BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 124 Martes 25 de mayo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 34184
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
26389 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto
Ambiental de las plantas fotovoltaicas FV Posets Solar de 102,7 MWp y
FV Faballones Solar de 145,40 MWp y de Autorización Administrativa
Previa, Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Administrativa
de Construcción de la infraestructura de evacuación común:
Subestación Eléctrica Transformadora Carranque 132/30 kV, Línea
aérea de alta tensión a 132 kV para la conexión entre las subestaciones
Carranque-Álora, Subestación Eléctrica Transformadora Álora 400/132/
30 kV y Línea aérea de alta tensión a 400 kV para la conexión entre las
subestaciones Álora - Cártama 400 con número de expediente
asociado PFot-366 AC, afectando a los municipios de Casarabonela,
Álora, Pizarra y Cártama, en la provincia de Málaga.
Con fecha 23 de noviembre de 2020, la sociedad Posets Solar, S.L. presenta
ante la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la
Planta Solar Fotovoltaica FV Posets Solar de 102,70 MWp, en los términos
municipales de Casarabonela y Álora (Málaga).
Con fecha 23 de noviembre de 2020, la sociedad Faballones Solar, S.L.,
presenta ante la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de
Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la
instalación de la Planta Solar Fotovoltaica FV Faballones Solar de 145,40 MWp, en
el término municipal de Álora (Málaga), y la solicitud de Autorización Administrativa
Previa, Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Administrativa de
Construcción de la infraestructura de evacuación común: Subestación Eléctrica
Transformadora Carranque 132/30 kV, Línea aérea de alta tensión a 132 kV para
la conexión entre las subestaciones Carranque-Álora, Subestación Eléctrica
Transformadora Álora 400/132/30 kV y Línea aérea de alta tensión a 400 kV para
la conexión entre las subestaciones Álora-Cártama 400.
La Dirección General de Políticas Energética y Minas, con fecha 9 de
diciembre de 2020, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta de
las instalaciones anteriormente descritas, con número de expediente asociado
PFot-366 AC.
A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete a información pública los
mencionados proyectos y la evaluación de impacto ambiental.
Las características principales de las plantas solares fotovoltaicas y de la bo
infraestructura de evacuación común, se resumen a continuación: w
· Peticionario 1: POSETS SOLAR, S.L.
o NIF: B-88163282
o Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4ª 28010 Madrid
o Datos Técnicos:
- Planta Solar Fotovoltaica:
· Potencia instalada (DC): 102,7 MW
· Potencia nominal (AC): 85,58 MW
· Ratio DC/AC: 1.2
· Tipo de estructura: Fija
· Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 333.315
· Número de estructuras fijas: 4.227
· Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 19
· Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 38
· Terreno total disponible: 310,91 ha
· Área total bajo el vallado: 269,52 ha
- Municipio afectado en Málaga: Casarabonela y Álora.
- Presupuesto de ejecución materiall: 44.309.076,41 Euros
· Peticionario 2: FABALLONES SOLAR, S.L.
o NIF: B-88198734
o Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4ª 28010 Madrid
o Datos Técnicos:
- Planta Solar Fotovoltaica:
· Potencia instalada (DC): 145,70 MW
· Potencia nominal (AC): 121,16 MW
· Ratio DC/AC: 1.2
· Tipo de estructura: Seguidor a un eje
· Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 269.256
· Número de seguidores: 3.452
· Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 34 b
··  NTeúrmreenroo  tdoeta iln dviesrpsoonreibsl e(h: 2a9st5a, 322510 0h.a0 kVA): 54 2021-26389n https://w
· Área total bajo el vallado: 288,51 ha
- Subestación Eléctrica Transformadora Carranque 132/30 kV:
· La subestación será de tipología línea-transformador y estará compuesta por:
o UNA posición de línea-transformador de 132 kV de intemperie compuesta de:
- Tres transformadores de tensión capacitivos
- Un seccionador tripolar de línea con puesta a tierra
- Tres transformadores de intensidad
- Un interruptor automático unipolar
- Tres auto válvulas con contador de descargas
o UN transformador principal, con las siguientes características:
- Potencia nominal: 97,5/130 MVA
- Refrigeración: ONAN/ONAF
- Relación de transformación: 132±15%/30 kV
- Grupo de conexión: YNd11
o UN embarrado de 30 kV de intemperie, incluyendo cada uno:
- Tres aisladores soporte
- Tres auto válvulas
- Una reactancia de puesta a tierra
o UN conjunto de celdas de 30 KV de aislamiento en 6 compuestos cada uno
por:
- Dos cabinas de transformador principal
- Nueve cabinas de salida de línea
- Una cabina de salida de línea reserva
- Una cabina de TSA
-Seis transformadores de medida de Tensión
o UN sistema de control y protección formado por:
- Un armario de control y protección de línea (CP-L) e.
- Un armario de control y protección de transformador (CP-T) w
- Un armario de control de subestación (UCS)
- Un SCADA de subestación (SCS)
- Un armario colector de F.O. de líneas de A.T./M.T.
- Un armario de control de parque.
- Un armario de medida fiscal
o UN sistema de servicios auxiliares formado por:
- Un cuadro general de corriente alterna (CGCA)
- Un cuadro general de corriente continua (CGCC)
- Un sistema rectificador redundante con baterías de 125 V c.c.
