BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71  Miércoles 24 de marzo de 2021  Sec. I.   Pág. 33748
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
4572 Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, sustituyó el anterior reglamento, en vigor desde la 
publicación del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios, debido a la necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios, y la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como a la experiencia de su aplicación 
práctica durante los últimos años.
En los últimos años, el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios se ha visto modificado parcialmente a través de los 
siguientes reales decretos:
El Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, que introdujo varias medidas contempladas Plan de Activación del Ahorro y la 
Eficiencia Energética 2008-2011.
El Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, que transponía parcialmente la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios.
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 
eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores 
de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante, RITE) se 
desarrolló con un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los 
requisitos que deben satisfacer las instalaciones térmicas sin obligar al uso de una 
determinada técnica o material, ni impidiendo la introducción de nuevas tecnologías y  e
conceptos en cuanto al diseño, frente al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos  bo
que consisten en un conjunto de especificaciones técnicas detalladas que presentan el  72ww
ipnrcoodnuvcetonsie yn tdee  dtéec lnimiciatasr  inlan ogvaamdao rdaes. soluciones aceptables e impiden el uso de nuevos
Por otra parte, este reglamento ha constituido el marco normativo básico en el que se 
regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de 
las personas.
La reciente aprobación de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa 
a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética, hace necesaria la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las 
modificaciones que esta directiva introduce, sobre todo en lo relativo a la introducción de 
nuevas definiciones y modificación de las existentes, como por ejemplo, instalación 
técnica, así como nuevas obligaciones relativas a los sistemas de automatización y control 
de estas instalaciones técnicas, la medida y evaluación de la eficiencia energética general 
en estas instalaciones y la modificación del régimen de inspecciones.
Además, con la aprobación de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética, es necesario transponer modificaciones adicionales, así 
como nuevas disposiciones relativas a eficiencia energética en edificios y sus instalaciones. 
De este modo, se modifican las obligaciones relacionadas con la contabilización de 
consumos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, así como la necesidad de 
disponer de una lectura remota de estos y los derechos relacionados con la facturación y 
la información sobre la facturación o el consumo.
Asimismo, esta modificación del RITE adapta diversos aspectos incluidos en su ámbito 
de aplicación de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables. Además, el RITE se adapta a los diferentes reglamentos de diseño ecológico 
aprobados en los últimos años derivados de las medidas de ejecución adoptadas con 
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; y a los 
reglamentos delegados aprobados en base al Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el 
etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.
Adicionalmente, con esta revisión del reglamento se introducen varios requisitos para 
las instalaciones térmicas con el fin de contribuir a las medidas de eficiencia energética 
incluidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 para 
España así como en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, 
lo cual, cuando corresponda, contribuirá al cumplimiento del objetivo de ahorro de 
energía final que establece el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 y a los compromisos de reducción de 
emisiones de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos. La reducción prevista del consumo de energía primaria es del 39,5 % 
en 2030, objetivo que se alcanzará mediante medidas propuestas en el plan, como la 
renovación del equipamiento residencial, el fomento de la eficiencia energética en la 
edificación del sector terciario y en equipos generadores de frío y grandes instalaciones 
de climatización del sector terciario e infraestructuras públicas, siendo el RITE 
fundamental en la consecución de estas.
Este real decreto está incluido en el Plan Anual Normativo 2020. es
La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados  o
eCedminsorát emasec  lúant iandvora ertdmíscce uaue al luaosdrse oo1  A pb2pdea9amas rdsaain.e   eeSi slln aetc r u uaLcnmcueaimyop  rnl3piame9lzes/ió e2 cPnn0o út1dnob5e  eld, i iclend ap telesro i.rn1s éA c fsdiispn eígie, o eosd ncd eqete uuar abeeclr fu,sie ceqe,a ru ddpceeoiea l sr ,csPu ocipgronooun ceneselnet dip. tl iuraSmiyn etiecre ancinpundtiomsoop   Apedolledes i min nceseiilón tcprniuser imtsdnriaecdeti anpilvadtiooos,      OE-A-2021-4572able en https://www.
de proporcionalidad, puesto que contiene la regulación imprescindible para atender la
necesidad a cubrir con la norma, que es fundamentalmente la transposición de la 
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
y la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018. El principio de seguridad jurídica se cumple al establecerse en una disposición 
general las nuevas previsiones, siendo la norma congruente con el ordenamiento jurídico 
vigente. Se cumple el principio de transparencia, al haber sido consultadas en la 
elaboración de la norma las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y 
las entidades representativas de los sectores afectados, a través de la Comisión Asesora 
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios y mediante la audiencia e información 
pública del proyecto. Además, la norma busca ser coherente con el principio de 
eficiencia, ya que no introduce nuevas cargas administrativas y permite racionalizar la 
gestión de los recursos públicos.
Este real decreto ha sido tramitado conforme a lo establecido en el artículo 26 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, el contenido de este real 
decreto ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La apertura del trámite de consulta pública previa, así como la apertura del trámite 
de información pública fue comunicada a todos los miembros de la Comisión Asesora 
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Además, ambos trámites fueron 
comunicados por la Dirección General de Política Energética y Minas al organismo 
responsable en la materia de cada una de las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla. Asimismo, el proyecto normativo y su grado de avance han sido 
presentados en las reuniones de la Comisión Asesora y la Comisión Permanente para 
las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Este real decreto ha sido sometido al procedimiento previsto en la Directiva 
(UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por 
la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones 
técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como a 
lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio por el que se regula la remisión 
de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos 
a los servicios de la sociedad de la información.
Las determinaciones al servicio de la mencionada exigencia de seguridad del RITE se 
dictan al amparo de la competencia atribuida por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, el cual dispone que los reglamentos de seguridad de ámbito estatal 
se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las comunidades 
autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos 
adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su 
territorio.
Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
establece, dentro de los requisitos básicos de la edificación relativos a la habitabilidad, 
el de ahorro de energía. La regulación reglamentaria de estos requisitos fue 
inicialmente llevada a cabo por medio del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que es el marco normativo que establece 
las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A su vez, dentro 
de las exigencias básicas de ahorro de energía se establece la referida al rendimiento 
de las instalaciones térmicas cuyo desarrollo reglamentario se ha efectuado a 
través del RITE.
Finalmente, este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que 
corresponden al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la  es
actividad económica, sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen  o
mETArsgianpeneEansrñdnoicoa  sil yóauU n. erv bnEiraetcunrogdaléó,,  tgacici ocponar, o  lpyap r ueeaevlp siRrstoateab tdsaoe c e Dilónaen  meV plio craegervrptáíiracfeiu csdloioed   ey1lan 4d t9aMe. l1Ci nM.u is1aint3rriat.saª t, dr do2ee 3 dlP .Geªo  oylTít bri2caie5anr. snªTp oedo ryerr it tMeloasri n,iCa iMslo tyonra vsF itpluiitdaunarccadiióó  lnany     OE-A-2021-4572able en https://www.
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.  Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
El Reglamento de Instalaciones Térmica en los Edificios (RITE), aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, queda modificado como sigue:
Uno.  Se modifica el índice del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
que queda redactado del siguiente modo:
«IT 1.  Diseño y dimensionado.
IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene.
IT 1.1.1  Ámbito de aplicación.
IT 1.1.2  Procedimiento de verificación.
IT 1.1.3  Documentación justificativa.
IT 1.1.4  Caracterización y cuantificación de las exigencias.
IT 1.1.4.1  Exigencia de calidad térmica del ambiente. y valores para el 
dimensionado.
IT 1.1.4.2  Exigencia de calidad del aire interior.
IT 1.1.4.3  Exigencia de higiene.
IT 1.1.4.4  Exigencia de calidad del ambiente acústico.
IT 1.2  Exigencia de eficiencia energética, energías renovables y residuales.
IT 1.2.1  Ámbito de aplicación.
IT 1.2.2  Procedimiento de verificación.
IT 1.2.3  Documentación justificativa.
IT 1.2.4  Caracterización y cuantificación de la exigencia.
IT 1.2.4.1  Generación de calor y frío.
IT 1.2.4.2  Redes de tuberías y conductos.
IT 1.2.4.3  Control.
IT 1.2.4.4  Contabilización de consumos.
IT 1.2.4.5  Recuperación de energía.
IT 1.2.4.6  Utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías 
residuales disponibles.
IT 1.2.4.7  Limitación de la utilización de energía convencional.
IT 1.2.4.8  Eficiencia energética general de la instalación térmica.
IT 1.3  Exigencia de seguridad.
IT 1.3.1  Ámbito de aplicación.
IT 1.3.2  Procedimiento de verificación.
IT 1.3.3  Documentación justificativa. s
IT 1.3.4  Caracterización y cuantificación de la exigencia. oe.
IT 1.3.4.1  Generación de calor y frío. 72ww
IITT  11..33..44..23   RPreodteesc cdióen t ucboenrtíraas i nyc ceonnddiousc.tos.
IT 1.3.4.4  Seguridad de utilización.
IT 2.  Montaje.
IT 2.1  Generalidades.
IT 2.2  Pruebas.
IT 2.2.1  Equipos.
IT 2.2.2  Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua.
IT 2.2.3  Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos.
IT 2.2.4  Pruebas de libre dilatación.
IT 2.2.5  Pruebas de recepción de redes de conductos de aire.
IT 2.2.6  Pruebas de estanquidad de chimeneas.
IT 2.2.7  Pruebas finales.
IT 2.3  Ajuste y equilibrado.
IT 2.3.1  Generalidades.
IT 2.3.2  Sistemas de distribución y difusión de aire.
IT 2.3.3  Sistemas de distribución de agua.
IT 2.3.4  Control automático.
IT 2.4  Eficiencia energética.
IT 3.  Mantenimiento y uso.
IT 3.1  Generalidades.
IT 3.2  Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas.
IT 3.3  Programa de mantenimiento preventivo.
IT 3.4  Programa de gestión energética.
IT 3.4.1  Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor.
IT 3.4.2  Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío.
IT 3.4.3  Instalaciones de energía solar térmica.
IT 3.4.4  Asesoramiento energético.
IT 3.4.5  Información sobre el consumo.
IT 3.5  Instrucciones de seguridad.
IT 3.6  Instrucciones de manejo y maniobra.
IT 3.7  Instrucciones de funcionamiento.
IT 3.8 Limitación de temperaturas.
IT 3.8.1  Ámbito de aplicación
IT 3.8.2  Valores límites de la temperatura del aire.
IT 3.8.3  Información sobre temperatura y humedad.
IT 3.8.4  Apertura de puertas.
IT 3.8.5  Inspección.
IT 4.  Inspección.
IT 4.1  Generalidades.
IT 4.2  Inspecciones periódicas de eficiencia energética.
IT 4.2.1  Inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente. oe.
IT  4.2.2  Inspecciones  de  los  sistemas  de  las  instalaciones  de  aire  w.
aconIITTd  i44c..io22n..34a  doIEn.xsppeerctociso ninedse dpee nlad iiennstteasla.ción térmica completa. 2021-4572n https://ww
IT 4.2.5  Sistema de control independiente.
IT 4.3  Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética.
IT 4.3.1  Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción, 
ventilación y agua caliente sanitaria.
IT 4.3.2  Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado 
y ventilación.
IT 4.3.3  Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa.
IT 4.3.4  Exenciones de inspección.
APÉNDICES
Apéndice 1.  Términos y definiciones.
Apéndice 2.  Normas de referencia.
Apéndice 3.  Conocimientos de instalaciones térmicas en edificios.
A 3.1  Conocimientos básicos de instalaciones térmicas en edificios.
A 3.2  Conocimientos específicos de instalaciones térmicas en edificios
Apéndice 4.  Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los 
requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de 
instalaciones térmicas en los edificios en régimen de establecimiento
Apéndice 5.  Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los 
requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de 
instalaciones térmicas en los edificios por empresas establecidas en un Estado 
miembro en régimen de libre prestación.»
Dos.  El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1.  A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones 
térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas, o las instalaciones destinadas a la producción de agua caliente sanitaria 
(ACS), incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción o refrigeración 
y los sistemas de automatización y control.
2.  El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva 
construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios 
existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo 
relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con 
las limitaciones que en el mismo se determinan.
3.  Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se 
efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con 
el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que 
estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a)  La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción 
de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes.
b)  La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes 
características o la interconexión con una red urbana de calefacción o refrigeración.
c)  La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. e.e
d)  El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías  b
renovables. 72ww
e4).   TEal mcabmiébni os ed ec ounsosi dpereravrisát or edfeolr medai fidceio .una instalación térmica, a efectos de
aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por
otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del  Bc
proyecto o memoria técnica.
5.  Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica 
sea considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, 
todos los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir los requisitos 
relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 18 de este 
reglamento.
6.  No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos 
industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.»
Tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que queda redactado del siguiente 
modo:
«1.  La Parte I, Disposiciones generales, que contiene las condiciones 
generales de aplicación del RITE y las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia 
energética y energías renovables y residuales y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas.»
Cuatro.  Se modifica el apartado 2 del artículo 5, que queda redactado del siguiente 
modo:
«2.  Cuando una Instrucción técnica haga referencia a una norma determinada, 
la versión aparecerá especificada, y será esta la que deba ser utilizada, aun 
existiendo  una  nueva  versión,  excepto  cuando  se  trate  de  normas  UNE 
correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el 
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en cuyo caso la 
cita debe relacionarse con la versión de dicha referencia.»
Cinco.  Se modifica el artículo 9, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9.  Términos y definiciones.
A efectos de la aplicación del RITE, los términos que figuran en él deben 
utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada 
uno de ellos en el apéndice 1. Para los términos no incluidos habrán de considerarse 
las definiciones específicas recogidas en las normas elaboradas por los Comités 
Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización (UNE) y en 
la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, y la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018.»
Seis.  Se modifica el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 10.  Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse 
y utilizarse de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene,  s
eficiencia energética y energías renovables y residuales y seguridad que establece  oe.
este reglamento.» w.
siguSieinettee .m  oSdeo :modifica el párrafo primero del artículo 11, que queda redactado del
«Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse,
mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad térmica del
ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente 
sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca 
menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo, sin perjuicio de los 
posibles requisitos adicionales establecidos en el Código Técnico de la Edificación, 
los requisitos siguientes:»
Ocho.  Se modifica el artículo 12, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 12.  Eficiencia energética, energías renovables y energías residuales.
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse 
y utilizarse de tal forma que globalmente se mejore la eficiencia energética y, como 
consecuencia, se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes 
energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la 
utilización de las energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los 
requisitos siguientes:
1.  Equipos: los equipos de generación de calor y frío, ventilación, así como los 
destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a 
conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, cumplan 
las exigencias mínimas en eficiencia energética establecidas por los reglamentos de 
diseño ecológico según lo establecido por el Real Decreto 187/2011, de 18 de 
febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos relacionados con la energía.
2.  Distribución de fluidos: los equipos y las conducciones de las instalaciones 
térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir los niveles 
adecuados de ventilación y que los fluidos portadores lleguen a las unidades 
terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación.
