BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 94 Martes 20 de abril de 2021 Sec. V-B.  Pág. 24666
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
19143 Resolución de la Dirección General de Energía por la que se concede a
Naturgy Renovables, S.L.U., Autorización Administrativa, Declaración,
en concreto, de Utilidad Pública de la instalación Planta Fotovoltaica
Las Salinetas de 3,7 MW, en el Término Municipal del Telde, en la Isla
de Gran Canaria (ER16/0027).
Vista la solicitud de fecha 19/09/2016, de NATURGY RENOVABLE, S.LU., de
autorización administrativa de la instalación de generación de energía eléctrica
denominada Planta Fotovoltaica Las Salinetas de 3,7 MW, en el término municipal
de Telde, en la isla de Gran Canaria, así como la documentación aportada, el
técnico que suscribe INFORMA lo siguiente:
PRIMERO: Sobre el proyecto.
El proyecto de Planta Fotovoltaica Las Salinetas de 3,7 MW, en el término
municipal de Telde en la isla de Gran Canaria ha sido redactado por el Ingeniero
Industrial Andrés Sánchez Santandreu, Visado N.º GC98470/00 de fecha 21/02/
2019, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.
Emplazamiento: La planta fotovoltaica se ubica en el polígono 1, parcela 74 del
municipio de Telde, lugar conocido como Salinetas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:
INSTALACIÓN: Instalación solar fotovoltaica de vertido a red.
- 13.280 Uds. Módulo fotovoltaico marca TRINA SOLAR, modelo TSM 315 PD-
14, de 0,330 kWp. Potencia pico 4.183,2 kWp.
- 4 Uds. Inversor marca INGETEAM, modelo INGECON SUN 1000TL B360, de
925 kW. Potencia nominal 3.700 kWn.
- 2 Uds. Centro de Transformación de 1.850 kVA, con relación de
transformación 0,4/20 kV.
- 3 Uds Líneas internas subterráneas de 290 mts con conductores de 3x(1x95)
mm2 Al RHZ1 12/20 kV entre centros de transformación, centro de control y centro
de entrega.
- 2 Uds. Líneas de evacuación subterráneas de 528 mts y 540 mts con
conductores Al 3x(1x240) mm2 Al RHZ1 12/20 kV con origen en el centro de
entrega y final en el punto de conexión.
- Punto de conexión: en el tramo de MT de la línea HUESA perteneciente a la
Subestación TELDE entre el centro de distribución C102779 COCAL y el 3992
ESTACIÓN DE SERVICIO GC1 PK11. es
SEGUNDO. Del Procedimiento de autorización administrativa. w.
regu2la.1d aS ee ntr aetla a drteíc uunloa  6in dsetal lDaceicórne stou j1e4ta1 /a2l0 r0é9g,i mdee n1 0de d aeu ntoorviizeamcibórne ,a pdomr ineils qtruaeti vsae,
areplrauteivboas  eal  Rlae egjleacmuecnióton  pyo rp ueel sqtuae e sne  sreegrvuilcaion  ldoes  lparso cinesdtiamlaiecniotonse sa demléincitsritcraatsiv eons E-B-20ble en 
Canarias. Asimismo, se encuentra afectado por el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
2.2 En fecha 20/10/2016, el promotor solicita Declaración de Interés General
de las obras necesarias para la ejecución del Proyecto, en aplicación del artículo 6-
bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre del Sector Eléctrico Canario, por
incompatibilidad del territorial de uso del suelo. Posteriormente, en fecha 07/09/
2020, el promotor solicita la continuación del procedimiento de autorización
administrativa ante la posibilidad de obtener licencia del Ayuntamiento para usos
no previstos en el planeamiento conforme al procedimiento establecido en el
artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. El promotor aporta Declaración de interés público y social
del proyecto emitido por el Servicio de Planeamiento de la Consejería del Área de
Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, en fecha 27/08/2020.
La vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, establece para usos no previstos en el planeamiento,
como es el caso de la instalación fotovoltaica objeto de la presente resolución, la
posibilidad de autorización mediante licencia del Ayuntamiento, previa declaración,
por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su
compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular (artículo 79 de la Ley 4/
2017). La citada declaración del Cabildo Insular, posibilita la continuación del
trámite de autorización administrativa incoado en este centro directivo al amparo
del Decreto 141/2009, de 10 noviembre.
2.3 El proyecto Planta Fotovoltaica Las Salinetas, no está sometido a
evaluación de impacto medioambiental dado que se trata una instalación
fotovoltaica menor de 10 hectáreas, conforme al marco normativo medioambiental
aplicable al proyecto previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
TERCERO. De la información pública.
3.1 El expediente ha sido remitido, de conformidad con el artículo 9, sobre
Información pública y consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, con objeto de que en el plazo máximo de veinte días, informaran con las
alegaciones y los condicionados técnicos que estimaran oportunos en el ámbito de
sus competencias, mostrando su conformidad u oposición a la autorización
solicitada, a los siguientes:
• Ayuntamiento de Telde.
• Cabildo Insular de Gran Canaria. e.
• Endesa. w
• Red Eléctrica de España.
• Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias.
• Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.
• Canaragua.
• Dirección General de Agricultura.
3.2 El expediente ha sido sometido, de conformidad con el artículo 9, de
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, a información pública mediante anuncio
publicado en el BOC número 231, de 30 de noviembre de 2017 y en la sede
electrónica de la Dirección General de Energía.
3.3 En fecha 7 de marzo de 2019, el promotor presentó proyecto reformado
mediante el cual se modificaban las infraestructuras auxiliares de conexión a la
red, acordadas con la compañía distribuidora. Estas infraestructuras son un centro
de entrega y la línea de evacuación desde el mismo hasta el punto de conexión.
En esa misma fecha presentó una separata de solicitud de declaración de utilidad
pública que fue modificada posteriormente a consecuencia de la reparcelación de
la urbanización del sector SUSO 1-3-k/Salinetas (expediente 6677/2018).
3.4 En fecha 20/02/2020; Naturgy Renovables, S.L.U., aporta la separata
técnica "Actualización de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública del
Proyecto Oficial Modificado nº2, Planta Solar Fotovoltaica Las Salinetas y línea de
evacuación", y solicita la correspondiente declaración, en concreto, de utilidad
pública.
3.5 El expediente ha sido sometido, de conformidad con el artículo 10 de
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, a información pública mediante anuncio
publicado en el BOC número 114, de 9 de junio de 2020, en el BOP número 65, de
29 de mayo de 2020, en el BOE número 168, de 16 de junio de 2020, en el
periódico Canarias7 de fecha 26 de mayo de 2020 y en la sede electrónica de la
Dirección General de Energía.
Asimismo, se dio traslado al Ayuntamiento de Telde, del anuncio
correspondiente para su inserción en el tablón de edictos. El 8 de febrero de 2019,
se certifica que el anuncio ha sido expuesto entre el 13/12/2018 y el 13/01/2019 en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, no habiéndose presentado reclamación
alguna.
3.6 Los informes recibidos por parte de administraciones públicas en materia
eléctrica y de ordenación del territorio, se resumen a continuación:
3.6.1 En fecha 27/11/17 Endesa informa sobre omisiones del proyecto inicial
en relación con las instalaciones que afectan a la red de distribución.
