BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Jueves 11 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 39385
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
6004 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de los captadores 
solares térmicos presentada por Viessmann SL, fabricados por Viessmann 
Werke GmbH & Co KG.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud de Renovación de 
Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Viessmann SL.
Domicilio social: Área Empresarial Andalucía C/ Sierra Nevada, 13, 28320 - Pinto, 
Madrid.
Fabricante: Viessmann Werke GmbH & Co KG.
Lugar fabricación: Alemania.
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha resolución
VITOSOL 200-F SV2D NPS-18717 18/09/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Clave
Institut für Solarenergie forschung Hameln. 85.09-KQ
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH. 21223739.003b_SV2D
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/
2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  renovar  la  certificación  de  los  citados  productos,  con  las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
VITOSOL 200-F SV2D NPS-11119
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo 
como características del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias  e.e
para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014,  w.b
de 11 de diciembre. Así mismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o  04ww
dispEols itcitiuólna rq udee  lees stae aR aepsloicluacbilóen. presentará dentro del período fijado para someterse al
caodnetcruoal cyi ósne gdueiml pierondtou cdteo  laa  lparso cdouncdciiócino,n leas d ioncicuiamleesn,t aacsiíó cno amcore ldai tdaeticvlaa,r aac fiiónn d een v lear iqfiucaer  slea 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-11119
Identificación:
Fabricante: Viessmann Werke GmbH & Co KG.
Nombre comercial: VITOSOL 200-F SV2D.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta y estacionario.
Año de producción: 2013.
Dimensiones:
Longitud: 2380 mm.
Ancho: 1056 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,33 m2.
Área absorbedor: 2,32 m2.
Área total: 2,51 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 52 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 600 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.
Resultados del ensayo: o
Caudal: Kg/(sm²). 04ww
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50.º)].
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳo,hem 0,7570 0,0010  
a1 3,2800 0,0540 W/(m²K)
a2 0,0210 0,0010 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
10 674,0000 1245,0000 1816,0000
30 466,0000 1037,0000 1608,0000
50 214,0000 785,0000 1356,0000
Observaciones:.
Madrid, 12 de noviembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.