3.  Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de 
regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de 
diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los 
consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir 
el servicio.
4.  Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar 
equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo 
de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del 
consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de 
múltiples consumidores.
5.  Emisores: los emisores de las instalaciones térmicas deben seleccionarse 
para conseguir los niveles adecuados de bienestar, exigencias de eficiencia 
energética, utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías 
residuales recogidos en las Instrucciones Técnicas.
6.  Recuperación de energía: las instalaciones térmicas y las de ventilación 
incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el 
aprovechamiento de energías residuales.
7.  Utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías 
residuales: las instalaciones térmicas utilizarán las energías renovables y 
aprovecharán las energías residuales, con el objetivo de cubrir con estas energías  s
una parte de las necesidades del edificio.» oe.
Nueve.  Se añade el apartado 7 en el artículo 15, que queda redactado del siguiente  72ww
modo:
refri«g7e.r acEiónn ,e lla  cpaostoe ndceia  idnete grceonneeraxcióiónn  cdoen  craeldoer so  ufrríboa dneals e ddeifi ccioa lesefarácc liaó nd eol 
correspondiente sistema de intercambio de la instalación de interconexión. La
memoria técnica, o proyecto en su caso, debe incluir información relativa a la 
potencia de conexión, identificación de la red urbana a la que se conecta, potencia 
térmica nominal de calor y frío de la central de generación de la red urbana, las 
fuentes de energía utilizadas para la producción de calor y frío y su rendimiento, 
conforme a la información que deberá proporcionar el gestor de cada red.»
Diez.  Se modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 16, que queda redactado del 
siguiente modo:
«a)  Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de 
bienestar térmico e higiene, eficiencia energética, uso de energías renovables y 
residuales y seguridad del RITE y demás normativa aplicable.»
Once.  Se modifican la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 17, que 
quedan redactados del siguiente modo:
«a)  Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de 
bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y energías renovables y residuales 
y seguridad del RITE.»
«2.  Será elaborada por instalador habilitado, o por técnico titulado competente. 
El autor de la memoria técnica será responsable de que la instalación se adapte a 
las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y energías renovables y 
residuales y seguridad del RITE y actuará coordinadamente con el autor del 
proyecto general del edificio.»
Doce.  Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que queda redactado como sigue:
«1.  Los equipos y materiales cumplirán todas las normas vigentes y que les 
sean de aplicación, debiendo los que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevar el marcado CE y el etiquetado 
energético, de conformidad con la normativa vigente.
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas 
de ejecución que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, además de 
cumplir con las obligaciones establecidas por el Real Decreto 1390/2011, de 14 de 
octubre, por el que se regula la indicación del consumo de energía y otros recursos 
por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una 
información normalizada, así como con el Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece 
un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.»
Trece.  Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 20, que queda redactado del 
siguiente modo:
«c)  documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, 
etiquetado energético cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las directivas europeas que afecten a los productos 
suministrados.» s
Catorce.  Se añade la letra e) del apartado 2 del artículo 23, que queda redactado del  b
siguiente modo: 72ww
refri«gee)r aceiónn ,e le lc acseort ifdicea dinot edrceobnee ixnicólnu irc oinnf ourmnaa crieódn  urerblaatnivaa  dae  lac apleoftaecncciióan d oe 
conexión, identificación la red urbana a la que se conecta, potencia de generación
de calor y frío de la central de generación de la red urbana, las fuentes de energía  Bc
utilizadas para la producción de calor y frio y su rendimiento.»
Quince.  Se modifican los apartados 9 y 10 del artículo 24, que quedan redactados 
del siguiente modo:
«9.  Antes de solicitar el suministro de energía, el titular de la instalación debe 
hacer entrega a la empresa distribuidora y, en su defecto, a la empresa 
comercializadora, de una copia del certificado de la instalación, registrado en el 
órgano competente de la comunidad autónoma.
10.  Queda prohibido el suministro de energía a aquellas instalaciones sujetas 
a este reglamento cuyo titular no hubiera facilitado a la empresa distribuidora y, en 
su defecto, a la empresa comercializadora, copia del certificado de la instalación 
registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.»
Dieciséis.  Se modifica el apartado 5 del artículo 29, que queda redactado del 
siguiente modo:
«5.  Periódicamente el órgano competente de la comunidad autónoma pondrá 
a disposición del público listados actualizados de expertos cualificados o acreditados 
o de empresas o entidades acreditadas que ofrezcan los servicios de expertos de 
ese tipo para la realización de las inspecciones periódicas de las instalaciones 
térmicas. El órgano competente de la comunidad autónoma elaborará dichos 
listados siguiendo criterios de objetividad y transparencia que eviten cualquier 
menoscabo de la libre competencia, aclarando en cualquier caso que los listados 
tienen carácter informativo y no exhaustivo. Estos listados deberán incluir mención 
expresa de que podrán realizarse también por aquellos incluidos en los listados de 
los respectivos órganos competentes de otras comunidades autónomas. En el 
tratamiento y publicidad de los datos de carácter personal de los expertos 
correspondientes a personas físicas, habrá de observarse las previsiones de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.»
Diecisiete.  Se modifica el apartado 2 del artículo 30, que queda redactado del 
siguiente modo:
«2.  La inspección inicial de las instalaciones térmicas se realizará sobre la 
base de las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética, energías 
renovables  y  residuales  y  seguridad  establecidas  por  este  RITE,  por  la 
reglamentación general de seguridad industrial y en el caso de instalaciones que 
utilicen combustibles gaseosos por las correspondientes a su reglamentación 
específica.»
Dieciocho.  Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 32, que queda redactado 
del siguiente modo:
«b)  A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su 
corrección, acreditando su subsanación antes de 6 meses. Transcurrido dicho plazo 
sin haberse subsanado los defectos, el organismo que haya efectuado ese control 
debe remitir el certificado de inspección al órgano competente de la comunidad 
autónoma, quién podrá disponer la suspensión del suministro de energía hasta la 
obtención de la calificación de aceptable.»
Diecinueve.  Se modifica el apartado 2 del artículo 33, que queda redactado del  e.
siguiente modo: w.
las p«e2r.s onDaesf eoc tdoe g lroasv eb:i eense esl  qou dee nl om seudpioo naem ubnie pnetelig, rpoe irnom eel ddiaetfoe cptoa rpau lae dsee greudriudcaidr  ddee 
menoedrog éstiucsat,a enlc igarla ldao c daep auctiildizaadc idóen  udteil izeanceirógnía dse r elan oinvsatballeasc ioó ne lt éarpmroicvae,c shua mefieicnieton cdiea 
energías residuales, así como la sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.»
Veinte.  Se modifica la letra f) del artículo 37, que queda redactado del siguiente modo:
«f)  Para aquellas empresas que trabajen con instalaciones térmicas sujetas a 
este Reglamento y afectadas por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, 
por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y 
sus  instrucciones  técnicas  complementarias,  y  de  conformidad  con  sus 
artículos 10, 12, y 14 la empresa instaladora/mantenedora térmica contará con los 
medios técnicos, y materiales de la I.F. 13, así como con el plan de gestión de 
residuos y en caso de trabajar con instalaciones térmicas que dispongan de un 
circuito frigorífico clasificado como instalación frigorífica de nivel 2, deberá tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente 
que cubra los posibles daños derivados de su actividad por una cuantía mínima 
de 900.000 euros, y disponer también de Técnico Titulado Competente.»
Veintiuno.  Se añade el apartado 5 del artículo 39, que queda redactado del siguiente 
modo:
«5.  El órgano competente de la comunidad autónoma podrá poner a 
disposición del público listados de empresas instaladoras o mantenedoras 
habilitadas, incluyendo información actualizada referente a las especialidades en las 
que su trabajo se desarrolla. El órgano competente de la comunidad autónoma 
elaborará dichos listados siguiendo criterios de objetividad y transparencia que 
eviten cualquier menoscabo de la libre competencia, aclarando en cualquier caso 
que los listados tienen carácter informativo y no exhaustivo.»
Veintidós.  Se modifica la letra b) y el punto b).2.2 del apartado 1 del artículo 42, que 
queda redactado del siguiente modo:
«b)  Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas 
en edificios: exigencias técnicas sobre bienestar e higiene, eficiencia energética, 
energías renovables y energías residuales y seguridad.
b).2.2  Acreditar una experiencia laboral como técnico de, al menos, tres años 
en una empresa instaladora o mantenedora.»
Veintitrés.  Se modifica el título de la IT 1.1.4.1 que queda del siguiente modo:
«IT 1.1.4.1  Exigencia de calidad térmica del ambiente y valores para el 
dimensionado.»
Veinticuatro.  La IT 1.1.4.1.1 queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.1.4.1.1  Generalidades.
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el 
diseño y dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen el 
bienestar térmico, como la temperatura operativa, humedad relativa, velocidad 
media del aire e intensidad de la turbulencia, asimetrías radiantes, gradiente vertical 
de temperatura y temperatura del suelo se mantienen en la zona ocupada dentro de 
los valores establecidos a continuación.»
Veinticinco.  La IT 1.1.4.1.2 queda redactada del siguiente modo: s
«IT 1.1.4.1.2  Temperatura operativa y humedad relativa. b
1.  Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad  72ww
rveelsattiimvae nstea  yfi jaerl ápno rccoenn tabjaes ees teimn alad oa dcteiv iindsaadti smfeecthaobsó l(icPaP Dde),  slaesg úpne rlsoos nsaigsu, iesun tegsra cdaos odse:
a)  Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado
de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD (porcentaje de
personas insatisfechas) menor al 10 %, los valores de la temperatura operativa y de 
la humedad relativa, asumiendo un nivel de velocidad de aire bajo (<0.1 m / s), 
estarán comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.
Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño
Temperatura operativa  Humedad relativa 
Estación
ºC %
Verano 23...25 45...60
Invierno 21...23 40...50
Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una 
temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 ºC. Para los sistemas de 
refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 ºC.
b)  Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado de vestimenta, 
velocidad del aire y PPD del apartado a) es válido el cálculo de la temperatura 
operativa y la humedad relativa realizado por el procedimiento indicado en la norma 
UNE-EN ISO 7730
En este caso los valores para el dimensionamiento de sistemas de refrigeración 
son los valores superiores del rango de bienestar considerado y para los sistemas 
de calefacción los valores más bajos del rango de bienestar considerado.
2.  Al cambiar las condiciones exteriores la temperatura operativa se podrá 
variar entre los dos valores calculados para las condiciones extremas de diseño. Se 
podrá admitir una humedad relativa del 35 % en las condiciones extremas de 
invierno durante cortos períodos de tiempo.
3.  La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas 
climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, con 
un máximo de 30 °C. La humedad relativa del local se mantendrá siempre por 
debajo del 65 %, para proteger los cerramientos de la formación de condensaciones.»
Veintiséis.  Se elimina el segundo párrafo de la letra b) del apartado 2 de la IT 1.1.4.1.3 
que queda redactada del siguiente modo:
«b)  Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y 
PPD por corrientes de aire menor que el 10 %:»
 
Veintisiete.  Se modifica el título de la IT 1.2 que queda del siguiente modo:
«IT 1.2  Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales.»
Veintiocho.  Se modifica el apartado 1 de la IT 1.2.2 que queda redactado del siguiente 
modo:
«Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la  s
instalación térmica se optará por uno de los dos procedimientos de verificación  oe.
siguientes: w.
en la1 .l imPitraoccióend iimndieirnetcot asi mdepll icfiocnasduom: coo dnesi setnireár geína  lad ea dlao ipncsiótanla dceió sno tluécrmioinceas m beadsiaadnates 
epal rcau mcapdliam sieisntteom dae o l ossu bvsailsotreems al ídmisiteeñ ya dsoo.l uScuio cnuems pelismpieecniftioc aadsaesg uerna  leas tsau pseercaccióiónn, 
de la exigencia de eficiencia energética.
Para ello debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente:
a)  Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de 
calor y frío de la IT 1.2.4.1.
b)  Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío de la IT 1.2.4.2.
c)  Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las 
instalaciones térmicas de la IT 1.2.4.3.
d)  Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos de 
la IT 1.2.4.4.
e)  Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía de la IT 1.2.4.5.
f)  Cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y 
aprovechamiento de energías residuales de la IT 1.2.4.6.
g)  Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional de la IT 1.2.4.7.
h)  Cumplimiento de la exigencia de evaluación de la eficiencia energética 
general del sistema de climatización y agua caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8.»
Veintinueve.  Se modifica la IT 1.2.3 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.3  Documentación justificativa.
1.  El proyecto o memoria técnica, contendrá la siguiente documentación del 
cumplimiento de esta exigencia de eficiencia energética, de acuerdo con el 
procedimiento simplificado o alternativo elegido:
a)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 
generación de calor y frío de la IT 1.2.4.1.
b)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
las redes de tuberías y conductos de calor y frío de la IT 1.2.4.2.
c)  Justificación del cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de 
control de las instalaciones térmicas de la IT 1.2.4.3.
d)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de 
consumos de la IT 1. 2.4.4.
e)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía 
de la IT 1.2.4.5.
f)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías 
renovables y aprovechamiento de energías residuales de la IT 1.2.4.6., incluyendo, 
en su caso, justificación de que la incorporación del sistema de generación auxiliar 
convencional a los depósitos de acumulación de la instalación renovable no supone 
una disminución del aprovechamiento de los recursos renovables
g)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización 
de energía convencional de la IT 1.2.4.7.
h)  Justificación del cumplimiento de la exigencia de evaluación de la eficiencia 
energética general del sistema de climatización y agua caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8.
2.  El proyecto de una instalación térmica, deberá incluir una estimación del 
consumo de energía mensual y anual expresado en energía primaria y emisiones de 
dióxido de carbono. En el caso de una memoria técnica será suficiente con una 
estimación anual. La estimación deberá realizarse mediante un método que la  e
buena práctica haya contrastado. Se indicará el método adoptado y las fuentes de  bo
energía convencional, renovable y residual utilizadas. 72ww
de e3n.e rgEíla p yro dyee cstuos o p moteemncoiraias .técnica incluirá una lista de los equipos consumidores
de p4r.o dEucnc eiól np rodyee actgou oa  mcaelmieonrtiea  tséacnniitcaari ase e jluesgtiifdicoa dráe sedl sei setel mpuan dtoe  cdleim vaitsiztaa cdióen l ay 
eficiencia energética.
5.  En el proyecto o memoria técnica, antes de que se inicie la construcción de 
edificios nuevos, se ha de tener en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y 
económica de las instalaciones alternativas de alta eficiencia, siempre que estén 
disponibles. Igualmente, se tendrá en cuenta el aprovechamiento de energía 
residual, así como, en su caso, la utilización de energías renovables.