Concretamente manifiesta que el proyecto aportado no dispone de visado de
conformidad y calidad. Al disponer de una extensión de red de distribución de
20KV y centro de entrega, se considera necesario una separata o proyecto de la
parte de media tensión con visado de calidad y conformidad. El diseño de la
canalización y/o tendido de la nueva línea de media tensión, debe estar adaptado
a lo establecido en el proyecto tipo de Endesa "DYZ10000: Proyecto Tipo Línea e
Subterránea Media Tensión. Edición: Mayo 2019". Se debe prever al menos, un bo
tubo de reserva en la zanja. Las arquetas de MT deben ser arquetas ciegas. El w
c"NenRtrZo1 d0e4 :e nEtrPeg Ian sdteablea ceisotnaer sad parpitvaaddoa as l oc oensteacbtlaedciadso  ean  llaa  greudía  ddee  idntiesrtprirbeutaccióiónn. 21-19143https://w
Generadores en Alta y Media Tensión". Se deberá tener en cuenta la conexión 20n 
indicada en el Anexo II: Tablas y esquemas de conexión (esquema 7), donde se
indica la instalación de un interruptor automático que deberá garantizar la
protección de la red de distribución ante cualquier falta que se produzca en sus
instalaciones y que puedan afectar a la red de distribución. El punto de conexión
ha sido otorgado en la línea subterránea de MT entre los centros de transformación
C102779 "COCAL" y el 3992 "ESTACIÓN SERVICIO GC1 PK11", a interceptar
mediante dos conjuntos de empalmes. Se debe modificar la conexión indicada en
el proyecto, mediante planos y memoria.
En fecha 29/09/2020 el promotor manifiesta que está redactando una adenda
para adecuar el diseño de la línea soterrada de 20 kV y el centro de entrega, con
visado de calidad y conformidad, de la parte de media tensión del proyecto Planta
Solar Fotovoltaica Las Salinetas e Infraestructuras de Evacuación, en la que se
recogerán los concionantes técnicos del susodicho informe.
En fecha 02/10/2020 Edistribución Redes Digitales, S.L.U., emite informe
favorable condicionado;
En cumplimiento del del R.D 141/2009 y R.D. 1048/2013 el promotor deberá
formalizar el cambio de titularidad de las instalaciones que vayan a formar parte de
la red de distribución de Endesa mediante convenio de cesión de las instalaciones,
adjuntando a la solicitud de puesta en servicio de separata o proyecto específico
de la línea de interconexión y centro de entrega en el servicio de instalaciones
energéticas.
3.6.2 En fecha 16/01/18 el Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran
Canaria informa que la propuesta de la instalación de Planta Fotovoltaica Las
Salinetas de 3,7 MW, en el término municipal de Telde resulta compatible con la
regulación de la zona zona Bb11 del PIO/GC, con alcance 5 e Intensidad 3, de
acuerdo con los Cuadros de Regulación Específica de Usos del Anexo 2; Uso
Infraestructuras: ENERGIA. Se comprueba que la afectación del proyecto alcanza
aproximadamente al 5% del total de la superficie del Área Agrícola Estructurante,
por lo que la instalación resulta compatible, no alternado en lo sustancial su
condición de vacío por poco significativa respecto de la entidad superficial del
citado ámbito. El proyecto es compatible con el Área Agrícola Estructurante
previsto por el PIO/GC. Respecto a la afectación del Área de Relevante Interés
Patrimonial prevista por el PIO/GC se entiende que la instalación no resulta
disconforme y no altera su condición de conjunto patrimonial, no afectando a
ningún elemento arquitectónico, etnográfico o arqueológico catalogado o
identificado. En virtud de lo establecido en los artículos 59, 63 y 72 de la Ley 4/
2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
la planta fotovoltaica se instala en suelo de protección económica tipificándose
como un uso ordinario autorizable considerado de interés público y social ya que
no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el planeamiento
resultando compatible con el PIO/GC. Debe justificarse que el proyecto cumple lo
especificado para la modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental que le resulte
aplicable.
En fecha 21/02/18 el promotor manifiesta su conformidad a las conclusiones s
del Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria. oe.
3.6.3 En fecha 02/11/17, la Dirección General de Infraestructura Viaria del 43w
GDeofbinieitrinvoa  dpeo rC raanzaorniaess  idnefo ramfeac ccioónnd iac iloan caadror eat earnat edse d inet eqruées s ree geimonitaal  AGuCto-r1iz, adceibóen
qEunetrdeagra r ecsoune eltla P yu ndteofi ndied aC loan Leíxnióena  dMee dcoiao rTdeennsaiódna sq uUeT Mde: bXe= u 4n6ir1 e6l5 3C,e8n0t reo  Yd=e E-B-20ble en 
30950497,80. Dado que existen canalizaciones sensiblemente paralelas a la
carretera GC-1 dentro de las zonas de protección de la misma, y que falta por
definir lo señalado en el párrafo anterior, debe efectuarse consulta a la Consejería
de Obras Públicas Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria por si
considera necesario manifestar lo que considere procedente, sobre la ejecución de
las instalaciones que deben integrar el "Parque Fotovoltaico Las Salinetas". En
fecha 21/02/18 el promotor aporta plano de planta general de la línea de
evacuación que es remitido en fecha el 26/03/2020 a la Dirección General de
Infraestructura Viaria.
