BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199  Miércoles 22 de julio de 2020  Sec. III.   Pág. 55880
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8359 Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores 
solares presentada por Saunier Duval, SAU, fabricados por Saunier Duval.
Recibida en la S.G. de Eficiencia Energética la solicitud de Renovación de Certificación 
de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Saunier Duval Dicosa, S.A.U.
Domicilio social:Pol. Ind. Ugaldeguren III Parcela P-22 48170 - Zamudio, Bizkaia.
Fabricante: Saunier Duval.
Lugar de fabricación: Francia.
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha resolución
Saunier Duval SCV 2.3. NPS-23817 21/12/2017
Saunier Duval SRV 2.3. NPS-23917 21/12/2017
Saunier Duval SRD 2.3. NPS-24017 21/12/2017
Saunier Duval SRH 2.3. NPS-24117 21/12/2017
Conforme a los ensayos emitidos por:
Laboratorio Emisor Clave
TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH. 21209076-SDSCV23
21209076-SD-SRV23,
TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
21209076-SD-SRH23
TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH. 21209076-SDSRD23
TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH. 21209076-SDSRH23
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden 
IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta S.G. de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña o
Saunier Duval SCV 2.3. NPS-12019 59ww
Saunier Duval SRV 2.3. NPS-12119
Saunier Duval SRD 2.3. NPS-12219
Saunier Duval SRH 2.3. NPS-12319
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución definiendo 
como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.
Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y 
por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea 
aplicable.
Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se 
otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores 
solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2.
Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como 
para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas 
UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima 
renovación a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran 
presentado para la presente renovación y no cumpliesen las citadas Normas.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen 
del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa 
la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión 
cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su 
caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Secretaría de Estado de 
Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente 
el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-12019
Identificación:
Fabricante: Saunier Duval.
Nombre comercial: Saunier Duval SCV 2.3.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2035 mm.
Ancho: 1232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2. e.
Área de Absorbedor: 2,327 m2. w.b
Área Total: 2,51 m2. 59ww
Especificaciones generales:
PPeressoió: n3 8d eK gfu.ncionamiento máximo: 1000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador Angulo Incidencia: ([K (50º)].
θ
Rendimiento térmico:
η 0,729
0
a 2,804 W/m2K
1
a 0,055 W/m2K2
2
Nota: referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
10 660,6 1120,7 1634,8
30 371  885,1 1399,2
50  31,8  545,9 1060
2.  Modelo con contraseña NPS-12119
Identificación:
Fabricante: Saunier Duval.
Nombre comercial: Saunier Duval SRV 2.3.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2035 mm.
Ancho: 1232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2.
Área de absorbedor: 2,327 m2.
Área total: 2,51 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 38 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 1000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [K (50º)].
θ
Rendimiento térmico: e.
η 0,79 59ww
a01 2,4141 W/m2K
a2 0,049 W/m2K2
Nota: referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
10 674,5 1231,7 1788,8
30 468,8 1025,9 1583
50 170,7  727,9 1285
3.  Modelo con contraseña NPS-12219
Identificación:
Fabricante: Saunier Duval.
Nombre comercial: Saunier Duval SRD 2.3.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2035 mm.
Ancho: 1232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2 .
Área de absorbedor: 2,327 m2 .
Área total: 2,51 m2 .
Especificaciones generales 
Peso: 37 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 1000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [K (50º)].
θ
Rendimiento térmico:
η 0,801
0
a 3,761 W/m2K
1
a 0,012 W/m2K2
2
Nota: referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a s
10 662,4 1227,6 1792,8 oe.
30 463,1 1028,3 1593,5 59ww
50 241,4 806,6 1371,9
4.   Modelo con contraseña NPS-12319
Identificación:
Fabricante: Saunier Duval.
Nombre comercial: Saunier Duval SRH 2.3.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2035 mm.
Ancho: 1232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2.
Área de absorbedor: 2,327 m2 .
Área total: 2,51 m2 .
Especificaciones Generales:
Peso: 38,3 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 1000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua/glicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [K (50º)].
θ
Rendimiento térmico:
η 0,801
0
a 3,32 W/m2K
1
a 0,023 W/m2K2
2
Nota: referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
10 670 1235,2 1800,4
30 469,9 1035,1 1600,3
50 225,9  791,1 1356,3
Madrid, 4 de diciembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.