BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 20 Sábado 23 de enero de 2021 Sec. V-B.  Pág. 3755
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
2740 Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en Lleida, de información pública sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa para la construcción
de una instalación eléctrica en el municipio de Lleida (expediente 25-
7472-2018, referencia H-13413-RSE).
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de sector
eléctrico; Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro
eléctrico; Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula el
transporte, la distribución, la comercialización, el suministro y el procedimiento
administrativo de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Real Decreto
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias; Decreto 351/1987, de 23 de noviembre,
por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las
instalaciones eléctricas, y a los reglamentos técnicos específicos, la solicitud de
autorización administrativa previa y la autorización administrativa para la
construcción de la instalación eléctrica detallada a continuación están sujetas al
procedimiento de información pública.
Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, con
domicilio social en Paseo Conde de los Gaitanes, 177, La Moraleja, 28109
Alcobendas (Madrid)
Expediente 25-7472-2018, ref. H-13413-RSE.
Propósito: Ampliación de la subestación Magraners con la instalación de una
nueva posición de línea "Juneda" en el parque de 220 kV.
El objeto de extensión de este proyecto consiste en equipar una nueva
posición de línea "Juneda" en el parque de 220 kV. La calle 2 del parque de 220 kV
estará equipada para una nueva posición de línea y la línea Juneda (actualmente
en la calle 4) se trasladará a esta nueva calle. Una vez que la posición de Juneda
se haya trasladado a la calle 2, la nueva línea La Espluga estará conectada a la
calle 4 (anteriormente ocupada por la línea Juneda)
Características generales de la instalación:
- Tensión nominal: 220 kV
- Tensión más alta para el material: 254 kV
- Tecnología: AIS
- Instalación: Intemperie
- Ajustes: Barra doble bo
- Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA 0w
Equipos de la nueva posición:
- 1 Interruptor unipolar de 245 kV, 3150 A, 40 kA.
- 3 Transformadores de intensidad de 245 Kv.
- 2 Seccionadores de barras giratorias de tres columnas, control unipolar
motorizado de 245 Kv, 4000A, 40 kA.
- 1 Seccionador de línea, rotativo tipo tres columnas, con cuchillas de puesta a
tierra, control tripolar motorizado de 245 Kv, 4000A, 40 kA.
- 3 Transformadores de tensión capacitiva de 245 kV y con factor de tensión
nominal en servicio continuo 1.2.
- 3 Pararayos Autoválvulas 192 Kv, 10 kA
Sistema de conexión a tierra
Red de tierra inferior: se mantendrá la red actual de la subestación y se
realizarán las conexiones necesarias para dar tierra a las estructuras.
Red de tierra superior: se mantendrá la red existente de mallas superiores de
la subestación formada por conductores de aluminio de 14 mm2 extendidos entre
las columnas de los pórticos.
Sistema de control y protecciones
Sistema de control: compuesto por una unidad central, un sitio de operaciones
duplicados y unidades locales distribuidas.
Sistema de protección:
- Embarrados: 87 B, protección diferencial para ambas barras (B1 y B2)
- Sistema de protección del interruptor: instalación de un relé de protección
equipado con:
o Discordancia de polos (2)
o Comprobación de sincronización y acoplamiento de redes (25-25 AR)
o Protección de tensión mínima (27)
o Oscilografía.
o Fallo de interruptor (50S-62)
o Vigilancia de los circuitos de disparo (3)
- Posición de la línea: bastidor de relé equipado con dos sistemas de
protección independientes con:
o Protección de principios diferenciales (87)
o Protección a distancia (21) bo
o Sobreintensidad direccional de neutral (67N) para la detección de faltas 0w
altamente resistivas.
o Reenganche (79)
o Localizador de fallas y oscilografía.
o Protecciones contra sobretensiones (59)
Ubicación: la subestación "Magraners" se encuentra en el Camí dels Frares del
municipio de Lleida y en la provincia de Lleida.
Propósito: Mejorar la malla de la Red de Transporte de la zona.
Presupuesto total: 775.744 euros.
Municipio afectado: Lleida
Se publica para que todas las personas o entidades que se consideren
afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios
Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Lleida, Avda. del
Segre, 7, y hacer las alegaciones que consideren oportunas, dentro de los 20 días
contados a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio.
Lleida, 16 de diciembre de 2020.- Director de Servicios Territoriales en Lleida,
Ramón Alturo Lloan.
ID: A210002523-1