En el caso de los edificios sujetos a reformas, se propondrán instalaciones 
alternativas de alta eficiencia, siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable y siempre que se cumplan los requisitos de condiciones 
climáticas interiores saludables, la seguridad contra incendios y los riesgos 
relacionados con una intensa actividad sísmica. En su caso, se propondrá el 
remplazo de equipos alimentados por combustibles fósiles por otros que aprovechen 
la energía residual o que utilicen energías renovables.
6.  En los edificios nuevos que dispongan de una instalación térmica de las 
incluidas en el artículo 15.1, apartado a), la justificación anterior incluirá la 
comparación del sistema de producción de energía elegido con otros alternativos.
En este análisis se deberán considerar y tener en cuenta aquellos sistemas que 
sean viables técnica, medioambiental y económicamente, en función del clima y de 
las características específicas del edificio y su entorno, como:
a)  Sistemas de producción de energía, basados en energías renovables.
b)  La cogeneración, en los edificios de servicios en los que se prevea una 
actividad ocupacional y funcional superior a las 4.000 horas al año, y cuya previsión 
de consumo energético tenga una relación estable entre la energía térmica (calor y 
frío) y la energía eléctrica consumida a lo largo de todo el periodo de ocupación.
c)  La conexión a una red de calefacción o refrigeración urbana cuando esta 
exista previamente.
d)  La calefacción y refrigeración centralizada.
e)  Las bombas de calor.
f)  Las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria pasivas.
7.  Los resultados de la evaluación de la eficiencia energética general según 
la IT 1.2.4.8 se han de incluir en el proyecto o memoria técnica y se facilitarán al 
propietario del edificio.
8.  Cuando se deban comparar sistemas alternativos de producción frigorífica, 
es aceptable el cálculo del impacto total de calentamiento equivalente (TEWI), de 
acuerdo al método propuesto en el Anexo B de la parte 1 de la norma UNE-EN 378.»
Treinta.  Se modifica la IT 1.2.4.1.1 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.1.1  Criterios generales.
1.  Los equipos de generación térmica cumplirán los requisitos establecidos en 
los reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación. 
Estos requisitos afectan a los siguientes equipos de generación de calor y frío:
a)  Acondicionadores de aire.
b)  Aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de 
aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos 
combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.
c)  Calentadores de agua, depósitos de agua caliente y equipos combinados de  e
calentador de agua y dispositivo solar. bo
d)  Aparatos de calefacción local, aparatos de calefacción local de combustible  72ww
sólideo)  y Pcarolddeuracsto dse d ceo mcabluesntitbalme iseónlitdoo .de aire, productos de refrigeración y las
enfriadoras de procesos de alta temperatura.
Asimismo, cualquier equipo de generación y calor y frío no incluido entre los 
anteriores y cuyos reglamentos específicos de diseño ecológico se desarrollen con 
posterioridad a la entrada en vigor de este reglamento han de cumplir con los 
requisitos establecidos a nivel europeo.
Los equipos de potencias superiores a las máximas establecidas en cada 
reglamento,  cumplirán  al  menos  los  requisitos  de  eficiencia  energética 
correspondientes a las máximas potencias reglamentadas.
En el proyecto o memoria técnica se indicarán las prestaciones energéticas de 
los equipos de generación de calor y frío seleccionados, en el rango de potencias en 
las que van a trabajar en la instalación. En aquellos casos en que los equipos 
dispongan de etiquetado energético se indicará su clase.
2.  La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío se 
ajustará a la demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas, 
considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de 
los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por 
los equipos de transporte de los fluidos.
3.  Con objeto de mejorar la eficiencia energética de los generadores, ajustar la 
potencia a la demanda térmica real y reducir la potencia de diseño en proyecto, para 
fijar la potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío se ha de 
tener en cuenta:
a)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas 
secas a considerar son las correspondientes a un percentil del 99 % para todos los 
tipos de edificios y espacios acondicionados (TS 99 %).
b)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas 
seca y húmeda coincidente a considerar son las correspondientes a un percentil 
del 1 % para todos los tipos de edificios y espacios acondicionados (TS 1 %).
Como excepción y siempre que se justifique en el proyecto o memoria técnica, 
para edificios con usos especiales, como hospitales, museos, etc. se ha de tener en 
cuenta:
a)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas 
secas a considerar son las correspondientes a un percentil del 99,6 % (TS 99,6 %).
b)  Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas 
seca y húmeda coincidente a considerar son las correspondientes a un percentil 
del 0,4 % (TS 0,4 %).
4.  En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al 
variar la hora del día y el mes del año, para hallar la demanda máxima simultánea, 
así como las demandas parciales y la mínima, con el fin de facilitar la selección del 
tipo y número de generadores.
5.  Los generadores centrales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se 
deben poder independizar entre sí. En casos excepcionales, que deben justificarse, 
los generadores de agua refrigerada podrán conectarse hidráulicamente en serie.
6.  El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse 
a la carga térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por 
el fabricante.
7.  Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá  s
interrumpirse también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente  oe.
relacionados con el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o  w.
euxrbpal8on.t aascL idóoens , c elaoql eruefiapqcoucsiri óieqnsu eoen  rf.eofrrmigeenra cpiaórnte t edned rláan i nlate croconnsiedxeiróanc idóenl  deed gifiecnioe rcaodno rreesd dees   2021-4572n https://ww
calor o frío según les corresponda. La potencia a considerar a tales efectos será la
potencia del sistema de intercambio de calor y frío respectivamente. Bc
9.  Las temperaturas de generación deberán aumentarse en refrigeración y 
disminuirse en calefacción, cuando las demandas sean inferiores a las de diseño 
(medidas por demanda o por temperatura exterior).»
Treinta y uno.  Se modifica la IT 1.2.4.1.2.1 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.1.2.1  Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores 
de calor.
1.  Los requisitos mínimos serán los establecidos según el apartado 1 de 
la IT 1.2.4.1.1 Criterios generales.
En el proyecto o memoria técnica se indicarán las prestaciones energéticas de 
los generadores de calor. Además, deberá indicarse la información que aparece en 
la ficha de producto, exigida por los reglamentos de etiquetado energético que 
apliquen a cada tipo de generador de calor.
2.  Quedan excluidos de cumplir con los requisitos mínimos del punto 1 las 
calderas y aparatos de calefacción local alimentadas por combustibles cuya 
naturaleza corresponda a recuperaciones de efluentes, subproductos o residuos, 
biomasa no leñosa, gases residuales, y siempre que las emisiones producidas por 
los gases de combustión cumplan la normativa ambiental aplicable.
En el caso de que se utilice como combustible huesos de aceituna o cáscaras 
de frutos secos, el rendimiento mínimo exigido será del 80 % a plena carga, salvo 
para aparatos de calefacción local cerrados y cocinas, que será del 65 %. En estos 
casos, solo se deberá indicar el rendimiento instantáneo de la caldera o aparato de 
calefacción local para el 100 por ciento de la potencia útil nominal, para uno de los 
biocombustibles sólidos anteriores que se prevé se utilizará en su alimentación o, en 
su caso, la mezcla de biocombustibles.
3.  Queda prohibida la instalación de calderas de tipo atmosférico. Asimismo, 
queda prohibida la instalación de calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de 
acuerdo con las definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN, salvo si se 
sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos para las salas de 
máquinas, o si se sitúan en una zona exterior de acuerdo con lo definido para este 
tipo de calderas en la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los 
aparatos tipo B3x.
4.  El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de 
temperatura o termostato modulante, de forma que modifique la temperatura de ida 
a emisores adaptándolos a la demanda.
5.  Los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura 
máxima de entrada al emisor de 60 ºC.
6.  Las bombas de calor deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
a)  La temperatura del agua a la salida de las plantas deberá ser mantenida 
constante al variar la carga, salvo excepciones que se justificarán.
b)  Se procurará que la potencia máxima en los equipos se obtenga con el salto 
máximo de temperaturas de entrada y salida establecido por el fabricante, de modo 
que el caudal del fluido caloportador sea mínimo para dicha potencia máxima. Esta 
situación se puede mantener en carga parcial si se disponen de bombas de caudal 
variable que permitan regular el caudal para el salto térmico.»
Treinta y dos.  Se modifica la IT 1.2.4.1.2.3. que queda redactada del siguiente modo: s
«IT 1.2.4.1.2.3  Regulación de quemadores. b
La regulación de los quemadores alimentados por combustible gaseoso será  72ww
siemPparrea  melo cdauslaon dtee .quemadores alimentados por combustibles líquidos con potencia
imgueaml oor iian fetériconr icaa 7, 0la k Wre,g suielamcipórne  pquoed reás stée rd edbei duanmae on ted ojuss mtifiacracdhoa se,n  deel bpireonydeoc tsoe or   BOE-A-cable e
modulantes para potencias superiores.»
Treinta y tres.  Se añade una nueva IT 1.2.4.1.2.4 redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.1.2.4  Preparación de agua caliente para usos sanitarios.
1.  Para el dimensionamiento de las instalaciones de agua caliente sanitaria, se 
tendrá en cuenta lo establecido en:
a)  La sección HE4, así como cualquier otra sección o anejo del Documento 
Básico HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación donde se regule 
la demanda de agua caliente sanitaria.
b)  La sección HS 4 Suministro de Agua del Código Técnico de la Edificación.
c)  La norma UNE-EN 12831-3.
2.  Los calentadores y depósitos de agua caliente sanitaria cumplirán con los 
límites de eficiencia energética en % y de pérdidas máximas de los depósitos 
en kWh/año, establecidas en el reglamento de diseño ecológico aplicable o la 
normativa que lo sustituya.
3.  En el caso de incorporación de sistemas de generación auxiliar convencional 
a los depósitos de acumulación de la instalación renovable, estos no deben suponer 
una disminución del aprovechamiento de los recursos renovables, hecho que 
deberá quedar justificado en el proyecto o memoria técnica en su caso según el 
apartado f) de la IT 1.2.3.»
Treinta y cuatro.  Se modifica la IT 1.2.4.1.3.1 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.1.3.1  Requisitos mínimos de eficiencia energética de los generadores 
de frío.
1.  Los requisitos mínimos serán los establecidos según el apartado 1 de la 
IT 1.2.4.1.1 Criterios generales.
Se indicarán los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la 
demanda desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las 
condiciones previstas de diseño, así como el de la central con la estrategia de 
funcionamiento elegida. Además, deberá indicarse la información que aparece en la 
ficha de producto, exigida por los reglamentos de etiquetado energético que 
apliquen a cada tipo de generador de frío.
2.  La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá ser 
mantenida constante al variar la demanda, salvo excepciones que se justificarán.
3.  El salto de temperatura será una función creciente de la potencia del 
generador o generadores, hasta el límite establecido por el fabricante, con el fin de 
ahorrar potencia de bombeo, salvo excepciones que se justificarán.»
Treinta y cinco.  Se modifican los apartados 1 y 2 de la IT 1.2.4.1.3.2 que quedan 
redactados del siguiente modo:
«1.  Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de 
escalones tal que se cubra la variación de la demanda del sistema con una eficiencia 
próxima a la máxima que ofrecen los generadores elegidos.
2.  La  parcialización  de  la  potencia  suministrada  deberá  obtenerse 
preferiblemente con continuidad y para instalaciones de potencia útil nominal 
superior a 70 kW, como mínimo con 4 escalonamientos de la central siendo el  e.e
mínimo como máximo del 25 %. Para instalaciones con potencias inferiores la  b
parcialización de la potencia suministrada deberá obtenerse, como mínimo,  72ww
egsecnaelroancaiódna mcoenn tem. áQquuiendaasn g eexoctélurimdaicsa sd,e  seaslvtoos l ares qquueeri mteinegnatons  ulansa  cpeontetrnacleias  údteil 
nominal superior a 70 kW, que deberán tener al menos 2 escalones de potencia.»
Treinta y seis.  Se modifica el apartado 7 de la IT 1.2.4.1.3.4 que queda redactado 
como sigue:
«7.  Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos cumplirán 
con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la 
legionelosis. Complementariamente y siempre que no contradiga a la legislación 
vigente en la materia cumplirán con lo dispuesto en el apartado 6.5.1 de la norma 
UNE 100030, en lo que se refiere a la distancia a tomas de aire y ventanas.»
Treinta y siete.  Se modifica el apartado 7 de la IT 1.2.4.2.1.1 que queda redactado 
del siguiente modo:
«7.  Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el 
procedimiento simplificado o por el alternativo. Para instalaciones de más de 70 kW 
debe utilizarse el método alternativo. En ningún caso el espesor mínimo debe ser 
menor al especificado en las tablas de la IT 1.2.4.2.1.2.»
Treinta y ocho.  Se modifica el apartado 3 de la IT 1.2.4.2.1.2 que queda redactado 
del siguiente modo:
«3.  Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que 
tengan un funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria, deben 
ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm, tal y como se refleja 
en la tabla 1.2.4.2.
Tabla 1.2.4.2  Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan ACS que discurren por el interior y el exterior de los edificios
Aislamiento de tuberías para ACS
Diámetro exterior (mm)
Interior Exterior
D ≤ 35 30 40
35 < D ≤ 60 35 45
60 < D ≤ 90 35 45
90 < D ≤ 140 45 55
140 < D 45 55»
Treinta y nueve.  Se modifican los apartados 2 y 3 de la IT 1.2.4.2.3. que quedan 
redactados del siguiente modo:
«2.  Se definen las siguientes clases de estanquidad:
Tabla 2.4.2.6  Clases de estanquidad
Clase Coeficiente c
ATC 7 No clasificada
ATC 6 0,0675 es
ATC 5 0,027 w.b
AATTCC  43 00,,000093 2021-4572n https://ww
ATC 2 0,001
ATC 1 0,00033
3.  Las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase 
ATC 4 o superior, según la aplicación.»
Cuarenta.  Se modifica la IT 1.2.4.2.5 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.2.5  Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
1.  Los equipos para el transporte de fluidos cumplirán los requisitos 
establecidos en los reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes que les 
sean de aplicación. Estos requisitos afectan a los siguientes equipos para el 
transporte de fluidos:
a)  Bombas hidráulicas.
b)  Circuladores  sin  prensaestopas  independientes  y  circuladores  sin 
prensaestopas integrados en productos.
c)  Ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida 
entre 125 W y 500 kW.
Asimismo, cualquier equipo para el transporte de fluidos no incluido entre los 
anteriores y cuyos reglamentos específicos de diseño ecológico se desarrollen con 
posterioridad a la entrada en vigor de este reglamento han de cumplir con los 
requisitos establecidos a nivel europeo.
Los equipos de potencias superiores a las máximas establecidas en cada 
reglamento,  cumplirán  al  menos  los  requisitos  de  eficiencia  energética 
correspondientes a las máximas potencias reglamentadas.
En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que los equipos 
dispongan de etiquetado energético, se indicará su clase. Además, se indicará la 
información que aparece en la ficha de producto exigida por el reglamento de 
etiquetado energético que aplique.
2.  La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se 
realizará de forma que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de 
funcionamiento.
3.  Para sistemas de caudal variable, el requisito anterior deberá ser cumplido 
en las condiciones medias de funcionamiento a lo largo de una temporada.