En fecha 25/06/20, la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno
de Canarias informa favorable condicionado a que tanto la Planta Solar
Fotovoltaica y como su Línea de Evacuación cuenten con la previa autorización del
Cabildo de Gran Canaria, en virtud de lo que establece el artículo 2.º, apartado
B.1, B.2 y B.3 del Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las
carreteras de interés regional.
3.6.4 En fecha 26/01/18, la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias informa sobre la instalación de Planta Fotovoltaica Las
Salinetas, concluyendo ser compatible con el planeamiento vigente a falta de la
elaboración y tramitación del Plan Especial Municipal, informe que realiza sin
perjuicio de mejor pronunciamiento de la corporación insular y municipal en el
marco de sus competencias y de los procedimientos excepcionales que pudieran
ser de aplicación.
En fecha 21/02/18 el promotor manifiesta su conformidad a los informado por la
Dirección General de Ordenación del Territorio.
3.6.5 En fecha 11/08/20 el Servicio de Administrativo de Obras Públicas del
Cabildo de Gran Canaria informa del proyecto modificado en relación a la planta
fotovoltaica, que no genera afección sobre GC-1, al encontrase todas las
instalaciones a una distancia superior a 250 m, medidas en relación a la arista
exterior de la calzada de la carretera. Respecto a la línea de evacuación, se
informa favorable, condicionado a que se deberá justificar a la hora de solicitar la
autorización previa al inicio de las obras la excepcionalidad de la ocupación de la
franja de servidumbre, todo ello en cumplimiento de los establecido en los artículos
52 y 63.1 d) del Reglamento de Carreteras de Canarias.
En fecha 2 de octubre de 2020, el promotor manifiesta que con fecha 20 de
abril de 2019, y N.º de Resolución 151/2019, obtuvo la solicitada autorización.
3.6.6 En fecha 11/09/20, se reciben alegaciones de D. Carlos Manuel Gómez
Campos en representación de la entidad mercantil SALINETAS, S.A., donde
manifiesta que tiene contrato de arrendamiento de la parcela que figura en la
relación de bienes y derechos afectados por la solicitud de utilidad pública, por lo
que solicita que prevalezca el contrato de arrendamiento. s
En relación con lo alegado por D. Carlos Manuel Gómez, el acuerdo alcanzado w.b
con el promotor conlleva que, sin perjuicio de la continuidad del expediente, 43ww
mreiaelniztaracsió enl  daeclu terárdmoi tpee ermxparnoepziactao rvioig deen tlea,  pNaartcuerlgay,  pRoern roevsaubltlaers i,m Sp.Lro.Uce.,d neon tines.tará la
CUARTO. De la utilidad pública y su justificación.
4.1 El procedimiento establecido para la declaración en concreto de utilidad
pública viene desarrollado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
señalando los artículos 140 y siguientes las exigencias procedimentales del mismo,
entre las que se puede citar la documentación que se ha de acompañar a la
solicitud de declaración en concreto de utilidad pública, los trámites de información
pública y de alegaciones y de información a otras Administraciones Públicas.
La solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública se ha efectuado
simultáneamente al trámite del procedimiento de autorización de la instalación,
consultándose las administraciones municipal e insular respecto a la
compatibilidad del planeamiento urbanístico y territorial, constando informes
evacuados por ambas Administraciones Públicas.
4.2 El promotor del parque eólico acredita disponer de contrato de
arrendamiento con los propietarios del suelo en el que se emplaza la actuación Los
bienes afectados por la declaración de utilidad pública corresponden a la superficie
necesaria en viales y zanjas.
