BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Miércoles 4 de noviembre de 2020 Sec. V-B.  Pág. 52271
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
39336 Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria por la que se otorga autorización
administrativa previa, autorización de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al
expediente AT-81-19.
Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio social en la calle Isabel
Torres, n.º 25, de Santander, ha solicitado ante la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio,
la autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado:
"Modificación L.A.T. 132 kV Urdón-Reinosa, en Fresneda".
A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico (BOE n.º 310, de 27-12-2013), además de la vigente Ley de 16
de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (BOE n.º 351 de 17-12-1954) y
su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (BOE n.º 310 de 27-12-2000), modificado mediante el Real
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (BOE n.º 175 de 24-
06-2020); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC n.º
19 de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09 (BOE n.º 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de
mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE n.º 139 de 09-06-
2014), la solicitud mencionada ha sido sometida a un periodo de información
mediante exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cabuérniga,
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 224, de 20 de
agosto de 2020, en el Boletín Oficial de Cantabria, número 160, de 20 de agosto
de 2020, en el periódico "El Diario Montañés" de 20 de agosto de 2020 y en la
página web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Paralelamente al trámite de información pública, se ha practicado la
notificación individual al titular afectado por la instalación eléctrica de referencia
para que pueda formular las alegaciones procedentes. e.e
En la fase de información pública no se formularon alegaciones. w
Emitieron condicionados los siguientes organismos:
- Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Dichos condicionados fueron aceptados por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.
Cumplidos los trámites administrativos establecidos en la Ley 24/2013, en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, en el Decreto 6/2003, en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás normas de legal y vigente aplicación.
Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1903/1996, de 2 de
agosto y el Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, la competencia para autorizar
instalaciones eléctricas provinciales corresponde a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.
Esta Dirección General, visto el informe del Servicio de Energía, resuelve:
Primero. - Conceder a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Modificación L.A.T. 132
kV Urdón-Reinosa, en Fresneda", cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Actuaciones proyectadas.
Modificación de línea eléctrica aérea de alta tensión.
Tensión nominal: 132 kV.
Inicio: Apoyo existente 153.
Coordenadas UTM del inicio: X: 394.498,9; Y: 4.781.608,5; Huso: 30.
Final: Apoyo existente 155.
Coordenadas UTM del final: X: 394.628,3; Y: 4.781.169,6; Huso: 30.
Tipo de conductor: ACSRDOG, doble circuito en configuración simplex, y sin
cable de guarda.
N.º de circuitos: 2.
Nº de conductores por fase: 1.
Longitud: 459 m.
Apoyos existentes: Metálicos de celosía en hexágono con cimentaciones
tetrabloque.
Función del apoyo existente a desmontar: Alineación-suspensión.
- Desmontaje del apoyo 154. e.
- Instalación del apoyo denominado "nuevo 1" desviado del trazado de la actual w
laínpeoayo,  insismtaillaarn. dCoo uonrd aepnoaydoa sti pUoT HMA dRe l5 a0p0o0y od e" n2u2e mvo  d1e"  parltouyreac ctaodno a: rXm: a3d9o4 .N536757,00;,  Yo:
4.781.432,8. Cimentación: 9,45 m cuadrados. 20n 
- Instalación del apoyo denominado "nuevo 2" intercalado en vano entre los
apoyos existentes 154 y 155, instalando un apoyo tipo HAR 5000 de 15 m de altura
con armado N3770, o apoyo similar. Coordenadas UTM del apoyo "nuevo 2"
proyectado: X: 394.597,1; Y: 4.781.275,6. Cimentación: 6,78 m cuadrados.
- Desmontaje del vano de conductor entre los apoyos 153 existente y "nuevo 2"
proyectado, que serán sustituidos por cables LA-110.
- Tendido de nuevo conductor tipo LA-110, entre apoyo existente 153 y apoyo
"nuevo 2" proyectado.
- Amarrado en apoyo proyectado "nuevo 2", retensado y regulado de los cables
existentes entre los apoyos 154 y 155.
Finalidad: Durante una inspección se detectó que la distancia de los
conductores de la línea de alta tensión a una edificación, y a la red de baja tensión
de alimentación a la edificación, en el vano entre los apoyos 153 y 154, a la
temperatura máxima de explotación de la instalación, no cumple con la distancia
mínima exigida por el Reglamento de aplicación. Con el objeto de cumplir las
distancias reglamentarias, y mejorar la calidad y continuidad del suministro en las
redes de distribución, se proyecta modificar el tramo de la línea entre los apoyos
153 y 155, desmontando el apoyo 154, instalando 2 nuevos apoyos y modificando
ligeramente el trazado de la línea en este tramo.
Situación: Inmediaciones del núcleo de Fresneda, del Ayuntamiento de
Cabuérniga.
La autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
Primera: La citada instalación se ajustará al proyecto antes indicado, no
pudiendo introducirse variación alguna en el mismo sin la previa autorización de
esta Dirección General.
Segunda: La instalación cumplirá las condiciones establecidas en los
Reglamentos técnicos aplicables.
Tercera: Serán de plena responsabilidad del autor del proyecto los cálculos,
planos y especificaciones del mismo.
Cuarta: Tanto durante la ejecución de la instalación, como durante su
explotación, estará bajo la inspección y vigilancia de esta Dirección General.
Quinta: La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo del titular, el cual
responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la
misma.
Sexta: El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de
las obras al Servicio de Energía de esta Dirección General, a efectos de realizar s
las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas y extensión de la e.
Autorización de Explotación. w.
cumSpélipmtiiemnato:  Edle T loitus lacor nddeic liao ninasdtoasla ecsiótanb tleencdidroás e, ne nc useun ctaas, op,a prao rs luo se ojercguacniiósnm, oesl
afectados. E-B-20ble en 
Octava: La presente Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa del Construcción del proyecto de ejecución se otorga salvo perjuicio
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras
disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y medio ambiente.
Novena: La instalación se ejecutará en un plazo de veinticuatro meses,
pudiendo solicitar el peticionario, por razones justificadas, prórrogas de dicho
plazo.
Décima: La autorización de suministro provisional para pruebas quedará
condicionada a la expresa petición de la misma en la que deberá dejar constancia
de la idoneidad de la instalación y cumplimiento reglamentario para su puesta en
servicio con garantías de seguridad y carácter temporal, por un mes, a partir de la
fecha de presentación de la misma.
Undécima: Para la Autorización de Explotación de esta instalación, el titular de
la misma deberá seguir los trámites establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el R.D.
337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, en el R.D. 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y el Decreto 6/2003, de
16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica.
Segundo. - Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica que se
autoriza, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de la Ley 24/
2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que llevará implícita en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Industria, Transporte y
Comercio, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación,
de acuerdo con lo que disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Santander, 21 de octubre de 2020.- El Director General de Industria, Energía y
Minas, Raúl Pelayo Pardo.
ID: A200052118-1