BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Lunes 21 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 75098
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
10331 Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  certifican  catorce  sistemas  solares, 
fabricados por Papaemmanouel, SA.
Recibida  en  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía  la  solicitud  presentada  por 
Papaemmanouel S.A., con domicilio social en 1st Km. Inofyta-St.Thomas, GR-32011, 
Inofyta-Viotia, para la renovación de vigencia de la certificación de catorce sistemas 
solares, fabricados por Papaemmanouel S.A. en su instalación industrial ubicada en 
Grecia, que se certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
SOLAR FLAME 160 MAX 150 SST-4619 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 150 H SST-4719 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 182 SST-4819 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 182 H SST-4919 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 200 SST-5019 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 200 H SST-5119 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 237 SST-5219 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 237 H SST-5319 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 272 SST-5419 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 272 H SST-5519 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 300 SST-5619 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 300 H SST-5719 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 400 SST-5819 09/05/2019
SOLAR FLAME 160 MAX 400 H SST-5919 09/05/2019
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Emisor Clave
DEMOKRITOS 6082DE1;6081DE1;6082-F1
Resultando que por el interesado se han presentado la documentación exigida por la 
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación  s
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por  oe.
lsao laOrredse.n IET/401/2012 de 28 de febrero sobre exigencias técnicas de los paneles  2021-10331n https://www.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  renovar  la  certificación  de  los  citados  productos,  con  las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
SOLAR FLAME 160 MAX 150 SST-5221
SOLAR FLAME 160 MAX 150 H SST-5321
SOLAR FLAME 160 MAX 182 SST-5421
SOLAR FLAME 160 MAX 182 H SST-5521
SOLAR FLAME 160 MAX 200 SST-5621
SOLAR FLAME 160 MAX 200 H SST-5721
SOLAR FLAME 160 MAX 237 SST-5821
SOLAR FLAME 160 MAX 237 H SST-5921
SOLAR FLAME 160 MAX 272 SST-6021
SOLAR FLAME 160 MAX 272 H SST-6121
SOLAR FLAME 160 MAX 300 SST-6221
SOLAR FLAME 160 MAX 300 H SST-6321
SOLAR FLAME 160 MAX 400 SST-6421
SOLAR FLAME 160 MAX 400 H SST-6521
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo  es
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la  bo
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  331ww
rlsaeig guSuTieleaacnmdrtoeebrt iaaéar nldí a edp  eolda de larJ áu E prisinusttabdedliriccpocao iócndineeó r nCsE eodn nepet oerlgtnaeíc aspi otraesetnoisv -eaaenmdlt meep nilrnateeizss otorr ealudctciuevir óasun.on,   dsmeig ernesifp,i coaas niccdioóonn tq aaurne t,de e eesnld  tecit aueslalo r  dddíeea    OE-A-2021-10able en https://
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-5221
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 150.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.480 mm.
Ancho: 1.010 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,38 m².
Área absorbedor: 1,38 m².
Área total: 1,5 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 2476 0
Würzburg (49,5° N). 5897 2580 0
Davos (46,8° N). 6654 3564 0
Athens (38,0° N). 4573 3343 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 2933 0
Würzburg (49,5° N). 9114 3185 0 s
Davos (46,8° N). 10281 4320 0 bo
Athens (38,0° N). 7064 4415 0 331ww
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 3053 0
Würzburg (49,5° N). 10691 3406 0
Davos (46,8° N). 12110 4573 0
Athens (38,0° N). 8326 4793 0
2. Modelo con contraseña SST-5321
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 150 H.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.010 mm.
Ancho: 1.480 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,38 m².
Área absorbedor: 1,38 m².
Área total: 1,5 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 2476 0
Würzburg (49,5° N). 5897 2583 0
Davos (46,8° N). 6654 3564 0
Athens (38,0° N). 4573 3343 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día. e
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ 331ww
Stockholm (59,6° N). 9492 2933 0
WDaüvrozbs u(r4g6 ,(84°9 ,N5)°. N). 190121841 34138250 00 BOE-A-cable e
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Athens (38,0° N). 7064 4415 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 3053 0
Würzburg (49,5° N). 10691 3406 0
Davos (46,8° N). 12110 4573 0
Athens (38,0° N). 8326 4793 0
3. Modelo con contraseña SST-5421
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 182.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.480 mm.
Ancho: 1.230 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,72 m².
Área absorbedor: 1,72 m².
