincial de Cáceres responde a través del Servicio de Red Viaria, 
informando que no tiene inconveniente en la ejecución y puesta en funcionamiento de las 
referidas instalaciones, en lo que es competencia de este Servicio, a salvo lo que 
corresponda a otros entes, organismos, instituciones o administraciones.
A los efectos de afección a la Red Viaria de la Diputación Provincial, en concreto a la 
carretera CC-150 «de la N-521 al puerto del Celavín», y su zona de influencia, no existe 
inconveniente a las instalaciones eléctricas proyectadas. No obstante, se estará a lo 
prescrito en la legislación vigente de carreteras en cuanto a distancias a tener en cuenta 
y en el momento previo a la ejecución, el promotor o el constructor presentará solicitud 
para  la  construcción  del  acceso  y  cerramientos  necesarios,  en  su  caso,  y  la 
documentación que adjunte, memoria y planos, al estar vinculada a una actuación viaria, 
deberá  ser  redactada  y  firmada  por  técnico  competente.  En  el  momento  de  la 
construcción se solicitará la preceptiva autorización por el promotor o por el constructor 
de las actuaciones previstas, a fin de que esta Institución, atendiendo al cumplimiento de 
la normativa establecida en materia de carreteras y a la conservación de la vía CC-150 
de su titularidad, establezca, en lo que le corresponda y sea de su competencia, las 
pautas, condicionantes y requerimientos a tener en cuenta, que deberán ser objeto, si 
procede, de la autorización correspondiente, además de fijar un depósito a modo de 
fianza que garantice el correcto mantenimiento de la vía afectada por las instalaciones 
durante su realización y a su término.
Por parte de la sociedad Parque Solar Cáceres, S.L se toma conocimiento de lo 
informado por la Diputación Provincial de Cáceres y toma razón de que el Servicio de 
Red Viaria no tiene inconveniente a la ejecución y puesta en funcionamiento de las 
referidas instalaciones., y que a los efectos de afección a la Red Viaria, carretera CC‐150 
«de la N‐521 al puerto del Ceclavín» y su zona de influencia, no existe inconveniente a 
las instalaciones eléctricas proyectadas y se compromete a que, previo a la ejecución, se 
presentará la solicitud de construcción del acceso y cerramientos necesarios y a que la 
documentación  que  se  adjunte  estará  firmada  por  técnico  competente.  También  se 
compromete  a  que  en  el  momento  de  la  construcción  se  solicitará  la  preceptiva 
autorización a fin de que esa Institución establezca en lo que corresponda y sea de su 
competencia las pautas y condicionantes y requerimientos a tener en cuenta, además de 
realizar el depósito a modo de fianza que garantice el correcto mantenimiento de la vía 
afectada por las instalaciones durante su realización. La respuesta del Promotor es 
remitida al interesado, no recibiéndose contestación en el plazo establecido, se entiende 
su conformidad con la misma, en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.4, 131.4  s
y 147.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. oe.
La Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura emite informe del que no  w.
se  desprende  oposición  al  proyecto,  informa  de  las  afecciones,  y,  en  virtud  de  lo  280ww
ceosntadbicleiocnidaod oe, ns eñleayla n3d7o/ 2e0n1t5re,  odtrea s 2m9 eddied ass eqputeie, msebrráe ,n edcee sacariror eqtueera, sp,r eevsiatambelenctee  au lan 
leaj eDciurecicócnió dne G laesn eorbarla dse c Conatreremteprlaads adse, l sMeain itsratemriiota ddea  Flao mcoernretos ppoanrad ielan eteje acuutcoiróizna dceió dni cahnates   BOE-A-cable e
obras, donde se definan con suficiente detalle las obras a realizar en cuanto afectan a 
las carreteras estatales y sus elementos funcionales. Solar Cáceres toma razón de dicha 
respuesta e informa de las medidas que adoptará en relación a la misma. La respuesta 
de Solar Cáceres es remitida al organismo, que señala que no tiene nada que objetar por 
cumplirse las condiciones requeridas.
Red Eléctrica de España S.A.U responde que, respecto a la situación de la planta 
fotovoltaica, no resulta afectada ninguna instalación de su propiedad. Con respecto a la 
línea  de  evacuación,  informan  que  pueden  resultar  afectadas  la  línea  eléctrica  en 
construcción a 220 kV S/C Los Arenales-J.M. Oriol y la futura subestación Los Arenales, 
y solicitan más información para poder evaluar las afecciones.
Por parte de Solar Cáceres se toma razón de lo informado por Red Eléctrica de 
España S.A.U y del condicionado establecido. La respuesta del Promotor es remitida a 
Red Eléctrica de España S.A.U, la cual no presenta oposición a la concesión de las 
solicitudes efectuadas por el peticionario ya que como se indica en la respuesta del 
promotor se tendrán en cuenta todas las consideraciones enviadas por Red Eléctrica en 
el escrito de fecha 10 de octubre de 2019.