4.  Se justificará, para cada circuito, la potencia específica de los sistemas de 
bombeo, denominado SFP y definida como la potencia absorbida por el motor 
dividida por el caudal de fluido transportado, medida en W/(m³/s).
5.  Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema, considerando el 
ventilador de impulsión y el de retorno, de acuerdo con la siguiente clasificación:
a)  Ventilador de aire de impulsión:
Sistemas de acondicionamiento de aire SFP 4.
Sistemas de ventilación simple SFP 3.
b)  Ventilador de aire de extracción:
Sistemas de acondicionamiento de aire SFP 3.
Sistemas de ventilación simple SFP 2.
6.  Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por cada ventilador  es
de un sistema de climatización, será la indicada en la tabla 2.4.2.7. bo
Tabla 2.4.2.7  Potencia específica de ventiladores
Categoría Potencia específica W/(m³/s)
SFP 0 Wesp ≤ 300
SFP 1 300 < Wesp ≤ 500
SFP 2 500 < Wesp ≤ 750
SFP 3 750 < Wesp ≤ 1.250
SFP 4 1.250  < Wesp ≤ 2.000
SFP 5 2.000  < Wesp ≤ 3.000
SFP 6 3.000  < Wesp ≤ 4.500
SFP 7 Wesp > 4.500
7.  Para las bombas de circulación de agua en redes de tuberías será suficiente 
equilibrar el circuito por diseño y, luego, emplear válvulas de equilibrado, si es 
necesario.»
Cuarenta y uno.  Se modifica el apartado 2 de la IT 1.2.4.2.6 que queda redactado del 
siguiente modo:
«2.  Los motores eléctricos cumplirán los requisitos establecidos en los 
reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación.
En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que los equipos 
dispongan de etiquetado energético, se indicará su clase. Además, se indicará la 
información que aparece en la ficha de producto exigida por el reglamento de 
etiquetado energético que aplique.»
Cuarenta y dos.  Se añade una nueva IT 1.2.4.2.8 redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.2.8  Unidades de ventilación.
Las unidades de ventilación cumplirán con los límites de rendimiento para 
unidades residenciales y no residenciales establecidos en el reglamento de diseño 
ecológico aplicable o la normativa que lo sustituya.
En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que los equipos 
dispongan de etiquetado energético, se indicará su clase. Además, se indicará la 
información que aparece en la ficha de producto exigida por el reglamento de 
etiquetado energético que aplique.»
Cuarenta y tres.  Se añade una nueva IT 1.2.4.2.9. redactada del siguiente modo:
«IT.1.2.4.2.9  Emisores térmicos.
Los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de entrada en 
calefacción inferiores a 60 ºC y de entrada en refrigeración superiores a 7 ºC.»
Cuarenta y cuatro.  Se modifican los apartados 1 y 5 de la IT 1.2.4.3.1. y se añade el  s
apartado 11 que quedan redactados del siguiente modo: e.
«‘‘1.  Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de  72ww
ccoonntdriocli oanuetosm dáeti cdoi sneeñcoe sparreiovsis tpaasr,a  aqjuues tasen dpou elodsa nc omnasnutmenoesr  deen  leonse lrogcíaal eas  llaass 
variaAcsioí,n eesn d elo las  ceadrgifaic tiéorsm icdae.  nueva  construcción,  cuando  sea  técnica  y
económicamente viable, estarán equipados con dispositivos de autorregulación que
regulen separadamente la temperatura ambiente en cada espacio interior o, en 
casos justificados, en una zona de calefacción o refrigeración seleccionada del 
conjunto del edificio.
En los edificios existentes, se exigirá la instalación de este tipo de dispositivos 
en caso de que se sustituyan los generadores de calor, y solo para la autorregulación 
de las instalaciones de calefacción, cuando sea viable técnica y económicamente.
En el caso de instalaciones dotadas con varios generadores de calor, si estos 
dan servicio al mismo espacio y se sustituye alguno de ellos, la obligación aplicará 
a estos espacios. Si los generadores son independientes y no dan servicio al mismo 
espacio el requisito se aplicará únicamente a los espacios que reciban el servicio de 
los generadores de calor sustituidos.
Los dispositivos instalados como resultado de la aplicación de estas 
disposiciones deben:
a)  Permitir la adaptación automática de la potencia calorífica en función de la 
temperatura interior (y de parámetros adicionales opcionales);
b)  Permitir la regulación de la potencia calorífica en cada espacio interior (o 
zona), con arreglo a los parámetros de calefacción del espacio interior (o zona) en 
cuestión.
Las soluciones que permiten regular de forma automática la temperatura, pero 
no a escala de espacio interior (o de zona), por ejemplo, la regulación automática a 
escala de vivienda, no cumplirían los requisitos.’’
‘‘5.  Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al 
caudal máximo de proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión que se 
producirá en la válvula esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la pérdida del 
elemento controlado.
En instalaciones de caudal variable con potencia de generación térmica total 
superior a 70 kW, será necesario estabilizar la presión diferencial sobre la válvula de 
control para garantizar una temperatura adecuada.’’
‘‘11.  Las válvulas termostáticas deberán cumplir con la norma UNE EN 215.’’»
Cuarenta y cinco.  Se modifica la letra a) de apartado 3 de la IT 1.2.4.3.2 que queda 
redactada del siguiente modo:
«a)  THM-C1 Variación de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en 
función de la temperatura exterior o control de la temperatura del ambiente por zona 
térmica.
Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se instalará una 
válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los locales 
principales de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios, etc.), siendo así 
necesario adaptar la instalación para mantener el caudal mínimo de la bomba.»
Cuarenta y seis.  Se modifica el apartado 4 de la IT 1.2.4.3.3 que queda redactado del 
siguiente modo:
«4.  El método IDA-C6 se empleará para locales de ocupación variable, como 
teatros, cines, salones de actos, aulas, recintos para el deporte y similares.»
Cuarenta y siete.  Se modifica la letra d) de la IT 1.2.4.3.4 que queda redactada del  es
siguiente modo: o
«d)  Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada del  72ww
pArdimicaiorinoa, lym, eennt es ua cl acsoon, tsroelc udnifdearreion,c idael  lsaes  ipnosdtarálanc ioenmepsl edaer  esniesrtgeíma asso ladre  técromnitcrao.l 
arecdcuiozncaadn olass e pno sfuibnilcidióand edse  dlea  arapdroiavceicóhna msoielanrt,o u d eo tlrao se nseisrgteíam saosla sr.i»milares que no  BOE-A-cable e
Cuarenta y ocho.  Se añade una nueva IT 1.2.4.3.5. redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.3.5  Sistemas de automatización y control de instalaciones.
1.  Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales 
con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, 
instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones 
combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar 
equipados con sistemas de automatización y control de edificios.
Dichos sistemas de automatización y control de edificios deberán ser capaces de:
a)  Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de 
energía de forma continua;
b)  Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del edificio, 
detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las 
posibilidades de mejora de la eficiencia energética a la persona responsable de la 
instalación o de la gestión técnica del edificio;
c)  Permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros 
aparatos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con 
instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, 
dispositivos y fabricantes.
Será considerado, a efectos de esta exigencia, la automatización y el control 
que tienen un impacto en la eficiencia energética del edificio, como los recogidos en 
la norma UNE-EN 15232-1.
2.  Los edificios residenciales podrán estar equipados con lo siguiente:
a)  La funcionalidad de monitorización electrónica continua que mida la 
eficiencia de las instalaciones e informe a los propietarios o a los administradores 
del inmueble cuando esta disminuya significativamente y cuando sea necesario 
reparar la instalación, y
b)  Funcionalidades eficaces de control para optimizar la producción, la 
distribución, el almacenamiento y el consumo de energía.
3.  Los sistemas de automatización y control que se instalen en los casos 
contemplados en los apartados 1 y 2, se adaptarán al tamaño o capacidad de la 
instalación, habida cuenta de las necesidades y de las características del edificio en 
las condiciones de uso previstas, determinando las capacidades de control óptimas 
en función del tipo de edificio, del uso previsto y de los posibles ahorros energéticos.
Una vez instalado el sistema de automatización y control, será necesario realizar 
acciones de comprobación de que el sistema funciona con arreglo a sus 
especificaciones y acciones de ajuste, en su caso, en la instalación en condiciones 
de uso real.
Los sistemas de automatización y control deberán configurarse para operar las 
instalaciones según regímenes de operación que permitan las condiciones de bienestar 
e higiene establecidas en el artículo 11 con el mínimo consumo de energía. Para ello 
se deberán tener en cuenta los periodos de inactividad del edificio, el uso de 
los espacios, los regímenes de operación en el punto de máximo rendimiento de los 
equipos y el máximo aprovechamiento de las energías renovables y residuales 
disponibles. Las indicaciones e instrucciones para la correcta operación del sistema de  e
automatización y control deberán recogerse en el ‘‘Manual de Uso y Mantenimiento’’.» bo
Cuaren«tIaT  y1 n.2u.e4v.4e .C  oSneta mbiolizdaifcicióan la d IeT  c1o.2n.s4u.4m qouse. queda redactada del siguiente modo: 2021-4572n https://ww
1.  Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de
algún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada
servicio (calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, en el 
caso del agua caliente sanitaria deberá ser un contador individual. El sistema 
previsto, instalado en el tramo de acometida a cada unidad de consumo, permitirá 
regular y medir los consumos, así como interrumpir los servicios desde el exterior 
de los locales.
Las instalaciones térmicas que suministren calefacción o refrigeración a un 
edificio a partir de una instalación centralizada que abastezca a varios consumidores 
y a los titulares que reciben dicho suministro desde una red de calefacción o 
refrigeración urbana, definidas en el apéndice 1 de este Reglamento, cuando dichas 
instalaciones térmicas no dispongan de un sistema que permita el reparto de los 
gastos correspondientes a cada servicio (calor y frío) entre los diferentes 
consumidores, deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa 
que regule la contabilización de consumos individuales en instalaciones de edificios.
Los clientes finales de los edificios abastecidos a partir de una red urbana de 
calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, recibirán, por parte del titular de 
la red, contadores individuales, de precio razonable y asequible de acuerdo con los 
estándares del mercado, que reflejen con precisión su consumo real de energía.
Cuando se suministren calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a un 
edificio a partir de una fuente central que abastezca varios edificios o de una red 
urbana de calefacción o refrigeración, se instalará un contador en el intercambiador 
de calor o punto de entrega.
En las instalaciones todo aire, o de caudal de refrigerante variable, el sistema 
para el control de consumos por usuario será definido por el proyectista o el redactor 
de la memoria técnica en el propio proyecto, o en la memoria técnica de la 
instalación.
Las instalaciones solares de más de 14 kW de potencia nominal, destinadas a 
dar cumplimiento a lo establecido en la sección HE4 del Código Técnico de la 
Edificación dispondrán de un sistema de medida de la energía final suministrada, 
con objeto de poder verificar el programa de gestión energética y las inspecciones 
periódicas de eficiencia energética especificados en la IT 3.4.3 y en la IT 4.2.1.
En el caso de instalaciones solares con acumulación solar distribuida será 
suficiente la contabilización de la energía solar de forma centralizada en el circuito 
de distribución hacia los acumuladores individuales.
El diseño del sistema de contabilización de energía solar debe permitir al usuario 
de la instalación comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto 
funcionamiento de la instalación, de manera que este pueda controlar periódicamente 
la producción de la instalación.
2.  Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en 
régimen de refrigeración o calefacción, dispondrán de dispositivos que permitan 
efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de 
forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio.
3.  Se dispondrán dispositivos para la medición de la energía térmica generada 
o demandada en centrales de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en 
refrigeración o calefacción. Este dispositivo se podrá emplear también para modular 
la producción de energía térmica en función de la demanda. Cuando se disponga de 
servicio de agua caliente sanitaria se dispondrá de un dispositivo de medición de la 
energía en el primario de la producción y en la recirculación.
4.  Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal en refrigeración mayor  es
que 70 kW dispondrán de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo  o
ddcdoeeisn  peas5onug.n emurdagoLr íáo ardsen e ef g rlediéegnecnee terrruriagcandaída a o dd,dr eieese splls a roed ecesnsei cttconiiava tdlorlomae rl   qeyefrun qidgetueeo i) prpf írodfeíioscer  ma ddf eeio(tm larp ms aoirsqateetu engdimnciisfiaaaetrr  riaúdaetre ni fl  rcaenigiclao oomdnrnaíúifdn imciadcaleei ,om  rntlooaaa r ymrdmoeerisee  q ndyhuti ocoebir. oó7amn0s   bkddaWeesl     OE-A-2021-4572able en https://www.
funcionamiento del generador.
6.  Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW 
dispondrán de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del 
equipo.
7.  Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia útil nominal 
dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del 
mismo.
8.  Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW 
que dispongan de un suministro directo de energía renovable eléctrica dispondrán de 
un dispositivo que permita contabilizar dicha contribución de forma diferenciada al 
resto de su consumo eléctrico y, si es técnicamente viable, se contabilizará la 
contribución de energía renovable eléctrica producida por instalaciones de 
autoconsumo. Dicho dispositivo podrá permitir que se maximice el aprovechamiento 
energético de la energía renovable eléctrica haciendo uso de las capacidades de 
comunicación e interoperabilidad de las instalaciones técnicas conectadas y los 
sistemas de almacenamiento que puedan existir.»
Cincuenta.  Se modifica la IT 1.2.4.5.2 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.5.2  Recuperación de calor del aire de extracción.
1.  En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire 
expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s, de acuerdo 
con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de 
ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado.
2.  Las unidades de ventilación bidireccionales, o los componentes para 
ventilación de las unidades de tratamiento de aire de los sistemas todo aire, 
cumplirán los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de diseño 
ecológico que les sean de aplicación.
En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que los equipos 
dispongan de etiquetado energético, se indicará su clase. Además, se indicará la 
información que aparece en la ficha de producto exigida por el reglamento de 
etiquetado energético que aplique.
3.  En las piscinas climatizadas, la energía térmica contenida en el aire expulsado 
deberá ser recuperada, con una eficiencia mínima y unas pérdidas máximas de 
presión iguales a las indicadas en la tabla 2.4.5.1 para más de 6.000 horas anuales 
de funcionamiento, en función del caudal.
Tabla 2.4.5.1  Eficiencia de la recuperación
Caudal de aire exterior (m³/s)
Horas anuales de funcionamiento >0,5...1,5 >1,5...3,0 >3,0...6,0 >6,0...12 > 12
% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa
≤ 2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180
> 2.000... 4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220
> 4.000... 6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240
> 6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 e
4.  Alternativamente al uso del aire exterior, el mantenimiento de la humedad  72ww
rdeimlaetinvsai odneald aa mesbpieencítfeic apmueednete  lpoagrraa resset ap fourn cmióend, ioq udee e nufnríae , bdoemshbuam deed eczacalo ry, 
recaliente el mismo aire del ambiente en ciclo cerrado.»