Área total: 1,82 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 2816 0
Würzburg (49,5° N). 5897 2901 0
Davos (46,8° N). 6654 4131 0
Athens (38,0° N). 4573 3627 0 o
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 3406 0
Würzburg (49,5° N). 9114 3721 0
Davos (46,8° N). 10281 5109 0
Athens (38,0° N). 7064 4920 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 3564 0
Würzburg (49,5° N). 10691 3974 0
Davos (46,8° N). 12110 5424 0
Athens (38,0° N). 8326 5393 0
4. Modelo con contraseña SST-5521
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 182 H.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.230 mm.
Ancho: 1.480 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,72 m².
Área absorbedor: 1,72 m².
Área total: 1,82 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día. e
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ 331ww
Stockholm (59,6° N). 6150 2819 0
WDaüvrozbs u(r4g6 ,(84°9 ,N5)°. N). 56869574 24910341 00 BOE-A-cable e
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Athens (38,0° N). 4573 3627 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 3437 0
Würzburg (49,5° N). 9114 3721 0
Davos (46,8° N). 10281 5109 0
Athens (38,0° N). 7064 4920 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 3595 0
Würzburg (49,5° N). 10691 3974 0
Davos (46,8° N). 12110 5424 0
Athens (38,0° N). 8326 5393 0
5. Modelo con contraseña SST-5621
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 200.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.980 mm.
Ancho: 1.010 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,87 m².
Área absorbedor: 1,87 m².
Área total: 2 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1. s
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 2927 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3002 0
Davos (46,8° N). 6654 4320 0
Athens (38,0° N). 4573 3721 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 3595 0
Würzburg (49,5° N). 10281 5393 0
Davos (46,8° N). 9114 3879 0
Athens (38,0° N). 7064 5077 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 3753 0
Würzburg (49,5° N). 10691 4194 0
Davos (46,8° N). 12110 5740 0
Athens (38,0° N). 8326 5582 0
6. Modelo con contraseña SST-5721
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 200 H.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.010 mm.
Ancho: 1.980 mm.
Alto: 86 mm. e
Área apertura: 1,87 m². bo
Área absorbedor: 1,87 m². 331ww
ÁCraeraa cttoetraíls: t2ic ams² .del sistema:
Volumen del depósito: 156 l. BOE-A-cable e
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 2930 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3002 0
Davos (46,8° N). 6654 4320 0
Athens (38,0° N). 4573 3721 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 3595 0
Würzburg (49,5° N). 9114 3910 0
Davos (46,8° N). 10281 5393 0
Athens (38,0° N). 7064 5077 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 3784 0
Würzburg (49,5° N). 10691 4194 0
Davos (46,8° N). 12110 5740 0
Athens (38,0° N). 8326 5582 0
7. Modelo con contraseña SST-5821
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 237.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.930 mm. o
ÁAAÁrnlrteeocaah:   o8aa:6bp 1 sem.or2tmru3br.0ea d:m o2mr,:2 .23, 2m3² .m². 2021-10331n https://www.
Área total: 2,37 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3185 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3217 0
Davos (46,8° N). 6654 4730 0
Athens (38,0° N). 4573 3879 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 4005 0
Würzburg (49,5° N). 9114 4320 0
Davos (46,8° N). 10281 6086 0
Athens (38,0° N). 7064 5424 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 4226 0
Würzburg (49,5° N). 10691 4699 0
Davos (46,8° N). 12110 6528 0
Athens (38,0° N). 8326 6055 0
8. Modelo con contraseña SST-5921
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 237 H.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario). e
Dimensiones: 331www.
LAonncghiotu: d1:. 913.203 m0 mm.m.
AÁlrteoa:  8a6p emrtmur.a: 2,23 m². BOE-A-cable e
Área absorbedor: 2,23 m².
Área total: 2,37 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3185 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3217 0
Davos (46,8° N). 6654 4762 0
Athens (38,0° N). 4573 3879 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 4005 0
Würzburg (49,5° N). 9114 4320 0
Davos (46,8° N). 10281 6086 0
Athens (38,0° N). 7064 5424 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 4226 0
Würzburg (49,5° N). 10691 4699 0
Davos (46,8° N). 12110 6528 0
Athens (38,0° N). 8326 6055 0
9. Modelo con contraseña SST-6021
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A. es
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 272. o
TCDiaipmroae csntisseitroeísnmteiacsa:: sT edreml ocsoilfeócnt.or: (modelo unitario). 2021-10331n https://www.
Longitud: 2.160 mm.
Ancho: 1.260 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 2,57 m².
Área absorbedor: 2,57 m².