El Ayuntamiento de Cáceres, de conformidad con los informes técnicos relacionados, 
informa  que  el  proyecto  de  planta  fotovoltaica  solicitada  se  ubica  en  Suelo  no 
Urbanizable de Protección Llanos (SNUP-LI), sin afección de zonas ZEPA, siéndole de 
aplicación el artículo 3.4.39 del PGM en el que el uso fotovoltaico está permitido, pero en 
el que se establece una limitación para este tipo de instalaciones de 5 MW y/o 10 
hectáreas.
Informa  así  mismo  este  Ayuntamiento  que  se  han  seguido  las  siguientes 
actuaciones:
– Con fecha de 1 de agosto de 2019 fue presentada una propuesta de modificación 
del Plan General Municipal sobre suelo no urbanizable de protección Llanos, sin afectar 
zonas declaradas ZEPA, para permitir la viabilidad de la instalación referida, mediante la 
eliminación de la limitación de uso fotovoltaico establecida de 5 MW y/o 10 has por el 
artículo 3.4.39 del PGM, modificación referida exclusivamente para zonas Llanos sin 
ZEPA.
Sobre  esta  propuesta  fue  emitido  por  el  Servicio  Técnico  de  Urbanismo  el 
correspondiente  informe.  A  la  vista  de  dicho  informe  la  Comisión  informativa  de 
Urbanismo de ese Ayuntamiento, en sesión de 11 de septiembre de 2019, dictaminó 
favorablemente la propuesta de modificación del PGM.
– Con fecha de 26 de septiembre de 2019 ha sido presentado documento para la 
Modificación del PGM en Suelo no Urbanizable de Protección Llanos (SNUP-LI) por 
Parque Solar Cáceres S.L., el cual ha sido remitido a informes técnicos y jurídicos con 
carácter previo a su aprobación inicial.
Una vez modificado el PGM, el uso proyectado de instalación fotovoltaica sería 
viable,  si  bien,  para  su  implantación  deberán  obtener  las  correspondientes 
autorizaciones  administrativas  sectoriales  y  municipales  (calificaciones,  licencia, 
comunicaciones,  o  las  que  procedan)  justificando  el  cumplimiento  de  la  normativa 
aplicable en cada caso.
El promotor toma razón a lo expuesto por el Ayuntamiento de Cáceres.
La  segunda  respuesta  efectuada  por  el  Ayuntamiento  consiste  en  un  informe 
aclaratorio del primer informe emitido por ese Consistorio. En el informe aclaratorio, el 
Ayuntamiento de Cáceres, se añade a lo ya informado: e
AAAyuuuttoo«nrrEtiiazznmaa cciceiióóunnnat  onA tnoAdo md amminl iainscnitsoirftaniretatisevttinavai a doP opr eoddvseeiia cl  ió(CEnAso,A tnsuPsid )tbi rouice concdn,ie  óc dnoeI nmc lcp(aAaarraAcáctCcoiót) e,n Ar  mgddeeben ibeueontri atliadl lisa nedf(oE  drpImeAúb)ab,er li ncs aocq luiu(cmDeitU puldPire  )sl,da teesy     2020-13280n https://www.
condiciones particulares establecidas por el Plan General Municipal para los tipos de
suelo por los que discurran o se ubiquen; se deberán obtener las correspondientes
calificaciones rústicas, licencias o autorizaciones e informes sectoriales que legalmente 
correspondan.  Asimismo,  se  deberán  establecer  las  medidas  correctoras  y 
medioambientales que le sean exigibles por los órganos ambientales en cada caso 
competentes.»
El  promotor  toma  razón  de  lo  indicado  por  el  Ayuntamiento,  y  que,  una  vez 
modificado el PGM, el uso proyectado de instalación fotovoltaica sería viable, si bien, 
deberán  obtenerse  las  correspondientes  autorizaciones  administrativas  sectoriales  y 
municipales (calificaciones, licencias etc), cuestiones que se dilucidarán en su momento 
correspondiente,  en  el  procedimiento  de  obtención  de  la  correspondiente  Licencia 
Urbanística, siendo ese Ayuntamiento el organismo responsable de la conexión de dicha 
autorización.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura emitió 
informe de fecha 13 de diciembre de 2020.