Cincuenta y uno.  Se modifica la IT 1.2.4.5.3 que queda redactada del siguiente modo:
«En los locales de gran altura la estratificación térmica del aire interior se debe 
estudiar y favorecer durante los períodos de demanda térmica de refrigeración y 
combatir durante los períodos de demanda térmica de calefacción.»
Cincuenta y dos.  Se modifica la IT 1.2.4.6 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.6.1  Contribución de energía renovable o residual para la producción 
térmica del edificio.
1.  En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda 
térmica, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirán mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento de 
energía renovable, residual o procedente de procesos de cogeneración renovables.
2.  Estos sistemas se diseñarán para alcanzar, al menos, la contribución 
renovable mínima para agua caliente sanitaria y para climatización de piscinas 
cubiertas establecida en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación, y los 
valores límite de consumo de energía primaria no renovable de acuerdo con lo 
establecido en la sección HE0, del Código Técnico de la Edificación. En la selección 
y diseño de la solución se tendrán en consideración los criterios de balance de 
energía y rentabilidad económica.
3.  La aplicación de los coeficientes de paso de la producción de CO  y de 
2
energía primaria, se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de 
la IT1.2.2.
4.  En el supuesto de utilizar bombas de calor para cubrir las demandas de 
climatización, producción de agua caliente sanitaria o calentamiento de piscinas, para 
poder considerar parte de su aporte energético como energía renovable, deberán 
alcanzar un valor de rendimiento medio estacional (SPF) superior al indicado en la 
Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 por la que se establecen las 
directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable 
procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE 
y 2003/30/CE. Este valor de rendimiento medio estacional (SPF) podrá ser modificado 
por actos delegados de la Comisión según se establece en el artículo 7 de la 
Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, incluyendo una metodología para 
calcular la cantidad de energías renovables utilizada en la refrigeración, la refrigeración 
urbana y para modificar el anexo VII de dicha directiva.
5.  Los rendimientos medios estacionales a los que hace referencia el punto 
anterior,  se  determinarán  siempre  que  sea  posible  mediante  la  norma 
correspondiente al tipo de máquina y perfil de uso y aplicados a la zona climática 
donde se ubique la instalación.»
Cincuenta y tres.  Se elimina la IT 1.2.4.6.2. y se modifica la numeración de las 
siguientes IT:
«IT 1.2.4.6.2  Contribución de calor renovable o residual para el calentamiento 
de piscinas al aire libre. e
IT 1.2.4.6.3  Climatización de espacios abiertos.» bo
Cincue«nItTa  1y .c2u.4a.t7ro.1.   SLeim mitoadciifóicna  deel  tílatu luot idliez alac iIóTn 1 d.2e. 4e.7n.e1r.g cíoam coo nsvigeunec:ional para la  2021-4572n https://ww
producción de calefacción centralizada.»
Cincuenta y cinco.  Se modifica la IT 1.2.4.7.4 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.7.4  Limitación del consumo de combustibles sólidos de origen fósil.
Queda prohibida la utilización de combustibles sólidos de origen fósil en las 
instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción y en las instalaciones 
térmicas que se reformen en los edificios existentes.»
Cincuenta y seis.  Se añade una IT 1.2.4.8 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 1.2.4.8  Eficiencia energética general de la instalación térmica.
La  aplicación  de  las  anteriores  medidas  de  eficiencia  energética, 
aprovechamiento de energías residuales y utilización de energías renovables deben 
evaluarse de forma global mediante la eficiencia energética general.
Cuando se instale una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la 
eficiencia energética general de toda la instalación. Cuando se sustituya o se mejore 
una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la eficiencia energética 
general de la parte sustituida o modificada, y, en su caso, de toda la instalación 
sustituida o modificada. Dicha evaluación deberá quedar documentada e incluida en 
el proyecto o memoria técnica presentado ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma. Asimismo, podrá ser objeto de inspección y, en caso de 
incumplimiento, de posible sanción.
Los resultados de dicha evaluación se documentarán y se facilitarán al 
propietario del edificio.
Se entenderá por eficiencia energética general de la instalación térmica la 
relación entre la demanda energética, (para el mantenimiento de rangos de 
temperatura adecuados y de suministro adecuado de ACS, de acuerdo con las 
dimensiones y uso del edificio), y el consumo de energía necesario para cubrir los 
servicios de climatización, agua caliente sanitaria, ventilación, o una combinación de 
los mismos, considerando también los sistemas de automatización y control.
Para la realización de dicha evaluación se podrán tener en cuenta los aspectos 
desarrollados mediante documento reconocido del RITE.»
Cincuenta y siete.  Se modifica la IT 1.3.4.1.1 redactada del siguiente modo:
«IT 1.3.4.1.1  Condiciones Generales.
1.  Los generadores de calor que utilizan combustibles gaseosos, incluidos en 
el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre los aparatos que queman combustibles 
gaseosos y por el que se deroga la Directiva 2009/142/CE tendrán la certificación de 
conformidad según lo establecido en dicho reglamento.
2.  Los generadores de calor estarán equipados con un sistema de detección 
de flujo que impida el funcionamiento del mismo si no circula por él el caudal mínimo, 
salvo que el fabricante especifique que no requieren circulación mínima.
3.  Los generadores de calor con combustibles que no sean gases dispondrán de:
a)  Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del quemador en caso de 
retroceso de los productos de la combustión;
b)  Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del quemador que impida  e.e
que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será de rearme  b
manual. 72ww
4.  Los generadores de calor que utilicen biocombustible sólido tendrán:
en caa)s o Uden  rdeistrpoocseistiovo d dee lo isn tperrorudpuccitóons  ddee  fluan ccoiomnbaumsiteiónnto o d deel  slliasmteam. aD deebe croám inbculusitriósen   BOE-A-cable e
un sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de 
almacenamiento que puede ser de inundación del alimentador de la caldera o 
dispositivo similar, o garantice la depresión en la zona de combustión;
b)  un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión 
que impida que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será de 
rearme manual;
c)  un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera como 
consecuencia del biocombustible ya introducido en la misma cuando se interrumpa 
el funcionamiento del sistema de combustión. Son válidos a estos efectos un 
recipiente de expansión abierto que pueda liberar el vapor si la temperatura del 
agua en la caldera alcanza los 100 °C o un intercambiador de calor de seguridad;
d)  una válvula de seguridad tarada a 1 bar por encima de la presión de trabajo 
del generador. Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida hasta 
sumidero.
5.  Los generadores de calor por radiación, aparatos de generación de aire 
caliente y equipos de absorción de llama directa, así como cualquier otro generador 
que utilice combustibles gaseosos y esté incluido en el Reglamento (UE) 2016/426 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, deben cumplir con 
la reglamentación prevista en dicho reglamento. La evacuación de los productos de 
la combustión y la ventilación de los locales donde se instalen estos equipos 
cumplirán con los requisitos de la reglamentación de seguridad industrial vigente.
6.  La instalación en espacios habitables de generadores de calor de hogar 
abierto para calefacción o preparación de agua caliente sanitaria, solo podrá 
realizarse si se cumple la reglamentación de seguridad Industrial vigente y además 
aquellos cuyo combustible sea el gas lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/426 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.
7.  En espacios destinados a almacenes, talleres, naves industriales u otros 
recintos especiales, podrán ser utilizados equipos de generación de calor de hogar 
abierto, o que viertan los productos de la combustión al local a calentar, siempre que 
se justifique que la calidad del aire del recinto no se vea afectada negativamente, 
indicándose las medidas de seguridad adoptadas para tal fin.
8.  Los generadores de agua refrigerada tendrán, a la salida de cada 
evaporador, un presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado 
eléctricamente con el arrancador del compresor.
9.  En las instalaciones solares térmicas el diseño de la instalación se realizará 
de manera que se asegure que no se produzcan daños en la instalación. Para evitarlo 
se deberán adoptar medidas de seguridad intrínseca, tales como un dimensionado 
suficiente del vaso de expansión que permita albergar todo el volumen del medio de 
transferencia contenido en los captadores, sistemas de vaciado y llenado 
automático, etc., sin perjuicio de que existan otros sistemas de protección.
10.  Las calderas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de 
equipos a presión deberán cumplir los requisitos de seguridad establecidos en el 
citado reglamento.»
Cincuenta y ocho.  Se modifica la IT 1.3.4.1.2.3 que queda redactada del siguiente modo:
«IT. 1.3.4.1.2.3  Salas de máquinas con generadores de calor a gas.
1.  Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situarán en un  oe.
nivel igual o superior al semisótano o primer sótano; para gases más ligeros que el  w.
aelierem,2 es. net oLu obosi cd acisreaprnroa spmicreiieófnentr oceson nt(espmtarureecndttieeva se  dnye  ct esucubhpieoersrtf aiec.xiete mrioínriemsa)  dqeule r,e ecnin mtoe dtreobs ecnu atednraedr ousn,   2021-4572n https://ww
sea la centésima parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un
mínimo de un metro cuadrado, de baja resistencia mecánica, en comunicación  Bc
directa a una zona exterior o patio descubierto de dimensiones mínimas 2 x 2 m.
3.  La sección de ventilación o la puerta directa al exterior pueden ser una parte 
de esta superficie. Si la superficie de baja resistencia mecánica se fragmenta en 
varias, se debe aumentar un 10 % la superficie exigible en la norma con un mínimo 
de 250 cm² por división. Las salas de máquinas que no comuniquen directamente 
con el exterior o con un patio de ventilación de dimensiones mínimas, lo pueden 
realizar a través de un conducto de sección mínima equivalente a la del elemento o 
disposición constructiva anteriormente definido y cuya relación entre lado mayor y 
lado menor sea menor que 3. Dicho conducto discurrirá en sentido ascendente sin 
aberturas en su recorrido y con desembocadura libre de obstáculos.
Las superficies de baja resistencia mecánica no deben practicarse a patios que 
contengan escaleras o ascensores (no se consideraran como patio con ascensor los 
que tengan exclusivamente el contrapeso del ascensor).
4.  El sistema de corte de suministro de gas consistirá en una válvula de corte 
automática del tipo todo-nada instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de 
máquinas y ubicada en el exterior de la sala. Será de tipo cerrada, es decir, cortará el 
paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento.
5.  En caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier 
causa, la reposición del suministro de gas será siempre manual.
6.  En los demás requisitos exigibles a las salas de máquinas con generadores 
de calor a gas se estará en lo dispuesto en la ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras 
de combustibles gaseosos del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, o la 
normativa que la sustituya.
7.  Los equipos de llama directa para refrigeración por absorción, así como los 
equipos de cogeneración, que utilicen combustibles gaseosos, siempre que su 
potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW, deberán instalarse en salas de 
máquinas o integrarse como equipos autónomos de conformidad con los requisitos 
recogidos en la norma UNE 60601.»
Cincuenta y nueve.  Se modifica el apartado 1 de la IT 1.3.4.2.5 que queda redactado 
del siguiente modo:
«1.  Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la 
válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. El valor de la presión de 
tarado, mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación y menor 
que la de prueba, vendrá determinado por la norma específica del producto. Su 
descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible. En el caso de circuitos 
cerrados de generación solar térmica, la descarga estará conducida al depósito de 
llenado de la instalación para garantizar la recuperación del fluido caloportador, en 
caso de ser técnicamente viable.»
Sesenta.  Se modifica el apartado 1 de la IT 1.3.4.2.6 que queda redactado del 
siguiente modo:
«1.  Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido 
a la variación de la temperatura del fluido que contiene se deben compensar con el 
fin de evitar roturas. En el caso de instalaciones solares se debe tener en cuenta en 
el diseño de los compensadores de dilatación, y en el diseño del circuito, que las 
temperaturas del fluido pueden presentar grandes oscilaciones.» s
Sesenta y uno.  Se modifica la IT 1.3.4.2.11 que queda redactada del siguiente modo: w.b
«AIlT f i1n. 3d.e4 .2p.r1e1v eTnrairt alomsi efentnoó dmeel naogsu ad.e corrosión e incrustación calcárea en las
instalaciones son válidos los criterios indicados en las normas UNE-EN 12502,
parte 3, y UNE 112076 IN, así como los indicados por los fabricantes de los equipos.
Asimismo, aquellas calderas afectadas por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias deberán cumplir lo dispuesto en la ITC-EP 1 
o normativa que la sustituya.»
Sesenta y dos.  Se modifica la IT 3.1 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 3.1  Generalidades.
Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las 
instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su 
vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, 
la durabilidad y la protección del medio ambiente y evitando las emisiones a la 
atmósfera, así como las exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica 
de la instalación final realizada.»
Sesenta y tres.  Se modifica la IT 3.3 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 3.3  Programa de mantenimiento preventivo.
1.  Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones 
y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo 
establecido en el «Manual de uso y mantenimiento» cuando este exista. Las 
periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del edificio, 
el tipo de aparatos y la potencia nominal:
Tabla 3.1  Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad
Usos
Equipos y potencias útiles nominales (Pn)
Viviendas Restantes usos
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW. 5 años. 2 años.
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW. 2 años. Anual.
Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW. 2 años. Anual.
Resto instalaciones calefacción Pn ≥70 kW. Anual. Anual.
Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW. 4 años. 2 años.
Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW. 2 años. Anual.
Bomba de calor para agua caliente sanitaria Pn ≤ 12 kW. 4 años. 2 años.
Bomba de calor para agua caliente sanitaria 12 kW < Pn ≤ 70 kW. 2 años. Anual.
Instalaciones de potencia superior a 70 kW. Mensual. Mensual.
Instalaciones solares térmicas Pn≤14 kW. Anual. Anual.
Instalaciones solares térmicas Pn>14 kW. Semestral. Semestral.
En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota 
en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que estén  e.
garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética. w.
En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes  72ww
de loPsa reaq uinipsotasl.aciones de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW cuando no
eacxuisetard o‘’ Mcoann ueal lc rditee ruios op roy femsaionntaeln dime ielan etom’’ plraess ain mstaanlatecnioendeosra s. eA  mtítualnot eonridernátna tidveo   BOE-A-cable e
en la Tabla 3.2 se indican las operaciones de mantenimiento preventivo, las 
periodicidades corresponden a las indicadas en la tabla 3.1, las instalaciones de 
biomasa se adecuarán a las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3.
Tabla 3.2  Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.
a)  Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria.
1.  Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: Pn ≤ 24,4 kW.
2.  Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: 24,4 kW < Pn 
≤ 70 kW.
3.  Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas.
4.  Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea.
5.  Limpieza, si procede, del quemador de la caldera.
6.  Revisión del vaso de expansión.
7.  Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.
8.  Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.
9.  Comprobación de niveles de agua en circuitos.
10.  Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
11.  Revisión y limpieza de filtros de agua.
12.  Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria (limpieza 
de depósitos, purga, etc.).
13.  Revisión del estado del aislamiento térmico, especialmente en las 
instalaciones ubicadas a la intemperie.
14.  Revisión del sistema de control automático.
15.  Revisión del estado de los captadores solares (limpieza, estado de 
cristales, juntas, absorbedor, carcasa y conexiones) y estructura y apoyos.