Área total: 2,72 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3343 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3374 0
Davos (46,8° N). 6654 5014 0
Athens (38,0° N). 4573 4005 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 4320 0
Würzburg (49,5° N). 9114 4573 0
Davos (46,8° N). 10281 6591 0
Athens (38,0° N). 7064 5645 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 4573 0
Würzburg (49,5° N). 10691 5046 0
Davos (46,8° N). 12110 7127 0
Athens (38,0° N). 8326 6339 0
10. Modelo con contraseña SST-6121
Identificación: e
FNTCiaoapbmroar ibcscrtiaseentr ecítsemot:mi acPa:e asTrpc edairaemell:m  ocSsmoOilfeaóLcnnAto.oRur :eF (l LmSAo.AMd.eEl o1 6u0n itMarAioX) .272 H. 2021-10331n https://www.
Dimensiones:
Longitud: 1.260 mm.
Ancho: 2.160 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 2,57 m².
Área absorbedor: 2,57 m².
Área total: 2,72 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3343 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3374 0
Davos (46,8° N). 6654 5014 0
Athens (38,0° N). 4573 4005 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 4320 0
Würzburg (49,5° N). 9114 4604 0
Davos (46,8° N). 10281 6623 0
Athens (38,0° N). 7064 5676 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 4604 0
Würzburg (49,5° N). 10691 5046 0
Davos (46,8° N). 12110 7127 0
Athens (38,0° N). 8326 6370 0
11. Modelo con contraseña SST-6221 331ww
Identificación:
FNaobmribcraen cteo:m Pearpcaiael:m SmOaLnAoRu eFl LSA.AM.E 160 MAX 300. BOE-A-cable e
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.480 mm.
Ancho: 1.010 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,38 m².
Área absorbedor: 1,38 m².
Área total: 1,5 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3437 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3437 0
Davos (46,8° N). 6654 5140 0
Athens (38,0° N). 4573 4068 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 4478 0
Würzburg (49,5° N). 9114 4730 0
Davos (46,8° N). 10281 6875 0
Athens (38,0° N). 7064 5771 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 4762 0
Würzburg (49,5° N). 10691 5235 0
Davos (46,8° N). 12110 7442 0 oe.
Athens (38,0° N). 8326 6496 0 331ww
12. Modelo con contraseña SST-6321
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 300 H.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.010 mm.
Ancho: 1.480 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,38 m².
Área absorbedor: 1,38 m².
Área total: 1,5 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3437 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3437 0
Davos (46,8° N). 6654 5140 0
Athens (38,0° N). 4573 4068 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 4447 0
Würzburg (49,5° N). 9114 4730 0
Davos (46,8° N). 10281 6843 0
Athens (38,0° N). 7064 5771 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día. s
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ 331www.
SWtüorczkbhuorlgm ( 4(599,5,6°° N N).). 1110166941 45726023 00
Davos (46,8° N). 12110 7442 0
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Athens (38,0° N). 8326 6496 0
13. Modelo con contraseña SST-6421
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 400.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.980 mm.
Ancho: 1.010 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,87 m².
Área absorbedor: 1,87 m².
Área total: 2 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3721 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3721 0
Davos (46,8° N). 6654 5582 0
Athens (38,0° N). 4573 4226 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 5014 0
Würzburg (49,5° N). 9114 5203 0
Davos (46,8° N). 10281 7726 0
Athens (38,0° N). 7064 6150 0 o
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de  331ww
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 5456 0
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Würzburg (49,5° N). 10691 5834 0
Davos (46,8° N). 12110 8578 0
Athens (38,0° N). 8326 7001 0
14. Modelo con contraseña SST-6521
Identificación:
Fabricante: Papaemmanouel S.A.
Nombre comercial: SOLAR FLAME 160 MAX 400 H.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.010 mm.
Ancho: 1.980 mm.
Alto: 86 mm.
Área apertura: 1,87 m².
Área absorbedor: 1,87 m².
Área total: 2 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 156 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6150 3721 0
Würzburg (49,5° N). 5897 3721 0
Davos (46,8° N). 6654 5582 0
Athens (38,0° N). 4573 4226 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 9492 5014 0
Würzburg (49,5° N). 9114 5203 0 o
Davos (46,8° N). 10281 7695 0 331ww
Athens (38,0° N). 7064 6150 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11164 5456 0
Würzburg (49,5° N). 10691 5834 0
Davos (46,8° N). 12110 8546 0
Athens (38,0° N). 8326 7001 0
Observaciones:
Sin observaciones.
Madrid, 15 de abril de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.