4.3 Las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución gozan
"ope legis" de utilidad pública, ahora bien, para que los efectos de la utilidad
pública pueden desplegarse al objeto de la expropiación de los bienes y derechos
necesarios para la implantación en el territorio de la mismas, ésta ha de ser
declarada por órgano competente en el ámbito del procedimiento legal y
reglamentariamente establecido.
4.4 La utilidad pública de una determinada instalación eléctrica, en este caso,
instalaciones de generación de energía consistentes en instalaciones solares
fotovoltaicas que no disponga de disponibilidad del suelo necesario para su
implantación, debe declararse, previo análisis y estudio de las posibles
alegaciones que se hayan producido en el procedimiento, así como de la posible
concurrencia de otros intereses púbicos, llevando a cabo un juicio o ponderación
de los diversos intereses que concurren en el caso concreto, que pueden obedecer
a intereses privados, pero también a intereses públicos existentes en el ámbito
concreto objeto de solicitud de expropiación.
4.5 La declaración de utilidad pública se ha configurado como un instrumento
al servicio de políticas de orden sectorial relacionadas con la consecución de
finalidades de interés social de la más variada índole, entre los que se encuentra la
necesidad de mejorar el sistema eléctrico de Canarias por medio de las energías
renovables, la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero. Finalidad
de interés social que se ha recogido en compromisos internacionales firmados por
el Estado español como el del Acuerdo de París contra en cambio climático,
adoptado en la COP 21 París. Los objetivos fijados a nivel de la Unión Europea
para los estados miembros se recogen Directiva 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo
Estos compromisos energéticos y de sostenibilidad configuran a las energías
renovables, y a la instalación solar fotovoltaica en concreto, como de intereses s
social a las que se le puede declarar la utilidad pública a efectos expropiatorios, e.
ponderando previamente por medio del procedimiento establecido en la w.
legislación, la confrontación de esos intereses sociales y los intereses particulares 43w
que el proceso expropiatorio afectaran.
fase4 .p6r oDcee ldaism aelnetgaal,c inoon esse p preuseedneta ddeadsu pcoirr  ilnotse prerospeise tpaarirotsic eunla rlae sc oqrurees phoanydaine ndtee E-B-20ble en 
anteponer al interés social que persiguen las energías renovables que es la mejora
ambiental de sistema energético de Canarias. Limitándose exclusivamente los
propietarios a argumentar supuestos defectos formales en la tramitación de la
autorización administrativa, en lugar de defender la primacía de su derecho a la
propiedad frente al interés general que representan las energías renovables y
sostenibles.
4.7 En el trámite de información a otras Administraciones Públicas, acreditada
la notificación al Ayuntamiento de Telde y al Cabildo Insular de Gran Canaria,
ninguna de las instituciones ha manifestado alegación en relación a la declaración
de utilidad pública por afectar a sus bienes y derechos.
En la documentación aportada queda justificado el cumplimiento de la
reglamentación vigente,en relación con las normas técnicas, de seguridad y
planificación energética aplicables.
Por todo ello el técnico que suscribe propone:
1.º Conceder a NATURGY RENOVABLE, S.LU., de autorización administrativa
de la instalación de generación de energía eléctrica denominada Planta
Fotovoltaica Las Salinetas de 3,7 MW, en el término municipal de Telde, cuyas
características se indican en el apartado PRIMERO de la presente resolución.
2.º Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a los efectos que prevé el
artículo artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el
artículo 8 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del Sector Eléctrico Canario. Los
bienes y derechos afectados por esta autorización administrativa son los que
figuran en el Anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, número 114 de 9
de junio de 2020.
Esta autorización administrativa se otorga conforme a lo dispuesto en el
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, bajo las condiciones
referidas en la presente resolución y en las siguientes:
Primera: La instalación a que se refiere la presente autorización administrativa
se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones por parte de otros
Organismos que resulten competentes, de conformidad con las disposiciones
legales que resulten aplicables y, en especial, de la licencia de obras del
Ayuntamiento de Telde, el Promotor de las obras queda afectado por la legislación
vigente en materia de seguridad y responsabilidad civil.