Asimismo, se remitieron separatas del proyecto y del estudio de impacto ambiental 
acompañadas de solicitudes de informe a los solos efectos de lo establecido en el 
artículo  37  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  a  la  Oficina  Española  Cambio 
Climático, a la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental de la Secretaría 
de  Estado  de  Medio  Ambiente  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica,  a  la 
Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial de la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, a ADENEX, a 
Ecologistas en Acción, a Greenpeace, a la Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
(WWF/ADENA)y a la Sociedad Española de Ornitología (S.E.O./BirdLife).
El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración 
de Impacto Ambiental favorable, concretada mediante Resolución de fecha 15 de julio 
de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, en la que se 
establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada, en las que se debe 
desarrollar el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 
naturales.
Dicha Declaración de Impacto Ambiental establece que el promotor deberá cumplir 
todas las medidas preventivas, correctoras, complementarias y de seguimiento ambiental 
contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación adicional, así 
como las medidas propuestas por las entidades consultadas durante el periodo de 
información pública, y que el promotor ha aceptado o mostrado conformidad con las 
mismas.
Asimismo, dicha resolución establece que cada una de las medidas establecidas en 
el estudio de impacto ambiental, en la documentación adicional y en la propia resolución, 
deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto de construcción 
o en una adenda de integración ambiental al mismo. Por otra parte, establece que se 
deberá presentar el programa de seguimiento y vigilancia ambiental completado con las 
prescripciones establecidas en la referida resolución.
La infraestructura de evacuación de energía eléctrica conjunta conectará el parque 
fotovoltaico con la red de transporte, en la subestación eléctrica de Arenales 220 kV, 
propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.
Red Eléctrica de España, S.A.U. emitió, en fecha 30 de julio de 2019, Informe de 
Cumplimiento  de  Condiciones  Técnicas  de  Conexión  (ICCTC)  y  el  Informe  de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud  e.
para la conexión en una nueva posición en la subestación de SE Arenales 220 kV para la  w.b
instalación fotovoltaica Arenales de 150,31 MW de potencia instalada, y 106 MW de  280ww
poteLnac icao nnoemxiiónna la. la red de transporte de la generación prevista se llevaría a cabo en el
Enulédcotr idcea  dlae  Eresdp adñea ,t rSa.nAs.pUo. ryte s ed em laat esruiabliezsatraíac ióan t raAvreéns adlees u n2a2 0n ukeVv, ap proopsiiecidóand d dee l aR reedd 
de transporte que, aun no estando planificada de forma expresa en la planificación
vigente, es considerada como instalación planificada, según la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores, en dicha subestación.
La infraestructura de evacuación cuenta con líneas subterráneas a 30 kV que se 
unen a una subestación de 30/220 kV, de la subestación sale una línea aérea a 220 kV 
hasta  la  Infraestructura  Común  de  Evacuación  (ICE),  donde  se  recogerán  la  línea 
eléctrica proveniente de la planta FV Arenales, y la línea eléctrica de otro productor de 
energía, siguiendo por una línea subterránea de 220 kV hasta la posición de entrada 
facilitada por REE, la subestación SE Arenales 220kV.
Solar Cáceres suscribió, con fecha 28 de febrero de 2019, declaración responsable 
del proyecto de producción de la planta fotovoltaica, que acredita el cumplimiento de la 
normativa  que  le  es  de  aplicación,  según  se  establece  en  el  artículo  53.1  de  la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
Con la información anterior se elaboró una propuesta de resolución que se sometió a 
audiencia del promotor, sin que se hayan recibido alegaciones a la misma.
Con fecha 8 de septiembre de 2020, Parque Solar Cáceres, S.L. firmó con Alter 
Enersun Cáceres Uno, S.L., Alter Enersun Cáceres Dos, S.L. y Alter Enersun Cáceres 
Tres,  S.L.  un  acuerdo  para  la  evacuación  conjunta  y  coordinada  de  los  proyectos 
renovables  que  evacúan  en  el  nudo  situado  en  la  Subestación  Arenales  220  kV, 
propiedad de REE.
Solar Cáceres ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para 
la realización del proyecto.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado por el Consejo de Administración, en su 
sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2020.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, reconoce la libre iniciativa empresarial para el 
ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe 
regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único 
acto la solicitud de Solar Cáceres, relativa a la concesión de autorización administrativa 
previa,  autorización  administrativa  de  construcción  del  proyecto  y  declaración,  en 
concreto, de utilidad pública de la actuación anteriormente mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar a Parque Solar Cáceres S.L. Autorización Administrativa Previa para la 
instalación fotovoltaica Arenales de 150,31 MW de potencia instalada y su infraestructura 
de evacuación, en los términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de 
la Luz, en la provincia de Cáceres.
Segundo.