16.  Adopción de medidas contra sobrecalentamiento (tapado, vaciado de 
captadores, etc.).
17.  Purgado del campo de captación
18.  Verificación del estado de la mezcla anticongelante (PH, grado de 
protección antihelada, etc.) y actuación del sistema de llenado.
19.  Revisión del estado del sistema de intercambio (limpieza, etc.)
20.  En caso de tratarse de un calentador atmosférico, comprobar que se 
cumplen los requisitos de ventilación exigidos en la norma UNE 60670-6:2014.
b)  Instalación de climatización.
1.  Limpieza de los evaporadores. Limpieza de los condensadores.
2.  Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración.
3.  Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en 
equipos frigoríficos.
4.  Revisión y limpieza de filtros de aire.
5.  Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.
6.  Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor.
7.  Revisión de unidades terminales agua-aire.
8.  Revisión de unidades terminales de distribución de aire.
9.  Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.
10.  Revisión de equipos autónomos.
Para instalaciones de potencia útil nominal mayor de 70 kW cuando no exista  bo
«Manual de uso y mantenimiento» la empresa mantenedora contratada elaborará  72ww
uonp e‘‘rMacainounael sd ee nu sloo sy  mdiafenrteenntimesie cnotom’’ pqounee enntetrse gdaerá  laasl  tiitnuslatar ldaec iloan ienss taslearcáiónn .p Laaras 
instalaciones de potencia útil mayor de 70 kW las indicadas en la tabla 3.3.
2.  Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de 
mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la 
actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas 
de la instalación, además de las obligaciones establecidas en la normativa que 
regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de 
edificios.
Tabla 3.3  Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.
1.  Limpieza de los evaporadores: t.
2.  Limpieza de los condensadores: t.
3.  Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración: 2 t.
4.  Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos 
frigoríficos: m.
5.  Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas: 2 t.
6.  Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea: 2 t.
7.  Limpieza del quemador de la caldera: m.
8.  Revisión del vaso de expansión: m.
9.  Revisión de los sistemas de tratamiento de agua: m.
10.  Comprobación de material refractario: 2 t.
11.  Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.
12.  Revisión general de calderas de gas: t.
13.  Revisión general de calderas de gasóleo: t.
14.  Comprobación de niveles de agua en circuitos: m.
15.  Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías: t.
16.  Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación: 2 t.
17.  Comprobación de tarado de elementos de seguridad: m.
18.  Revisión y limpieza de filtros de agua: 2 t.
19.  Revisión y limpieza de filtros de aire: m.
20.  Revisión de baterías de intercambio térmico: t.
21.  Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo: m.
22.  Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor: 2 t.
23.  Revisión de unidades terminales agua-aire: 2 t.
24.  Revisión de unidades terminales de distribución de aire: 2 t.
25.  Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire: t.
26.  Revisión de equipos autónomos: 2 t.
27.  Revisión de bombas y ventiladores: m.
28.  Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria: m.
29.  Revisión del estado del aislamiento térmico, especialmente en las 
instalaciones ubicadas a la intemperie: t.
30.  Revisión del sistema de control automático: 2 t.
31.  Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido: S*.
32.  Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible 
sólido: 2 t.
33.  Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido: m.
34.  Control visual de la caldera de biomasa: S*.
35.  Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y 
conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa: m. s
36.  Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa: m. oe.
37.  Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012: t. w.
junta33s98,..   abRRsoeervvbiisseiidóóonnr  d,d ceeal  learcs cataasldaido ya d dce oa nlmoesbx ciieoannptetaasld )s oyer geeússnt rs ucocrlaittuererraiso  y(sl  iadmpepo liyaeo znsao:,  r2em sta tya U dSoN* Ede 1 c7r1is3t3a0le: st,.  2021-4572n https://ww
40.  Adopción de medidas contra sobrecalentamiento (tapado, vaciado de
captadores, etc.): 2 t Bc
41.  Purgado del campo de captación: 2 t
42.  Verificación del estado de la mezcla anticongelante (PH, grado de protección 
antihelada, etc.). y actuación del sistema de llenado: t.
43.  Revisión del estado del sistema de intercambio (limpieza, etc.): t.
S: Una vez cada semana.
S*: Estas operaciones podrán realizarse por el propio usuario, con el 
asesoramiento previo del mantenedor.
m: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.
t: Una vez por temporada (año).
2 t: Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad 
del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre 
ambas.»
Sesenta y cuatro.  Se modifica la IT 3.4.2 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 3.4.2  Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío.
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del 
rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica 
nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades de la tabla 3.3.
Tabla 3.3  Medidas de generadores de frío y su periodicidad
Periodicidad
Medidas de generadores de frío
70kW < P≤1.000kW P>1.000kW
 1.  Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador. 3 m m
 2.  Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador. 3 m m
 3.  Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua. 3 m m
 4.  Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua. 3 m m
 5.  Temperatura y presión de evaporación. 3 m m
 6.  Temperatura y presión de condensación. 3 m m
 7.  Potencia eléctrica absorbida. 3 m m
 8.  Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima. 3 m m
 9.  EER instantáneo. 3 m m
10.  Caudal de agua en el evaporador. 3 m m
11.  Caudal de agua en el condensador. 3 m m
m: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada;
3 m: Cada tres meses; la primera al inicio de la temporada.»
Sesenta y cinco.  Se modifica la IT 3.4.3 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 3.4.3  Instalaciones de energía renovable.
En las instalaciones de energía renovable destinadas a dar cumplimiento con lo  e.
establecido en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación que dispongan de  w.
los sistemas de medición de la energía suministrada establecidos en la IT 1.2.4.4, se  72ww
rneeacleizsaidráa duens  seengeurigméieticnatos  ppearriaó dcicliom adteizl acro lnassu mpisoc dinea sa gcuuab iceartlaiesn tye  dsea nlait acroian tyri bduec ilóans 
rveenriofivcaacbilóen,  dmeild cieunmdpoli my ierengtois dtrea lnad eox ilgoesn vcaial oqruees .f igUunraa  evne zla  asle accñioó ns He Er e4a dliezal Cráó duingao   BOE-A-cable e
Técnico de la Edificación.»
Sesenta y seis.  Se modifica la IT 3.4.4 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 3.4.4  Asesoramiento energético.
1.  La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o 
modificaciones de la instalación, así como en su uso y funcionamiento que redunden 
en una mayor eficiencia energética, y sobre el remplazo de las calderas de 
combustibles fósiles existentes en su caso por alternativas como la utilización de 
energías renovables y el aprovechamiento de energías residuales.
2.  Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la 
empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo y de la 
energía aportada por la instalación térmica con el mayor nivel de desagregación 
posible por uso (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria), así como del 
consumo de agua en función de los dispositivos de medida disponibles, con el fin de 
poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. 
Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años y deberá 
entregarse al propietario del edificio e incorporarse al ‘‘Libro del Edificio’’.
Dicha información dispondrá del contenido mínimo necesario que permita a 
terceros un análisis de la aplicación de sistemas alternativos más sostenibles que 
sean viables técnica, medioambiental y económicamente, en función del clima y de 
las características específicas del edificio y su entorno incluidos aquellos 
enumerados en el apartado 6 de la IT 1.2.3. Además, esta información deberá 
entregarse al propietario del edificio e incorporarse al ‘‘Libro del Edificio’’.»
Sesenta y siete.  Se añade una nueva IT 3.4.5 redactada del siguiente modo:
«IT 3.4.5  Información sobre el consumo.
La evolución del consumo de energía registrada según el apartado 2 de la 
IT 3.4.4, será puesta a disposición de los usuarios y titulares del edificio con una 
periodicidad anual e incluirá el consumo de la energía registrada en los últimos 5 
años. Dicha información estará disponible en un sitio visible y frecuentado por las 
personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso. La 
publicidad de esta información será obligatoria en los recintos destinados a los 
usos indicados en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1.2, cuya superficie sea superior 
a 1.000 m2.»
Sesenta y ocho.  Se añade el apartado 3 en la IT 3.5 redactada del siguiente modo:
«3.  Queda prohibido el acceso al interior de los silos de biomasa sólida a 
personal no formado adecuadamente en prevención de riesgos laborales para 
realizar trabajos en espacios confinados y no autorizado por el titular de la instalación 
y así se señalizará de forma claramente visible en los accesos.
Se aplicará el procedimiento de trabajo, determinado conforme al resultado de 
la evaluación de riesgos laborales. Este incluirá, como mínimo los siguientes 
aspectos: acceso al interior del silo; ventilación requerida; verificación de la calidad 
del aire (detector CO y analizador de O ) antes y durante las operaciones en su 
2
interior; vigilancia y control de las operaciones que deberá prever la presencia de 
recursos preventivos en el exterior; los Equipos de Protección Individual (EPI) 
requeridos y el sistema de comunicación permanente con el exterior. Asimismo, se  es
establecerán las medidas de emergencia que incluyan los medios materiales y  o
Sehtsrueamnbtaaajo nyso  nseu nne eevcel ei.n steaSrrieioo rsm  dopeda lirofaics a es lie lorl estís.t»uclaot ed ey  lae vITa c3u.8a.c3ió qnu ed eqlu peedras odnela sl iqguuiee nretea mlicoed olo:s  2021-4572n https://www.
«IT 3.8.3  Información sobre temperatura y humedad.»
Setenta.  Se modifica la IT 4.2 que queda redactada del siguiente modo:
«IT 4.2  Inspecciones periódicas de eficiencia energética.
IT 4.2.1  Inspecciones de los sistemas de calefacción, ventilación y agua 
caliente sanitaria.
1.  Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción, las 
instalaciones combinadas de calefacción y ventilación y agua caliente sanitaria que 
cuenten con generadores de calor de potencia útil nominal mayor que 70 kW, 
excluyendo los sistemas destinados únicamente a la producción de agua caliente 
sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil nominal.
La evaluación de la potencia se realizará teniendo en consideración la suma de 
las potencias de generación de calefacción.
2.  La inspección incluirá una evaluación del rendimiento y del dimensionado 
del generador de calor en comparación con los requisitos de calefacción del edificio 
y teniendo en cuenta, cuando proceda, las capacidades de la instalación de 
calefacción, o de las instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, para 
optimizar su eficiencia en condiciones de funcionamiento habituales o medias.
3.  La inspección del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria se 
realizará sobre las partes accesibles del mismo. Será válido a efectos de 
cumplimiento de esta obligación la inspección realizada conforme a la norma 
UNE-EN 15378-1. Esta inspección comprenderá:
a)  Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de 
calor en comparación con la demanda térmica a satisfacer por la instalación.
En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el rendimiento a 
potencia útil nominal tendrá un valor no inferior al 80 por ciento.
Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de calor no 
tendrá que repetirse la misma a no ser que se haya realizado algún cambio en el 
sistema o demanda térmica del edificio.
b)  Bombas de circulación.
c)  Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
d)  Emisores.
e)  Sistema de regulación y control.
f)  Sistema de evacuación de gases de la combustión.
g)  Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la caldera, de que 
el combustible es el establecido para su combustión por el quemador y, en el caso 
de biocombustibles sólidos recogidos en las normas UNE-EN ISO 17225, 
UNE 164003 y UNE 164004, que se corresponden con los establecidos por el 
fabricante del generador de calor.
h)  Instalación de energías renovables, sistemas de aprovechamiento de 
energía residual y cogeneración, en caso de existir, y su aportación en la producción 
de agua caliente sanitaria y calefacción, y la contribución renovable mínima en la 
producción de agua caliente sanitaria.
i)  Para instalación de potencia útil nominal superior que 70 kW, verificación de 
los resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT.3.4, 
para verificar su realización y la evolución de los resultados.
j)  Verificación y contraste de la información puesta a disposición del público  s
establecida en la IT 3.4.5 de información sobre consumo y en la IT 3.8.3 de  oe.
información sobre temperatura y humedad. w.
Dich4o.  inTfroarsm lea  irnecalluiziraác ieóln  rdees ullata idnosp deec cliaó ni nssep eecmciitóirná  ruena liinzfaodrma ed ed ec oinnsfpoermccidióand. 
creonnt aITbi l4id.a2d.1 l ay  eITfic 4ie.n2c.2ia,  aesníe rcgoémtioca r edceo lma einnsdtaalcaicoinóens i npsapreac mcioenjoardaar .en términos de
El informe de inspección será entregado al propietario o arrendatario del edificio.
Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia 
energética de la instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable 
disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los componentes 
pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido por la legislación aplicable.
Si el sistema de climatización es común para la generación de frío y de calor, 
como el caso de una bomba de calor, la inspección se realizará según la IT 4.2.2.
IT 4.2.2  Inspección de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado 
y ventilación.
1.  Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de aire acondicionado y 
las instalaciones combinadas de aire acondicionado y ventilación que cuenten con 
generadores de frío de potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW.
La evaluación de la potencia se realizará teniendo en consideración la suma de 
las potencias de generación de aire acondicionado.
2.  La inspección incluirá una evaluación del rendimiento y del dimensionado 
del generador de frío en comparación con los requisitos de refrigeración del edificio 
y teniendo en cuenta, cuando proceda, las capacidades de la instalación de 
refrigeración, o de las instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación, para 
optimizar su eficiencia en condiciones de funcionamiento habituales o medias.
3.  La inspección de las instalaciones de aire acondicionado se realizará sobre 
las partes accesibles del mismo. Será válido a efectos de cumplimiento de esta 
obligación la inspección realizada conforme a la norma UNE EN 16798-17. Esta 
inspección comprenderá:
a)  Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de frío 
en comparación con la demanda de refrigeración a satisfacer por la instalación.
En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el Coeficiente de 
Eficiencia Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2.
Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de frío no 
tendrá que repetirse la misma a no ser que se haya realizado algún cambio en el 
sistema de refrigeración o en la demanda de refrigeración del edificio.
b)  Bombas de circulación.
c)  Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
d)  Emisores.
e)  Sistema de regulación y control.
f)  Ventiladores.
g)  Sistemas de distribución de aire.
h)  Instalación de energía renovable, sistemas de aprovechamiento de energía 
residual o cogeneración caso de existir, que comprenderá la evaluación de la 
contribución de las mismas al sistema de refrigeración.
i)  Para instalación de potencia útil nominal superior a 70 kW, verificación de los 
resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT 3.4 para 
verificar su realización y la evolución de los resultados.
j)  Verificación y contraste de la información puesta a disposición del público 
establecida en la IT 3.4.5 de información sobre consumo y en la IT 3.8.3 de 
información sobre temperatura y humedad.
4.  Tras la realización de la inspección se emitirá un informe de inspección.  s
Dicho informe incluirá el resultado de la inspección realizada de conformidad  oe.
con IT 4.2.1 y IT 4.2.2, así como recomendaciones para mejorar en términos de  w.
rentELaabl siinli dfroaerdcmo leam  deeefni cdiniaescnpicoeinacce eisón nes resge éprátoic dearn ádtnree  gblaaa dsinoas rat ael lpnar couiópnniae  itnacsroipome opc acairroarnecanióddnaa .tdaeri ola d eelf iecdieifniccioia.  2021-4572n https://ww
energética de la instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable
disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los componentes  Bc
pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido por la legislación aplicable.
