BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199 Miércoles 22 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 55855
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8353 Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas 
solares presentada por Kioto, fabricados por Kioto Clear Energy AG.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Kioto, con 
domicilio  social  en  Industriepak,  SolarstraBe  1St  Veit/Glan,  para  la  renovación  de 
vigencia de la certificación de 3 sistemas solares, fabricados por KiotoClear Energy AG 
en su instalación industrial ubicada en Austria, que se certificaron con las siguientes 
contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Solcrafte 100. SST-22717 05/12/2017
Solcrafte 150. SST-22817 05/12/2017
Solcrafte 200. SST-22917 05/12/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Emisor Clave
Testzentrum Saarbrücken. SYS10_08E
Testzentrum Saarbrücken. SYS10_07E
Testzentrum Saarbrücken. SYS10_06E
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la 
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación 
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por 
la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de 
certificación:
Modelo Contraseña
Solcrafte 100. SST-14619
Solcrafte 150. SST-14719
Solcrafte 200. SST-14819
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo  es
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a  o
continuación. 53ww
hcaoadngetacEruo l calt oicytuni óslsanetra gd rude iemql  pueiereson,t datoeu  nRcd teeolas  la oa fl laupabcrsoir óicdcnoua nccpdciróeiiócnsin oed,nn eleata s drd áiionc cihdcuoeiamsnl teerpsonr, to adadcesuilíó c pcntooe asmríc,o ordel olodas i  tfdaisjetaiiscvdtlaeoa,m r paaaac fsirióna n d ds eeeo n mcv oleeanrt ieqtfrirucosaele r  d saleeal     OE-A-2020-83able en https://
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-14619
Identificación:
Fabricante: KiotoClear Energy AG.
Nombre Comercial: Solcrafte 100.
Tipo Sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2.184 mm.
Ancho: 509 mm.
Alto: 212 mm.
Área Apertura: 0,95 m2.
Área absorbedor: 0,794 m2.
Área total: 1,112 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 90,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1. es
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1321 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1284 0
Davos (46,8º N). 3027 1678 0
Athens (38,0º N). 2081 1611 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 4478 1700 0
Würzburg (49,5º N) 4289 1693 0
Davos (46,8º N) 4857 2129 0
Athens (38,0º N) 3343 2267 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 1816 0
Würzburg (49,5º N). 5897 1820 0
Davos (46,8º N). 6654 2264 0
Athens (38,0º N). 4573 2507 0
2. Modelo con contraseña SST-14719
Identificación:
Fabricante: KiotoClear Energy AG.
Nombre Comercial: Solcrafte 150.
Tipo Sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2.184 mm. e.
Ancho: 800 mm. w.
Alto: 212 mm. 53ww
ÁÁrreeaa  aabpseortrubread: o1r,:6 1 m,322.4 m2.
Área total: 1,747 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 145,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1643 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1567 0
Davos (46,8º N). 3027 2236 0
Athens (38,0º N). 2081 1857 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 3094 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3024 0
Davos (46,8º N). 6654 4131 0
Athens (38,0º N). 4573 3784 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 3406 0
Würzburg (49,5º N). 7506 3437 0
Davos (46,8º N). 8483 4541 0
Athens (38,0º N). 5834 4478 0
3. Modelo con contraseña SST-14819
Identificación:
Fabricante: KiotoClear Energy AG.
Nombre comercial: Solcrafte 200. es
Tipo sistema: termosifón. o
Características del colector: (modelo unitario) 53ww
Dimensiones:
Longitud: 2.180 mm.
Ancho: 1.093 mm.
Alto: 212,8 mm.
Área Apertura: 2,15 m2.
Área absorbedor: 1,853 m2.
Área total: 2,383 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 195,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 4478 2681 0
Würzburg (49,5º N). 4289 2561 0
Davos (46,8º N). 4857 3690 0
Athens (38,0º N). 3343 3021 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 4163 0
Würzburg (49,5º N). 7506 4068 0
Davos (46,8º N). 8483 5676 0
Athens (38,0º N). 5834 5014 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 11164 4825 0
Würzburg (49,5º N). 10691 4920 0
Davos (46,8º N). 12110 6559 0
Athens (38,0º N). 8326 6465 0
Observaciones: s
Madrid, 28 de octubre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas,  w.b
María Jesús Martín Martínez. 53ww