- Línea de alta tensión a 132 kV para la conexión entre las subestaciones
Carranque – Álora:
· La línea está compuesta por un tramo aéreo de 132 kV hasta la SET Álora.
· Dicho tramo de línea aéreo parte de la SET Carranque 132/30 kV, y tiene 34
apoyos. Tiene una longitud total de 7,575 km.
· La línea transportará la energía a una frecuencia de 50 Hz. El conductor que
transcurre por esta línea tendrá la tipología LA-380 (GULL).
- Subestación Eléctrica Transformadora Álora 400/132/30 kV:
· La subestación será de tipología línea-transformador y estará compuesta por:
o UNA posición de línea-transformador de 400 kV de intemperie compuesta de:
- Tres transformadores de tensión inductivos
- Dos seccionadores tripolares de línea con puesta a tierra
- Tres transformadores de intensidad
- Tres interruptores automáticos unipolar
-Tres auto válvulas con contador de descargas
o UN autotransformador principal, con unidades monofásicas y las siguientes
características:
- Potencia nominal: 324/432/540 MVA
- Refrigeración: ONAN/ONAF/ODAF
- Relación de transformación: 400±15% 132/30 kV
- Grupo de conexión: YNA0d s
o CUATRO posiciones de línea de 132 kV de intemperie compuesta de: w.
- Un transformador de tensión capacitivo
- Un seccionador tripolar de línea con puesta a tierra 20n 
- Un interruptor automático tripolar
- Tres transformadores de intensidad
- Un seccionador tripolar de línea
o DOS posiciones de transformador de 132 kV de intemperie compuesta de:
- Un seccionador tripolar de línea
- Tres transformadores de intensidad
- Un interruptor automático tripolar
- Tres auto válvulas y contador de descargas
o UN transformador principal, con las siguientes características:
- Potencia nominal: 67,5/90 MV
- Refrigeración: ONAN/ONAF1/ONAF2
- Relación de transformación: 132±15%/30 kV
- Grupo de conexión: YNd11
o UN embarrado de 132KV de intemperie incluyendo:
- Aisladores soporte
- Tres transformadores de tensión inductivos
- Un transformador de tensión para alimentación de servicios auxiliares
o UN embarrado de 30 kV de intemperie, incluyendo cada uno:
- Tres aisladores soporte
- Tres auto válvulas
- Una reactancia de puesta a tierra
o UN conjunto de celdas de 30 KV de aislamiento en 6 compuestos cada uno
por:
- Dos cabinas de transformador principal
- Nueve cabinas de salida de línea
- Una cabina de salida de línea reserva
- Una cabina de TSA e.
- Seis transformadores de medida de Tensión w
o UN sistema de control y protección formado por:
- Un armario de control y protección de línea 400 kV (CP-L400)
- Un armario de control y protección de autotransformador (CPAT)
- Cuatro armarios de control y protección de línea 132 kV (CPL132)
- Un armario de control y protección de transformador (CP-T)
- Un armario de control y protección de interruptor (CP-I)
- Un armario de protección de barras (PDB)
- Un armario de control de subestación (UCS)
- Un SCADA de subestación (SCS)
- Un armario colector de F.O. de líneas de A.T./M.T.
- Un armario de control de parque.
- Dos armarios de medida fiscal
o UN sistema de servicios auxiliares formado por:
- Un cuadro general de corriente alterna (CGCA)
- Un cuadro general de corriente continua (CGCC)
- Un sistema rectificador redundante con baterías de 125 V c.c.
- Línea de alta tensión a 400 kV para la conexión entre las subestaciones Álora
– Cártama 400 kV:
· La línea está compuesta por un tramo de 400 kV desde la SET Álora hasta la
SE Cártama 400 kV.
· Dicho tramo de línea aéreo tiene 74 apoyos. Tiene una longitud total de 16,96
km.
· La línea transportará la energía a una frecuencia de 50 Hz. El conductor que
transcurre por esta línea tendrá la tipología LA-455 (ACSR CÓNDOR).
- Municipios afectados en Málaga: Álora, Pizarra Y Cártama.
- Presupuesto de ejecución material: 76.941.818,39 Euros
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas emitir las
resoluciones de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de
Construcción, y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitir la
Declaración de Impacto Ambiental estando ambos organismos englobados en el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Durante un plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación e
de este anuncio, cualquier interesado podrá formular las alegaciones que estime bo
oportunas, que se presentarán en la forma prevista en el artículo 16.4 de la ley 39/ w
2A0d1m5i,n idsetr a1c idoene osc tPuúbbrelic, adse.l Procedimiento Administrativo Común de las 21-26389https://w
Durante el citado plazo, los proyectos y el estudio de impacto ambiental podrán
ser examinados, en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9 a 14
horas), en la Dependencia de Industria y Energía, de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga, sita en Paseo de Sancha, 64, 29016 Málaga. La
documentación también se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
andalucia/proyectos-ci/procedimientos- informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-
AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html
Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Jefe de Dependencia de Industria y Energía.
Subdelegación del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Guirao.
ID: A210033976-1