BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199  Miércoles 22 de julio de 2020  Sec. III.   Pág. 55868
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8356 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar 
térmico presentado por Viessmann, SL, fabricado por Viessmann Faulquemont 
SAS.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud de Renovación de 
Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Viessmann SL
Domicilio Social: Área Empresarial Andalucía, c/ Sierra Nevada, 13, 28320 Pinto, Madrid.
Fabricante: Viessmann Faulquemont SAS.
Lugar Fabricación: Faulquemont (Francia).
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Vitosol 200-TM SPEA 3.26 m2. NPS-20617 21/09/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Clave
Tüv Rheinland. 21239900.001/002
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación 
vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y 
que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la 
Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
Vitosol 200-TM SPEA 3.26 m2. NPS-10919
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, 
definiendo como características del modelo o tipo certificado las que se indican a  s
continuación. oe.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias  w.
pddaiesr pa1o1 ls aidc ehió odnmi cqoiueloemg lbaerc esió.e naA  sdaíep m lilcoiassmb pleoa.,n eell epsr osdoulacrteos d, eabceturáa liczuamdapsli rp cour alalq uOierdr eont roIE rTe/g2l3a6m6e/2n0to1 4o,   2020-8356n https://ww
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la  Bc
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad 
utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de 
la certificación.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa 
la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la 
misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular 
de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se 
produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-10919
Identificación: Fabricante: Viessmann Faulquemont SAS.
Nombre comercial: Vitosol 200-TM SPEA 3.26 m2.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.
Dimensiones:
Longitud: 2244 mm.
Ancho: 2364 mm.
Alto: 160 mm.
Área apertura: 3,46 m2.
Área absorbedor: 3,26 m2.
Área total: 5,3 m2.
Especificaciones generales: 
Peso: 128,7 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 600 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/Glicol.
Resultados del ensayo:  bo
CMaouddifaicla: dKogr/ (ásnmg²u).lo incidencia: (Kθ(50º)). 2020-8356n https://ww
Rendimiento (basado en el área total):
Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳ 0,477 0
o,hem
ɳ 0,476 0
o,b(estimado)
a 1,059 0 W/(m²K)
1
a 0,004 0 W/(m²K²)
2
Producción de potencia por unidad de captador (W):
T  - T en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
m a
10 949,0000 1701,0000 2449,0000
30 825,0000 1577,0000 2325,0000
50 683,0000 1435,0000 2183,0000
70 525,0000 1277,0000 2025,0000
80 440,0000 1191,0000 1939,0000
90 350,0000 1102,0000 1850,0000
Observaciones:
Madrid, 12 de noviembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.