Segunda: La ejecución de instalaciones a través de los terrenos de Dominio
Público Hidráulico, requiere autorización administrativa del Consejo Insular de
Aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.3 de la Ley 12/1990, de
26 de julio, de Aguas de Canarias, en colación con el artículo 37.1 del Decreto 86/
2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico. e.e
Tercera: La ejecución de línea de evacuación requiere autorización del Cabildo w
dBe.3 G draenl  DCeacnraeritao,  1en1 2v/i2rt0u0d2 d,e d leo  q9u dee e satgaobsletcoe,  edle a trrtíacsuploa s2o.º ,d aep afurtnacdioo nBe.1s,  dBe.2 l ay 21-19143https://w
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos 20n 
Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las
carreteras de interés regional.
Cuarta: El promotor deberá formalizar el cambio de titularidad de las
instalaciones que vayan a formar parte de la red de distribución de Endesa
mediante convenio de cesión de las instalaciones, adjuntando a la solicitud de
puesta en servicio de separata o proyecto específico de la línea de interconexión y
centro de entrega en el servicio de instalaciones energéticas.
Quinta: Cualquier alteración substancial de las características de la Instalación
Eléctrica objeto de la presente autorización administrativa, producirá su anulación y
exigirá el inicio de nuevo trámite administrativo.
Sexta: La Instalación deberá ejecutarse en el plazo de DOS (2) AÑOS, a partir
de la notificación de la presente autorización de construcción, dentro del cual,
deberá solicitar, en este Centro Directivo, la preceptiva Autorización de Puesta en
Servicio de la Instalación, acompañada de la documentación establecida en los
artículos 12 y 14 del 22 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias. Si transcurrido dicho plazo no se hiciera efectiva dicha solicitud y salvo
prórroga justificada, se procederá al archivo del expediente, según lo indicado en
el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
de las Administraciones Públicas.
Séptima: Adicionalmente a lo previsto para los productores en el resto de la
normativa de aplicación, el titular de la presente autorización tendrá las
obligaciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en particular, las
siguientes;
Disponer con anterioridad al comienzo del vertido de energía a la red, de los
equipos de medida de energía eléctrica necesarios que permitan determinar, para
cada período de programación, la energía producida, su liquidación, facturación y
control, de acuerdo con lo previsto en este real decreto y en el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto
1110/2007, de 24 de agosto.
Que las instalaciones estén inscritas en el registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del
título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Las instalaciones de generación asociadas a la instalación Planta Fotovoltaica
Las Salinetas de 3,7 MW, en el término municipal de Telde, deberá estar adscrito a
un centro de control de generación, que actuará como interlocutor con el operador
del sistema, remitiéndole la información en tiempo real de las instalaciones y
haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo
momento la fiabilidad del sistema eléctrico. e.
Las instalaciones estarán obligadas al cumplimiento de los requisitos de w
roepsepruaecsiótan  fcroernrtees pao hnudeiecnotse .de tensión establecidos mediante el procedimiento de
Octava: Esta autorización se concede a salvo de los derechos de propiedad de
los terrenos ocupados y de los cuales se supone se dispone de la propiedad o
autorización de paso por parte del peticionario.
El Jefe de Servicio de Combustibles y Energías Renovables
Joaquín Nicanor González Vega
Visto lo anteriormente expuesto y en virtud de las competencias que me han
sido conferidos por el Decreto 23/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento,
RESUELVO
Primero. Se estima la propuesta citada, la cual deberá cumplirse en los
términos y plazos indicados.
Segundo. La presente Resolución se notificará a NATURGY RENOVABLE,
S.LU., Ayuntamiento de Telde, Cabildo de Gran Canaria, Red Eléctrica de España,
Edistribución Redes Digitales, S.L.U. y SALINETAS S.A.
Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Alzada, o cualquier
otro que se estime procedente ante el Sr. Viceconsejero de Lucha contra el
Cambio Climático, en el plazo de UN MES, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2021.- Directora General de Energía,
Rosa Ana Melián Domínguez.
ID: A210023453-1