BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Viernes 18 de junio de 2021 Sec. III.   Pág. 74370
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
10200 Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  certifican  nueve  sistemas  solares 
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Delpaso Solar, SL.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Delpaso 
Solar SL, con domicilio social en avenida Juan López de Peñalver, 3 29590 - Málaga, 
Málaga, para la renovación de vigencia de la certificación de nueve sistemas solares 
pertenecientes a una misma familia, fabricado/os por Delpaso Solar SL en su instalación 
industrial ubicada en Málaga, que se certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
DPS/COMPAC VSH150 SST-1219 08/03/2019
DPS/COMPAC VSH200S SST-1319 08/03/2019
DPS/COMPAC HSH200S SST-1419 08/03/2019
DPS/COMPAC VSH320 SST-1519 08/03/2019
DPS/COMPAC VSH320S SST-1619 08/03/2019
DPS/COMPAC HSH320 SST-1719 08/03/2019
DPS/COMPAC HSH320S SST-1819 08/03/2019
DPS/COMPAC 3VSH320 SST-1919 08/03/2019
DPS/COMPAC 3VSH420 SST-2019 08/03/2019
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Emisor Clave
CENER 30.1747.1-1
CENER 30.1747.0-1
CENER 30.1747.0
Resultando que por el interesado se han presentado la documentación exigida por la 
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación 
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por 
la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  renovar  la  certificación  de  los  citados  productos,  con  las  e.
contraseñas de certificación: w.
Modelo Contraseña
DDPPSS/C/COOMMPPAACC V VSSHH210500S SSSSTT--122211 BOE-A-cable e
Modelo Contraseña
DPS/COMPAC HSH200S SST-321
DPS/COMPAC VSH320 SST-421
DPS/COMPAC VSH320S SST-521
DPS/COMPAC HSH320 SST-621
DPS/COMPAC HSH320S SST-721
DPS/COMPAC 3VSH320 SST-821
DPS/COMPAC 3VSH420 SST-921
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-121 e.
Identificación: 200ww
FNTiaopbmor ibscriasent ectemo:m aD:e etrelcpriaamls:o oDs SiPfóoSnla/.Cr OSML.PAC VSH150. OE-A-2021-10able en https://
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.069 mm.
Ancho: 1.69 mm.
Alto: 95 mm.
Área apertura: 1,99 m².
Área absorbedor: 2 m².
Área total: 2,21 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 140 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  VSH150  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 2967 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3044 0
Davos (46,8° N). 6662 4430 0
Athens (38,0° N). 4575 3768 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 3910 0
Würzburg (49,5° N). 10705 4145 0
Davos (46,8° N). 12112 5731 0
Athens (38,0° N). 8319 5589 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 4282 0
Würzburg (49,5° N). 21410 4590 0 e.e
Davos (46,8° N). 24225 6181 0 w.
Athens (38,0° N). 16637 6564 0
2. Modelo con contraseña SST-221
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC VSH200S.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.089 mm.
Ancho: 1.233 mm.
Alto: 98 mm.
Área apertura: 2,33 m².
Área absorbedor: 2,33 m².
Área total: 2,58 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 170 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  VSH200S  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 3223 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3275 0
Davos (46,8° N). 6662 4821 0
Athens (38,0° N). 4575 3956 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 4581 0
Würzburg (49,5° N). 10705 4833 0
Davos (46,8° N). 12112 6702 0
Athens (38,0° N). 9319 6141 0 e
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 5270 0
Würzburg (49,5° N). 21410 5654 0
Davos (46,8° N). 24225 7584 0
Athens (38,0° N). 16637 8022 0
3. Modelo con contraseña SST-321
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC HSH200S.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.089 mm.
Ancho: 1.233 mm.
Alto: 98 mm.
Área apertura: 2,33 m².
Área absorbedor: 2,33 m².
Área total: 2,58 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 170 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  HSH200S  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 3223 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3275 0
Davos (46,8° N). 6662 4821 0
Athens (38,0° N). 4575 3956 0 e.
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 4581 0
Würzburg (49,5° N). 10705 4833 0
Davos (46,8° N). 12112 6702 0
Athens (38,0° N). 8319 6141 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 5270 0
Würzburg (49,5° N). 21410 5654 0
Davos (46,8° N). 24225 7584 0
Athens (38,0° N). 16637 8022 0
4. Modelo con contraseña SST-421
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC VSH320.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.069 mm.
Ancho: 1.069 mm.
Alto: 98 mm.
Área apertura: 1,99 m².
Área absorbedor: 2 m².
