BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267  Viernes 9 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 86428
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12071 Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de captadores 
solares térmicos, fabricados en Faulquemont.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud de Renovación de 
Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Viessmann S.L.
Domicilio Social: Área Empresarial Andalucía, C/ Sierra Nevada, 13, 28320 Pinto, Madrid.
Fabricante: Viessmann Faulquemont.
Lugar Fabricación: Faulquemont (Francia).
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
VITOSOL 100-FM SVKF NPS-2217 9/2/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Clave
TÜV RHEINLAND 21232812.003
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden 
IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
VITOSOL 100-FM SVKF NPS-12819
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo 
como características del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014,  s
de 11 de diciembre. Así mismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o  e.
disposición que le sea aplicable. w.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al  071ww
caodnetcruoal cyi ósne gdueiml pierondtou cdteo  laa  lparso cdouncdciiócino,n leas d ioncicuimaleesn,t aacsiíó cno amcore ldai tdaeticvlaa,r aac fiiónn d een v lear iqfiucaer  slea 
huatilgizaa cdoonss staer  mquaen,t ieenn elan ,f acbormicoa cmióínn idmeo d, iecnh olass p mroidsumcatoss c, olonsd isciisotneemsa qsu dee e cno netlr mol odme ecnatloid dade   BOE-A-cable e
la certificación.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen 
del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa 
la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la 
misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación 
presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-12819
Identificación:
Fabricante: Viessmann Faulquemont.
Nombre comercial: VITOSOL 100-FM SVKF.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2016.
Dimensiones:
Longitud: 2066 mm.
Ancho: 1056 mm.
Alto: 73 mm.
Área apertura: 2,02 m2.
Área absorbedor: 2,01 m2.
Área total: 2,18 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 37 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 600 KPa.
Fluido de transferencia de calor: agua-glicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)].
Rendimiento (basado en el área total): oe.
ɳo,hem 0,7550 Desviac0ió,0n0 t3íp0ica (+/ -) Unidades
a1 4,4390 0,1580 W/(m²K)
a2 0,0230 0,0220 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
10 557,0000 1051,0000 1545,0000
20 445,0000 939,0000 1433,0000
30 323,0000 817,0000 1311,0000
40 190,0000 684,0000 1179,0000
50 48,0000 542,0000 1036,0000
Observaciones:
Madrid, 13 de enero de 2020.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.