IT 4.2.3  Inspección de la instalación térmica completa.
Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de 
antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la 
instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 70 kW, se 
realizará una inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá, como 
mínimo, las siguientes actuaciones:
a)  Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia 
energética regulada en la IT.1 de este RITE;
b)  Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se 
establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación del 
cumplimiento y la adecuación del «Manual de Uso y Mantenimiento» a la instalación 
existente;
c)  Elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, 
proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su eficiencia 
energética y contemplar la incorporación de energía renovable. Las medidas 
técnicas estarán justificadas en base a su rentabilidad energética, medioambiental 
y económica.
IT 4.2.4  Expertos independientes.
La inspección de las instalaciones de calefacción, de aire acondicionado y de 
ventilación se realizará de manera independiente por expertos cualificados o 
acreditados, tanto si actúan como autónomos como si están contratados por 
entidades públicas o empresas privadas.
Los expertos serán acreditados teniendo en cuenta su competencia.
El órgano competente de la comunidad autónoma pondrá a disposición del 
público información sobre los programas de formación y acreditación. El órgano 
competente de la comunidad autónoma velará por que se pongan a disposición del 
público registros actualizados periódicamente de expertos cualificados o acreditados 
o de empresas acreditadas que ofrezcan los servicios de expertos de ese tipo.
IT 4.2.5  Sistema de control independiente.
1.  El  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  garantizará  el 
establecimiento de sistemas de control independientes de los informes de inspección 
de las instalaciones térmicas.
2.  El órgano competente de la comunidad autónoma podrá delegar la 
responsabilidad de la ejecución de los sistemas de control independiente. Esta 
delegación ha de garantizar que los sistemas de control independiente se están 
aplicando conforme a lo dispuesto en el apartado 4.
3.  El órgano competente de la comunidad autónoma pondrá a disposición de 
las autoridades o entidades competentes los informes de inspección mencionados 
en el apartado 1.
4.  El órgano competente de la comunidad autónoma o la entidad en la que 
aquel hubiera delegado la responsabilidad de ejecución de los sistemas de control 
independiente de los informes de inspección harán una selección al azar de al 
menos un porcentaje significativo del total de informes de inspección emitidos 
anualmente y los someterán a verificación.» e
Setenta y uno.  Se modifica la IT 4.3 que queda redactada del siguiente modo: 72www.
«IT 4.3  Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética.
ventIiTla c4i.ó3n. 1y  aPgueari ocdailcieidnated s daen itlaarsia i.nspecciones de los sistemas de calefacción,
La inspección de eficiencia energética que viene obligada por la IT 4.2.1 se 
realizará cada 4 años.
IT 4.3.2  Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado 
y ventilación.
La inspección de eficiencia energética que viene obligada por la IT 4.2.2 se 
realizará cada 4 años.
IT 4.3.3  Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa.
1.  La inspección de la instalación térmica completa, a la que viene obligada 
por la IT 4.2.3 se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o 
frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad.
2.  La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince 
años.
IT 4.3.4  Exenciones de inspección.
Las instalaciones técnicas de los edificios cubiertas explícitamente por un 
criterio de rendimiento energético o por un acuerdo contractual que especifique un 
nivel acordado de mejora de la eficiencia energética, como los contratos de 
rendimiento energético, definido según el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, 
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente 
a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, o que funcionan 
como un servicio u operador de red y, por tanto, están sometidas a medidas de 
seguimiento del rendimiento por parte del sistema, quedarán exentas del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.
Los edificios no residenciales que cuenten con un sistema de automatización y 
control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5, así 
como los edificios residenciales que cuenten con un sistema de automatización y 
control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5, 
quedarán exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en la IT 4.2.1, 
IT 4.2.2 y IT 4.2.3.»
Setenta y dos.  Se modifican y se añaden las siguientes definiciones en el Apéndice 1, 
que quedan redactadas del siguiente modo:
«Aparato de calefacción local: un dispositivo de calefacción que emite calor por 
transferencia directa o en combinación con la transferencia de calor a un fluido a fin 
de alcanzar y mantener un nivel térmico adecuado para el ser humano en el espacio 
cerrado en el que el producto está situado, eventualmente combinado con la 
producción de calor para otros espacios, y equipado con uno o más generadores de 
calor que convierten directamente la electricidad o combustibles gaseosos o líquidos 
en calor por medio del uso del efecto de Joule o la combustión de combustibles, 
respectivamente.
Aparato de calefacción local de combustible sólido: un aparato de calefacción 
local abierto por su parte frontal, un aparato de calefacción local cerrado en su parte 
frontal o una cocina que utilicen combustible sólido
Biomasa: la fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de 
origen biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de  e.
origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas,  w.b
incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los  72ww
residBuiooms,a isnac luleidñooss alo: sla r ebsioidmuaossa i npdruoscterdiaelenste y d me uánribcoipleasle, sa rdbeu ostroigse yn  mbiaotlóags,ic ion.cluida
lpae lmleatsd,e lara m eand etrroan ccoom, lpar immaiddae rean  dfoersmbaa sdtea dbar,iq luae mtaasd ye eral  sceormrínp.rimida en forma de
Biomasa no leñosa: la biomasa distinta de la leñosa, incluida la paja, el 
miscanthus, la caña, las pepitas, el grano, los huesos de aceituna, el orujillo y las 
cáscaras de frutos secos.
Edificio: construcción techada con paredes en la que se emplea energía para 
acondicionar el ambiente interior.
Edificios o locales de pública concurrencia: son aquellos donde se reúnen 
personas para desarrollar actividades de carácter público o privado, en los que los 
ocupantes tienen libertad para abandonarlos en cualquier momento. Ejemplo: 
teatros, cines, auditorios, estaciones de transporte, pabellones deportivos, centros 
de enseñanza universitaria, aeropuertos, locales para el culto, salas de fiestas, 
discotecas, salas de espectáculos y actividades recreativas, salas de exposiciones, 
bibliotecas, museos y similares.
Empresa comercializadora: en su ámbito, aquella empresa definida como tal en 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, o en la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Empresa distribuidora: persona jurídica que ostenta la titularidad de una red de 
distribución de energía.
Energía ambiente: la energía térmica presente de manera natural y la energía 
acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente 
(excluido el aire de salida) o en las aguas superficiales o residuales.
Energía geotérmica: la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie 
de la tierra sólida.
Energía procedente de fuentes renovables o energía renovable: la energía 
procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar 
(solar térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía 
mareomotriz, energía undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía 
hidráulica y energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases de plantas 
de depuración, y biogás.
Energía residual: energía inevitable generada como subproducto de un proceso 
principal.
Espacio interior: a efectos de la obligación de la autorregulación de temperaturas, 
debe entenderse como una parte o una división de un edificio confinado por paredes, 
suelo y techo, como por ejemplo una habitación.
Generador de calor: la parte de una instalación de calefacción que genera calor 
útil mediante uno o varios de los siguientes procesos:
a)  La combustión de combustibles en, por ejemplo, una caldera.
b)  El efecto Joule en los elementos calefactores de un sistema de calefacción 
por resistencia eléctrica.
c)  La captura de calor del aire ambiente, del aire extraído de un sistema de 
ventilación o del agua o de la tierra utilizando una bomba de calor.
Generador de calor mediante energía solar: la parte de una instalación térmica 
que genera calor útil mediante el aprovechamiento de la radiación solar.
Instalación de calefacción: combinación de elementos necesarios para 
proporcionar un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual se incrementa 
la temperatura.
Instalación técnica del edificio: equipos técnicos destinados a calefacción y 
refrigeración de espacios, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación integrada,  s
automatización y control de edificios, generación de electricidad in situ, o una  o
combinación de los mismos, incluidas las instalaciones que utilicen energía  w.
piinlursomtcaienladacecióinóntne  t iédnceten gifcuraae dndatee los e  prdeoifnri colaivo ap eboslsetiábs ,lce do gene founrnem raeacddiióafin cp iodo ero  ue dnleaec  tiurnincsaitda aluadnc iiidónan sd itt éudr.em iecsat,e p. oUrn laa   2021-4572n https://ww
Instalación térmica: Se considera instalación térmica la instalación fija de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinada a atender la demanda
de bienestar térmico e higiene de las personas, o la instalación destinada a la 
producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes 
urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.
Sistema de automatización y control de edificios: sistema que incluya todos los 
productos, programas informáticos y servicios de ingeniería que puedan apoyar el 
funcionamiento eficiente energéticamente, económico y seguro de las instalaciones 
técnicas del edificio mediante controles automatizados y facilitando su gestión 
manual de dichas instalaciones técnicas del edificio.
Zona de calefacción o refrigeración: a efectos de la obligación de la 
autorregulación de temperaturas, debe entenderse como una zona de un edificio o 
de una unidad de este, ubicada en una sola planta, con parámetros térmicos 
homogéneos y necesidades de regulación de temperatura parecidas.»
Setenta y tres.  Se modifica el apéndice 2, que queda redactado del siguiente modo:
«APÉNDICE 2
Normas de referencia
Se incluyen en este apéndice, por razones prácticas y para facilitar su actualización 
periódica, el conjunto de las normas a las que se hace referencia en las IT.
Norma Número Parte Año Título
Válvulas termostáticas para radiadores. Requisitos y métodos 
UNE-EN 215 2007
de ensayo.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
UNE-EN 378 2001
seguridad y medioambientales.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
UNE-EN 378 1 2017 seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, 
definiciones clasificación y criterios de elección.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
UNE-EN 378 2 2017 seguridad y medioambientales. Parte 2: Diseño, fabricación, 
ensayos, marcado y documentación.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
UNE-EN 378 3 2017 seguridad y medioambientales. Parte 3: Instalación «in situ» y 
protección de las personas.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
UNE-EN 378 4 2017 seguridad y medioambientales. Parte 4: Operación, 
mantenimiento recuperación y recuperación.
Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos 
UNE-EN 1751 2014
aerodinámicos de compuertas y válvulas.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 
UNE-EN 1856 1 2010
Chimeneas modulares.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: 
UNE-EN 1856 2 2010
Conductos interiores y conductos de unión metálicos.
Ergonomía del ambiento térmico. Determinación analítica de  e.e
interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los  bo
UNE-EN ISO 7730 2006 w.
í(VnISednOicti el7as7c P3ió0Mn: 2Vd0 ey0  e5Pd)P.ifDic iyo slo. sC cornitdeuricotso sd.e R beieqnueissittoasr  tréerlmatiicvoo slo ac alol s  2021-4572n https://ww
UNE-EN 12097 2007 csoismtepmoanse ndtee sc odnedsuticntaodso.s a facilitar el mantenimiento de
Norma Número Parte Año Título
Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
UNE-EN 12237 2003
conductos circulares de chapa metálica.
Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 
UNE-EN ISO 12241 2010
instalaciones industriales. Método de cálculo.
Protección da materiales metálicos contra la corrosión. 
Recomendaciones para la evaluación del riesgo de corrosión 
UNE-EN 12502 3 2005 en sistemas de distribución y almacenamiento de agua. 
Parte 3: Factores que influyen para materiales férreos 
galvanizados en caliente.
Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos 
UNE-EN 12599 2014 de medición para la recepción de los sistemas de ventilación 
y de climatización instalados.
Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo 
de la carga térmica de diseño. Parte 3: Carga térmica de los 
UNE-EN 12831 3 2019
sistemas de agua caliente sanitaria y caracterización de la 
demanda.
Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 
UNE-EN 13053 2007+A1 2012 Clasificación y rendimientos de unidades, componentes y 
secciones.
Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos 
UNE-EN 13180 2003
mecánicos para conductos flexibles.
Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y de fluidos 
UNE-EN 13384 1 2016 dinámicos. Parte 1: Chimeneas que prestan servicio a un 
único aparato de calefacción.
Chimeneas. Métodos de cálculo térmico y fluido-dinámico. 
UNE-EN 13384 2 2016 Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a un único aparato 
de calefacción.
Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 
UNE-EN 13403 2003
conductos de planchas de material aislante.
Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que 
UNE-EN 13410 2002 utilizan combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de 
los locales para uso no doméstico.
Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de 
UNE-EN 13779 2008 prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento 
de recintos.
Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en 
UNE-EN 14336 2005
servicio de sistemas de calefacción por agua.
Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la 
UNE-EN 15232 1 2018
automatización, el control y la gestión de los edificios.
Eficiencia energética de los edificios. Sistemas de calefacción y 
UNE-EN 15378 1 2018 agua caliente sanitaria en los edificios. Parte 1: inspección de 
calderas y sistemas de calefacción y de agua caliente sanitaria.
Sistemas de automatización y control de edificios (BACS).  oe.
UNE-EN ISO 16484 3 2006 b
Parte 3: Funciones (ISO 16484-3:2005). w.
PNE-EN 16798 1 2015 Eeceodnfiniecfisircegiidnoéecstiri.caa aP re  apdnraeeter reag 1d ée:it fliPi ccdaaiiosr sdáe emñin oelco tylsru o yleased  endifvdeicaol iloa ulasma. c cbViaióeelninnd ttdaeileda i  ncldaitóee enlr ifa oidcirrei eea  ln oincsti ear ior,  OE-A-2021-45able en https://
condiciones térmicas, iluminación y ruido. Módulo 1-6. Bc
Norma Número Parte Año Título
Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los 
edificios. Parte 3: Para edificios no residenciales. Requisitos 
UNE EN 16798 3 2018
de eficiencia para los sistemas de ventilación y climatización 
(Módulos M5-1, M5-4)
Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los 
UNE-EN 16798 17 2018 edificios. Parte 17: Directrices para la inspección de los 
sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire.
Filtros de aire utilizados en ventilación general. Parte 1: 
Especificaciones técnicas, requisitos y clasificación según 
UNE-EN ISO 16890 1 2017
eficiencia basado en la materia particulada (PM). (ISO 
16890-1:2016).
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
UNE-EN ISO 17225 2014
combustibles
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
UNE-EN 50102 1996 materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
UNE-EN 50102 A1 1999 materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
UNE-EN 50102 A1/CORR 2002 materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
UNE-EN 50102 CORR 2002 materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK).
Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 
UNE-EN 50194 1 2011 en locales domésticos. Parte 1: Métodos de ensayo y 
requisitos de funcionamiento.
Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 
en locales domésticos. Parte 2: Aparatos eléctricos de 
UNE-EN 50194 2 2019 funcionamiento continúo en instalaciones fijas de vehículos 
recreativos y emplazamientos similares. Métodos de ensayo 
adicionales y requisitos de funcionamiento.
Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles 
UNE 50244 2018 en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y 
mantenimiento.
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2-1: Métodos 
normalizados para la determinación de las pérdidas y del 
UNE-EN 60034 2-1 2014
rendimiento a partir de ensayos (excepto las máquinas para 
vehículos de tracción).