Otorgar a Parque Solar Cáceres S.L. Autorización Administrativa de Construcción,  bo
para la instalación fotovoltaica Arenales de 150,31 MW de potencia instalada y su  280ww
MCeinnáfWr cae eel rds«eetPsr u ryocp tyoAuetrrecarnot ocyd ioade  ed  ieenu vsnlaataa c Llupaualdazca,ni ,óet annl í, sn laoee laanp r r odlfovoeist no cevtiovéaalr tmdaceuiicn aaCoc sáidó cenemn roeudmsne,i i cnci2apo2dan0al e l as«ks FV dcV ea e rAa Crcienátnefcrareaílsereetssics»tra,  usDcC Edtuae rs1faai5nsr0i  d,d3dae1es     OE-A-2020-13able en https://
evacuación,  en  la  localidad  de  Cáceres.»,  fechado  en  febrero  de  2019,  y  en  las 
condiciones especiales contendidas en el anexo de la presente Resolución.
Las características principales de esta planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 
150,31 MW.
– Tipo de módulos: 406.232 unidades, poli-cristalino 370 W.
– Potencia total de inversores: 120,70 MW.
– Potencia nominal, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 
otorgados por Red Eléctrica de España, S.A.U: 106 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 106 MW.
– Tipo de inversores: 34 unidades de 3.550 kW (25 ºC).
– Soporte: 3.502 unidades de seguidores a un eje.
– Términos municipales afectados: Cáceres, en la provincia de Cáceres.
Las líneas subterráneas a 30 kV tienen como origen los centros de transformación de 
la planta, discurriendo hasta la subestación  transformadora 30/220 kV, denominada 
«SET Parque Solar Arenales 220 kV», por el término municipal de Cáceres, en la 
provincia de Cáceres.
Las principales características de la subestación transformadora 30/220 son:
– Parque de intemperie de 220 kV de simple barra con 1 posición de línea de salida
– Una posición de transformador 30/220 kV /125 MVA.
– Una posición de medida convencional de intemperie, sin interruptor, instalada en la 
acometida de línea de 220 kV.
– Parque interior de 30 kV en edificio.
– Edificios de 30 KV, donde se alojarán las celdas de 30 kV y 2.500 A en las que se 
agrupará toda la energía generada en el parque.
La  línea  de  evacuación  a  220  kV  tiene  como  origen  la  subestación 
transformadora 30/220 kV, discurriendo hasta la Infraestructura Común de Evacuación 
(ICE), pasando por los términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de 
la Luz, en la provincia de Cáceres. Las características principales de la referida línea 
son:
– Longitud: 12,43 km.
– Tensión: 220 kV.
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Frecuencia: 50 Hz.
– N.º de conductores por fase: dos.
– N.º de apoyos proyectados 43.
Las principales características de la Infraestructura Común de Evacuación son:
– Parque intemperie 220 kV simple barra.
– Dos posiciones de entrada línea con medida comprobante.
– Una  posición de salida de línea con medida principal.
– Un acoplamiento de barras en 220 kV.
– Una posición de Auto-transformador de tensión para servicios auxiliares (SSAA). s
– Términos municipales afectados: Cáceres, en la provincia de Cáceres. oe.
Mediante la instalación común de evacuación (ICE) se conectará la línea eléctrica  280ww
paréordeuac ptoror vdeen eiennetreg ídae p laar ap lparnotcae FdeVr  Aa ruennaa leesn,t rya dlaa  clíonmeaú ne laé clatr iScaE Td eL oesv aAcrueancailóens  2d2e0 o ktrVo, 
propiedad de REE. El diseño de tal línea subterránea de Alta Tensión desde la ICE hasta 
la posición de entrada tendrá las siguientes características:
– Tensión: 220 Kv.
– Categoría: A.
– N.º de conductores por fase: 1.
– Frecuencia: 50 Hz.
– Longitud: 0,185 Km.
– Términos municipales afectados: Cáceres, en la provincia de Cáceres.
El objeto del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.
Parque Solar Cáceres S.L. deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la 
tramitación, así como lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los 
efectos previstos en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 1 de octubre de 2020.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2.  El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de veinticuatro 
meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente 
Resolución.
3.  El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4.  La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la  e
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones  bo
adicionales  que  las  instalaciones  precisen,  y,  entre  ellas,  la  obtención  de  las  280ww
eaeantnur  tibormeurilizaadacraccióshio naan , c elaosp n cu( oeloomd sdap esne i stlaetve neomcnbiiaars s ed eraevxu ailgaxniiscdli aiadarsi es dtsiepn y otc arcu soa lamCle ooslme qcguuoiinsnelidradaicac idoióóetnnrsa   psdAr eeufo vtórismane oagamlu isdrauiads dia.nedss t aidnlead cuciósotnnr itaorol  pl)yu  qeusseetar,    OE-A-2020-13able en https://
5.  La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
6.  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.