Área total: 2,21 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 320 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  VSH320  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método  e
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark: bo
demIannddicaa ddoer e11s 0d l/ed íare.ndimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de  2021-10200n https://ww
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 3750 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3735 0
Davos (46,8° N). 6662 5638 0
Athens (38,0° N). 4575 4304 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 5886 0
Würzburg (49,5° N). 10705 5986 0
Davos (46,8° N). 12112 8833 0
Athens (38,0° N). 8319 7217 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 8594 0
Würzburg (49,5° N). 21410 9106 0
Davos (46,8° N). 24225 12515 0
Athens (38,0° N). 16637 11786 0
5. Modelo con contraseña SST-521
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC VSH320S.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.089 mm.
Ancho: 1.233 mm.
Alto: 98 mm.
Área apertura: 2,33 m².
Área absorbedor: 2,33 m².
Área total: 2,58 m².
Características del sistema: e.e
Volumen del depósito: 320 l. 200ww
VNoúlmumereon d dee c taupbtoasd:o lr.es del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  VSH320S  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 3888 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3860 0
Davos (46,8° N). 6662 5816 0
Athens (38,0° N). 4575 4354 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 6212 0
Würzburg (49,5° N). 10705 6274 0
Davos (46,8° N). 12112 9348 0
Athens (38,0° N). 8319 7444 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 9420 0
Würzburg (49,5° N). 21410 9881 0
Davos (46,8° N). 24225 13836 0
Athens (38,0° N). 16637 12493 0
6. Modelo con contraseña SST-621
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC HSH320.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones: e
LAAÁonlrtenocagh:  io9atu:8p d1 em:.r 0t2mu6.r0.9a6 :m9 1 mm,9.m9 .m². 2021-10200n https://www.
Área absorbedor: 2 m².
Área total: 2,21 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 320 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  HSH320  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 3750 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3735 0
Davos (46,8° N). 6662 5638 0
Athens (38,0° N). 4575 4304 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 5886 0
Würzburg (49,5° N). 10705 5986 0
Davos (46,8° N). 12112 8833 0
Athens (38,0° N). 8319 7217 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 8594 0
Würzburg (49,5° N). 21410 9106 0
Davos (46,8° N). 24225 12515 0
Athens (38,0° N). 16637 11786 0
7. Modelo con contraseña SST-721
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL. o
NCTioapmroa bcsrtiseetr ecísmotmiaca:e strec driamell:o  cDsoiPflóeSnc/.tCoOr: M(mPoAdCe lHo SuHni3ta2r0ioS).. 2021-10200n https://www.
Dimensiones:
Longitud: 2.089 mm.
Ancho: 1.233 mm.
Alto: 98 mm.
Área apertura: 2,33 m².
Área absorbedor: 2,33 m².
Área total: 2,58 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 320 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  HSH320S  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 3888 0
Würzburg (49,5° N). 5888 3860 0
Davos (46,8° N). 6662 5816 0
Athens (38,0° N). 4575 4354 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 6212 0
Würzburg (49,5° N). 10705 6274 0
Davos (46,8° N). 12112 9348 0
Athens (38,0° N). 8319 7444 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 9420 0
Würzburg (49,5° N). 21410 9881 0 e.e
Davos (46,8° N). 24225 13836 0 w.
Athens (38,0° N). 16637 12493 0
8. Modelo con contraseña SST-821
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC 3VSH320.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.069 mm.
Ancho: 1.069 mm.
Alto: 95 mm.
Área apertura: 1,99 m².
Área absorbedor: 2 m².
Área total: 2,21 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 320 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 3.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  3VSH320  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 4088 0
Würzburg (49,5° N). 5888 4036 0
Davos (46,8° N). 6662 6049 0
Athens (38,0° N). 4575 4417 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 6680 0
Würzburg (49,5° N). 10705 6660 0
Davos (46,8° N). 12112 10005 0
Athens (38,0° N). 8319 7706 0 e
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 10643 0
Würzburg (49,5° N). 21410 11000 0
Davos (46,8° N). 24225 15877 0
Athens (38,0° N). 16637 13507 0
9. Modelo con contraseña SST-921
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: DPS/COMPAC 3VSH420.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.069 mm.
Ancho: 1.069 mm.
Alto: 98 mm.
Área apertura: 1,99 m².
Área absorbedor: 2 m².
Área total: 2,21 m².
Características del sistema:
Volumen del depósito: 420 l.
Volumen de tubos: l.
Número de captadores del sistema: 3.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  DPS/COMPAC  3VSH420  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 110 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 6140 4059 0
Würzburg (49,5° N). 5888 4034 0
Davos (46,8° N). 6662 6055 0
Athens (38,0° N). 4575 4422 0 e.
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 200 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 11163 6806 0
Würzburg (49,5° N). 10705 6778 0
Davos (46,8° N). 12112 10212 0
Athens (38,0° N). 8319 7811 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6° N). 22327 10807 0
Würzburg (49,5° N). 21410 11151 0
Davos (46,8° N). 24225 16132 0
Athens (38,0° N). 16637 13639 0
Observaciones:
Sin observaciones
Madrid, 22 de marzo de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.