BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Lunes 8 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26890
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3600 Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, 
fabricados por Nobel International EAD.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Sime 
Hispania, S.A, con domicilio social en Pol. Industrial Juncaril, Ctra. Madrid, Km 425, Parc. 
105, 18210 - Peligros, Granada, para la certificación de una familia de captadores 
solares, fabricados por Nobel International EAD en su instalación industrial ubicada en 
C/48 Vistosha, Elin Pelin 2100, Sofia. Bulgaria.
Siendo los modelos para los que se emite la presente certificación, pertenecientes a 
la familia, compuesta por los modelos siguientes:
Familia Modelos
AELIOS CUS SIME/SIME PLANO 132.
AELIOS CUS SIME/SIME PLANO 182.
AELIOS CUS SIME/SIME PLANO 230.
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios:
Familia Laboratorio Clave
4077DE1 4078DE1 4079DE1 4080DE1 4081DE1 4082DE1 
AELIOS CUS DEMOKRITOS
4083DE1 4084DQ1 4085DQ1 4086DQ1 4087DQ1
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad Nobel 
International EAD confirma que Nobel International EAD, cumple los requisitos de calidad 
exigibles  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  para  paneles 
solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
SIME/SIME PLANO 132. NPS-23819 s
SIME/SIME PLANO 182. NPS-23219 bo
SIME/SIME PLANO 230. NPS-23319 00ww
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de la 
Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso 
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se 
resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta 
del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-23819
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: SIME/SIME PLANO 132.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2011.
Dimensiones:
Longitud: 1530 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,4 m2.
Área absorbedor: 1,33 m2.
Área total: 1,58 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 27,5 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 atm.
Fluido de transferencia de calor: Agua.
2. Modelo con contraseña NPS-23219 e.
Identificación: 00ww
FNaobmribcraen cteo:m Neorbcieall :I nSteIMrnEa/tSioIMnaEl  EPALDAN. O 182.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2011. Bc
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: 1,33 m2.
Área total: 2,09 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 27,5 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 atm.
Fluido de transferencia de calor: Agua.
3. Modelo con contraseña NPS-23319
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: SIME/SIME PLANO 230.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2011.
Dimensiones:
Longitud: 2020 mm.
Ancho: 1283 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: 2,3 m2.
Área total: 2,6 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 45 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 atm.
Fluido de transferencia de calor: Agua.
Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia AELIOS CUS
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)].
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳo,hem 0 0   s
ɳo,b(estimado) 0,73 0   boe.
a1 3,75 0 W/(m²K) 00ww
a2 0,015 0 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
10 335 662 970
30 233 540 848
50  94 401 708
Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia AELIOS CUS
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)].
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳo,hem 0 0  
ɳo,b(estimado) 0,76 0  
a1 3,67 0 W/(m²K)
a2 0,015 0 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
 0 627 1165 1703
10 425  963 1501
50 194  732 1270
Observaciones:
Madrid, 23 de septiembre de 2020.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.