BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Lunes 8 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26801
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3591 Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, 
fabricados por Delpaso Solar, SL.
Recibida en la S.G. de Eficiencia Energética la solicitud presentada por Delpaso 
Solar SL, con domicilio social en Avenida Juan López de Peñalver 3 29590 - Málaga, 
Málaga, para la certificación de 1 familia de captadores solares, fabricados por Delpaso 
Solar SL en su instalación industrial ubicada en Málaga.
Siendo los modelos para los que se emite la presente certificación, pertenecientes a 
la familia compuesta por los modelos siguientes:
Familia Modelos
TOP 2500 TOP 2500
TOP 2500 TOP 2500 H
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios:
Familia Laboratorio Clave
TOP 2500 CENER 30.3718.0
TOP 2500 CENER 30.3718.0-002
TOP 2500 CENER 30.3718.0-001
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad AENOR 
confirma que Delpaso Solar SL, cumple los requisitos de calidad exigibles de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas para paneles solares, actualizadas por la 
Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares, 
con arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Esta S.G. de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
TOP 2500 NPS-19319
TOP 2500 H NPS-19419 e.
osotolarYSgrea ecs gou únnsn  ef pel aec rhrdieoaiasd dlpoiceo e tscrniaac ndióssuniect ogitdrrúiaaonnd  sd diletaoo sscr i uaaaN ñdtooreosr m  ldaaaeñ sOso psrdu UpeéNansrE  adI-E eEqT Nlua/2e  f3 e1l6ac26sh./ 9a2c7 0ed51re-t41 ifR,i  cedaysec o io1lUu1nNc eidEósen -d E.deNi c ciea1mp2tb.a9rd7eo5, r-se2es.    OE-A-2021-35able en https://
Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como para
la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas UNE-
EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima renovación 
a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran presentado para la 
presente certificación y no cumpliesen las citadas Normas.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-19319
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: TOP 2500.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2020.
Dimensiones:
Longitud: 1218 mm.
Ancho: 2067 mm.
Alto: mm.
Área de apertura: 2,38 m2.
Área de absorbedor: m2.
Área total: 2,52 m2.
Especificaciones generales
Presión de funcionamiento máximo: Pa b
Fluido de transferencia de calor: Agua, anticongelante. 91ww
2. Modelo con contraseña NPS-19419
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: TOP 2500 H.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2020
Dimensiones:
Longitud: 1218 mm.
Ancho: 2067 mm.
Alto: mm.
Área de apertura: 2,38 m2.
Área de absorbedor: m2.
Área total: 2,52 m2.
Especificaciones generales:
Presión de funcionamiento máximo: Pa.
Fluido de transferencia de calor: Agua, anticongelante.
Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia TOP 2500
Resultados del ensayo:
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/-) Unidades
ɳo,hem 0,767 0,005  
a1 3,26 0,36 W/(m²K)
a2 0,016 0,006 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
10 636 1243 1845
30 440 1047 1649
50 211  818 1420
Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia TOP 2500
Resultados del ensayo:
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/-) Unidades w.
ɳoa,h1em 03,,72667 00,0,3065 W/(m  ²K)
a2 0,016 0,006 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
10 636 1243 1845
30 440 1047 1649
50 211 818 1420
Madrid, 8 de septiembre de 2020.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.