Grados de protección proporcionados por las envolventes 
UNE-EN 60529 A1, A2 2018
(Código IP).
Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de  e.e
UNE 60601 2013 calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles  b
gaseosos. 72ww
Imnástxaimlaaci odnee osp reercaecpiótonr a(Ms OdeP )g iansfe sruiomr ion iisgturaadl aas 5 a b uanreas p. rPeasrióten 
UNE 60670 6 2014 6lo:s R perqoudiuscittooss  ddee  clao ncfoigmubraucsitóiónn,  veenn ltoilsa cloiócna lye se vdaecsutiancaidóons d ae 
contener los aparatos a gas.
Norma Número Parte Año Título
UNE 100012 2005 Higienización de sistemas de climatización.
Prevención y control de la proliferación y diseminación de 
UNE 100030 2017
Legionella en instalaciones
UNE 100100 2000 Climatización. Código de colores.
UNE 100151 2004 Climatización. Ensayos de estanquidad de redes de tuberías.
UNE 100155 2004 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión.
Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares, 
UNE 123001 2012
metálicas y de plástico.
UNE 123003 2011 Cálculo, diseño e instalación de chimeneas autoportantes.
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
UNE 164003 2014
biocombustibles. Huesos de aceituna.
Biocombustibles sólidos. Especificaciones y clases de 
UNE 164004 2014
biocombustibles. Cáscaras de frutos.
2008, 2010, 
UNE 171330 Calidad ambiental en interiores.
2014
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura 
UNE-CEN/TR 12108 IN 2015
de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano.
Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
UNE-EN 12237 ERRATUM 2007
conductos circulares de chapa metálica.
Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que 
UNE-EN 13410 ERRATUM 2011 utilizan combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de 
los locales para uso no doméstico.
Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que 
UNE-CEN/TR 1749 IN 2014 utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación 
de los productos de la combustión (tipos).
Ventilación de edificios. Criterios de diseño para el ambiente 
UNE-CR 1752 IN 2008
interior.»
Setenta y cuatro.  Se modifica el Apartado 4 del Apéndice 3.1, que queda redactado 
del siguiente modo:
«4.  Utilización de las energías renovables en las instalaciones térmicas.
Aprovechamiento de la energía solar térmica para calefacción, refrigeración y 
producción de agua caliente sanitaria. Conceptos básicos de radiación y posición 
solar. Calderas y aparatos de calefacción local de biomasa. Sistemas geotérmicos 
superficiales.  Bombas  de  calor  de  pequeña  escala.  Dimensionamiento  y 
acoplamiento con otras instalaciones térmicas.
En cualquier caso, se deben impartir los temas enunciados en el anexo IV de la  e.e
Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, o aquella que la sustituya.» b
Setenta y cinco.  Se elimina el Apéndice 3.3.
Disposición  adicional  primera.  Obligaciones  de  lectura  de  los  equipos  de 
contabilización de consumos de agua caliente sanitaria, información al consumidor y 
reparto de costes.
1.  Los sistemas de contabilización de consumos de agua caliente sanitaria instalados 
desde la entrada en vigor del presente real decreto, en el tramo de acometida, deberán 
disponer de un servicio de lectura remota que permita, cuando sea técnica y 
económicamente viable, la liquidación individual de los costes en base a dichos consumos.
La empresa instaladora, o en su caso, la empresa encargada del servicio de medición, 
reparto y contabilización, deberá informar de forma previa a la firma del contrato si las 
tecnologías utilizadas para los servicios de lectura de consumo permiten la posibilidad de 
un cambio en el proveedor de este servicio sin necesidad de incurrir en gastos adicionales. 
Esta información será facilitada por escrito en el presupuesto, la factura o el contrato.
Los sistemas de contabilización de consumos de agua caliente sanitaria ya instalados en 
la fecha de entrada en vigor del presente real decreto deberán permitir realizar lecturas 
remotas o ser sustituidos por otros sistemas que sí lo permitan, antes del 1 de enero de 2027.
Entretanto, la obligación de contabilización de consumos de agua caliente sanitaria 
podrá cumplirse mediante un sistema de auto lectura periódica por parte del usuario final, 
que comunicará la lectura de su contador. Solo si el usuario final no ha facilitado una 
lectura de contador para un intervalo de facturación determinado, que deberá ser al menos 
una vez cada dos meses, la facturación se basará en una estimación del consumo o en un 
cálculo a tanto alzado.
2.  La empresa instaladora, o en su caso, la empresa encargada del servicio de 
medición, reparto y contabilización proporcionará gratuitamente al usuario final, al menos 
una vez cada dos meses, la información sobre la lectura de los equipos de medida y la 
liquidación individual, incluyendo como opción que esta información y liquidación se 
ofrezcan, previo consentimiento expreso del consumidor, en formato electrónico. En caso 
de disponer de un servicio de lectura remota, esta información y liquidación se 
proporcionará, al menos, mensualmente. En todo caso, el usuario final deberá tener un 
acceso adecuado y gratuito a los datos de su consumo.
No obstante, la distribución de los costes ligados a la información sobre la liquidación 
del consumo individual de agua caliente sanitaria se realizará sin fines lucrativos. Los 
costes derivados de la atribución de esa tarea a un tercero, y que incluyen la medición, el 
reparto y la contabilización del consumo real individual en esos edificios, podrán 
repercutirse a los usuarios finales, siempre que tales costes sean razonables y asequibles 
conforme a los estándares de mercado.
Asimismo, la información referida en el párrafo anterior deberá estar disponible de 
forma telemática para el consumidor y ser actualizada en la medida en que los sistemas 
de contabilización lo permitan.
Adicionalmente, a fin de que los titulares de las instalaciones de agua caliente sanitaria 
puedan regular su propio consumo de energía, la facturación se llevará a cabo sobre la 
base del consumo real de agua caliente sanitaria, como mínimo, una vez al año.
3.  Se garantizará que con la liquidación individual se facilite gratuitamente información 
apropiada para que los consumidores reciban una relación completa de sus costes 
energéticos, con al menos el contenido recogido en el apartado 7.
4.  Los datos de consumo proporcionados por el sistema de contabilización 
individualizada servirán para determinar el coste variable que corresponde a cada unidad 
de consumo, el cual se completará con un coste fijo derivado del mantenimiento y las  s
pérdidas de la instalación. e.
La determinación del peso que deben tener los costes fijos y los variables en las  w.
liquidaciones individuales debe establecerse por los titulares de las instalaciones, tomando  72ww
en c5o.n siEdne realc icóans eol  dceri teqruioe  taélcgnuincoo  ddeel  lmosa ntitteunlaerdeosr  ddee  llaa sin isntsatlaalcaicóino ntéersm dicea .agua caliente
scaonmitoa rmiaí nniom hou, blaie mraa iynosrt arlaatdioo  duen  csoisntseummao d peo cro pnetarsboilnizaa,c dióen l ainsd civaidlcuualal dlea sse erán  deel p arpolciceascoió dne,   BOE-A-cable e
elaboración de las liquidaciones individuales.
6.  A efectos de facilitar la labor de verificación, así como el tratamiento estadístico de 
los datos registrados por los sistemas de contabilización de consumos individuales de 
agua caliente sanitaria previstos en este real decreto, el órgano competente de la 
comunidad autónoma podrá acceder vía remota a los mismos.
7.  Información mínima sobre la liquidación del consumo de agua caliente sanitaria
Los consumidores deben disponer en sus liquidaciones de consumo de agua caliente 
sanitaria de la siguiente información de manera clara y comprensible:
a)  Los precios reales actuales y el consumo real de la energía o el coste total de 
agua caliente sanitaria y las lecturas de los repartidores de costes de agua caliente 
sanitaria.
b)  Información sobre el mix de combustible utilizado y las emisiones anuales 
correspondientes de gases de efecto invernadero, incluidos los usuarios finales 
suministrados por agua caliente sanitaria urbana de más de 20 MW. Asimismo, una 
descripción de los diferentes impuestos, gravámenes y tarifas aplicadas.
c)  Comparaciones del consumo de energía actual del usuario final con su consumo 
del mismo período del año anterior, preferentemente en forma gráfica.
d)  La información de contacto de las organizaciones de clientes finales, las agencias 
de energía u organismos similares, incluidas sus direcciones electrónicas, donde se puede 
obtener información sobre las medidas disponibles de mejora de la eficiencia energética, 
los perfiles comparativos del usuario final y las especificaciones técnicas objetivas de los 
equipos que utilizan energía.
e)  Información relativa a servicios de atención al cliente, procedimientos de 
reclamación y mecanismos alternativos de resolución de litigios.
f)  La comparación con el consumo medio de agua caliente sanitaria del usuario final 
normal o de referencia de la misma categoría de usuarios. En el caso de las facturas 
electrónicas, dicha comparación puede proporcionarse de manera alternativa en línea e 
indicarse claramente en las facturas.
En caso de las liquidaciones no basadas en lecturas reales, estas deberán contener 
una explicación clara sobre cómo ha sido calculada dicha liquidación incluyendo, al menos, 
la información referida en los apartados d y e.
Disposición adicional segunda.  Verificación del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 23 de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, en cuanto al aumento de la cuota de energías renovables en el 
sector de la calefacción y la refrigeración.
A efectos de realizar una correcta contabilización de la potencia instalada de energías 
renovables para producción térmica y poder verificar el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 23 de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, con el fin de calcular la cuota de energías renovables en el sector de 
la calefacción y la refrigeración, las empresas instaladoras comunicarán electrónicamente 
al órgano competente de la comunidad autónoma la potencia térmica de las instalaciones 
renovables y de las redes de calefacción y refrigeración que abastezcan a los edificios, así 
como de la energía suministrada anualmente, la tecnología y su ubicación. Adicionalmente, 
esta información se utilizará para llevar a cabo la evaluación completa del potencial de uso 
de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE del  es
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que debe incluir un mapa  o
con la infraestructura de calefacción y refrigeración urbana ya existente y planificada. El  72ww
órTerracganabsniaocdi óacno  amE clpaoe lDóteginriecteacc  ydió een l  lRGae ectnooe mDraeulmn diodega rPdá ofailcíutoitc.óan oEmnear gréetmiciati ryá  Maninuaasl mdeeln tMei nlais tienrfioor mpaarcai ólna   OE-A-2021-45able en https://
Disposición adicional tercera.  Sistemas de automatización y control para edificios no 
residenciales existentes.
Salvo que sea técnica y económicamente inviable, los edificios no residenciales con 
una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, para instalaciones de 
refrigeración, para instalaciones combinadas de calefacción y ventilación o para 
instalaciones combinadas de calefacción y ventilación de más de 290 kW deberán estar 
equipados, a más tardar en 2025, con sistemas de automatización y control de edificios. 
Estos sistemas han de cumplir con las especificaciones reguladas en el apartado 1 de 
la IT 1.2.4.3.5 Sistemas de automatización y control de instalaciones.
La forma de justificar la posible inviabilidad técnica y económica se desarrollará como 
documento reconocido de acuerdo con el artículo 6 del RITE. Este será publicado en el 
registro general de documentos reconocidos del RITE, en la sede electrónica del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disposición adicional cuarta.  Evaluación de la eficiencia energética general de la 
instalación técnica.
A efectos del cumplimiento del apartado 5 del artículo 1 de la Directiva (UE) 2018/844 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifica el 
apartado 9 del artículo 8 de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, en la 
aplicación de medidas de eficiencia energética, aprovechamiento de energías residuales 
y utilización de energías renovables debe evaluarse la eficiencia energética general de la 
instalación técnica que se instale, sustituya o modifique, es decir, de la instalación térmica 
según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, de la iluminación 
integrada o de la generación de electricidad in situ.
Para aquellos casos en los que no sea preceptiva la evaluación de la eficiencia 
energética general de la instalación térmica de acuerdo con la IT 1.2.4.8 del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ni la evaluación de la eficiencia energética de 
la instalación de iluminación según lo establecido en la sección HE3 del Código Técnico 
de la Edificación, cuando se instale, se sustituya o se mejore una instalación técnica de un 
edificio, se evaluará la eficiencia energética global de la parte modificada, y, en su caso, 
de toda la instalación modificada.
Los resultados de dicha evaluación se documentarán y se facilitarán al propietario del 
edificio.
El régimen de inspecciones y sanciones aplicable al incumplimiento de esta evaluación, 
será el que aplique de acuerdo con la normativa específica de la instalación técnica que se 
instale, sustituya o modifique.
Disposición adicional quinta.  Referencias a los Ministerios competentes.
Las referencias al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los artículos 6, 7, 44, 46 
(apartado 3, subapartados i y ii, y apartado 4) y 47 y en la IT 1.2.2 deben entenderse 
realizadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las referencias al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los artículos 39 y 46 
(apartado 3, subapartado iii) deben entenderse realizadas al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.
Las referencias a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Fomento del artículo 46 deben entenderse realizadas a la Dirección General de Agenda  es
Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. o
Las referencias al Ministerio de Fomento de los artículos 6 (apartado 1), 31  72www.
(ddaeepb TaeLrr aatea nnrdsetoepfe no4rdr)et,een 4rscs5,ie a M ( raaeoplav aMliilrziitdnaaaiddsdaot e  ya5r iAl)o  Mgy de i4nen7i sdI nta(ead rUpuioasr btrprtaiaaanrd,aa oE .l a3n )eT rdrgaeínbase yinc iT óeunnr tiEsemcnodoleó drgseiecl a ar eryta íecliluz Rlaode 4ato7s , D aael pmMaoirntgaisrdátoefi rc3ioo,    OE-A-2021-45able en https://
y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La referencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del artículo 46 
debe entenderse realizada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La referencia al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad debe entenderse realizada a la Dirección General de Consumo del 
Ministerio de Consumo.
Disposición adicional sexta.  Edificios y proyectos a los que no se aplicará el reglamento.
No será de aplicación este real decreto a los edificios que a fecha de 1 de julio de 2021 
estén en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras o, en su 
caso, la autorización administrativa que les sea preceptiva, excepto en lo relativo a su 
reforma, mantenimiento, uso e inspección.
Disposición transitoria única.  Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los 
aparatos de calefacción local de combustible sólido.
Hasta la fecha de aplicación de los distintos reglamentos de diseño ecológico que 
apruebe la Unión Europea, el rendimiento mínimo exigido para aparatos de calefacción 
local de combustible sólido será del 65 %. En estos casos, en el proyecto o memoria 
técnica, solo se deberá indicar el rendimiento instantáneo del aparato de calefacción local 
para el ciento por ciento de la potencia útil nominal, para uno de los biocombustibles 
sólidos que se prevé se utilizará en su alimentación o, en su caso, la mezcla de 
biocombustibles.
Disposición final primera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora parcialmente al derecho español la 
regulación de las instalaciones técnicas en los edificios prevista en la Directiva 
(UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios 
y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética; y la regulación de las 
instalaciones técnicas en los edificios prevista en la Directiva (UE) 2018/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica 
la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
 Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO