BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Jueves 11 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 39430
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
6008 Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas 
solares, pertenecientes a una misma familia, fabricados por Chromagen Ltd.
Recibida  en  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía  la  solicitud  presentada  por 
Chromagen España, S.L.U., con domicilio social en c/ Diseño, n.º 6, Pol. PISA 41927 - 
Mairena del Aljarafe, Sevilla, para la renovación de vigencia de la certificación de 10 
sistema/s solar/es, pertenecientes a una misma familia, fabricados por Chromagen Ltd 
en su instalación industrial fabricada en Israel, que se certificaron con las siguientes 
contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha resolución
Chromagen 120 TSPTO SST-17017 22/11/2017
Chromagen 150 TSPRO SST-17117 22/11/2017
Chromagen 200 TSPSO SST-17217 22/11/2017
Chromagen 200 TSPTO SST-17317 22/11/2017
Chromagen 300 TSPRO SST-17417 22/11/2017
Chromagen 300 TSPTO SST-17517 22/11/2017
Chromagen 150 TSPTO SST-17617 22/11/2017
Chromagen 200 TSPRO SST-17717 22/11/2017
Chromagen 100 TSPTO SST-17817 22/11/2017
Chromagen 120 TSPRO SST-17917 22/11/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio emisor Clave
CENER 30.1534.3-1, 30.1534.9-1, 30.1534.2TA, 30.1534.6RTA
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la 
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación 
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por 
la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de 
certificación:
Modelo Contraseña w.b
CChhrroommaaggeenn  115200  TTSSPPRTOO SSSSTT--2200451199
Chromagen 200 TSPSO SST-20619
Chromagen 200 TSPTO SST-20719
Modelo Contraseña
Chromagen 300 TSPRO SST-20819
Chromagen 300 TSPTO SST-20919
Chromagen 150 TSPTO SST-21019
Chromagen 200 TSPRO SST-21119
Chromagen 100 TSPTO SST-21219
Chromagen 120 TSPRO SST-21319
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
Esta renovación de certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden 
IET/2366/2014, de 11 de diciembre. Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro 
reglamento o disposición que le sea aplicable.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-20419 bo
IFdaebnrtiicfiacnatceió: nC:hromagen Ltd. 2020-6008n https://ww
NTiopmo bsriset ecmoma:e Trceiraml: oCshifróonm. agen 120 TSPTO.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1910 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 120,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1476 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1492 0
Davos (46,8º N). 3028 2186 0
Athens (38,0º N). 2080 1806 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 3092 0
Würzburg (49,5º N). 21410 3321 0
Davos (46,8º N). 24225 4388 0
Athens (38,0º N). 16637 4774 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 3110 0
Würzburg (49,5º N). 32115 3343 0 es
Davos (46,8º N). 36337 4403 0 w.b
Athens (38,0º N). 24956 4793 0 2020-6008n https://ww
2. Modelo con contraseña SST-20519
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 150 TSPRO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1910 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1439 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1464 0
Davos (46,8º N). 3028 2127 0
Athens (38,0º N). 2080 1780 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 3344 0
Würzburg (49,5º N). 21410 3581 0
Davos (46,8º N). 24225 4701 0
Athens (38,0º N). 16637 5134 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 600 l/día 08ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 3361 0
Würzburg (49,5º N). 32115 3602 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N). 36337 4714 0
Athens (38,0º N). 24956 5153 0
3. Modelo con contraseña SST-20619
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSPSO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2200 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1410 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1440 0
Davos (46,8º N). 3028 2079 0
Athens (38,0º N). 2080 1762 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 3962 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4241 0 oe.
Davos (46,8º N) 24225 5531 0 08ww
Athens (38,0º N) 16637 6063 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 3984 0
Würzburg (49,5º N). 32115 4268 0
Davos (46,8º N). 36337 5550 0
Athens (38,0º N). 24956 6091 0
4. Modelo con contraseña SST-20719
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSPTO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1817 mm.
Ancho: 919 mm.
Alto: 90 mm
Área apertura: 1,52 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,67 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1575 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1588 0
Davos (46,8º N). 3028 2353 0
Athens (38,0º N). 2080 1879 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 400 l/día 08ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 5022 0
Würzburg (49,5º N). 21410 5379 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N). 24225 7141 0
Athens (38,0º N). 16637 7704 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 5057 0
Würzburg (49,5º N). 32115 5423 0
Davos (46,8º N). 36337 7171 0
Athens (38,0º N). 24956 7768 0
5. Modelo con contraseña SST-20819
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 300 TSPRO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1910 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1633 0 e
Würzburg (49,5º N). 2676 1646 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)).. 32002880 21494292 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 6792 0
Würzburg (49,5º N). 21410 7240 0
Davos (46,8º N). 24225 9638 0
Athens (38,0º N). 16637 10023 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad QPar MJ QPar MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 6907 0
Würzburg (49,5º N). 32115 7382 0
Davos (46,8º N). 36337 9757 0
Athens (38,0º N). 24956 10539 0
6.  Modelo con contraseña SST-20919
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 300 TSPTO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2200 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 50 l/día 08ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1697 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1706 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N). 3028 2543 0
Athens (38,0º N). 2080 1954 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 7481 0
Würzburg (49,5º N). 21410 7962 0
Davos (46,8º N). 24225 10705 0
Athens (38,0º N). 16637 10752 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 7632 0
Würzburg (49,5º N). 32115 8158 0
Davos (46,8º N). 36337 10855 0
Athens (38,0º N). 24956 11650 0
7. Modelo con contraseña SST-21019
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 150 TSPTO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2200 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l. e.
Volumen del tubo: l. w.
Número de captadores del sistema: 1. 08ww
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1514 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1530 0
Davos (46,8º N). 3028 2254 0
Athens (38,0º N). 2080 1836 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 3696 0
Würzburg (49,5º N). 21410 3961 0
Davos (46,8º N). 24225 5236 0
Athens (38,0º N). 16637 5687 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 3716 0
Würzburg (49,5º N). 32115 3985 0
Davos (46,8º N). 36337 5252 0
Athens (38,0º N). 24956 5708 0
8. Modelo con contraseña SST-21119
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSPRO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2185 mm. e.
Alto: 90 mm. w.
Ancho: 1270 mm. 08ww
ÁÁrreeaa  aapbesortrubread: o2r,:5 28, 5m42 .m2.
Área total: 2,8 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El  modelo  representativo  ensayado  ha  sido  Chromagen  200  TSPRO  para  la 
predicción de los datos correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método 
de cálculo previsto en el Anexo D del Reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1526 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1557 0
Davos (46,8º N). 3028 2277 0
Athens (38,0º N). 2080 1848 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 4237 0
Würzburg (49,5º N). 21410 4535 0
Davos (46,8º N). 24225 5959 0
Athens (38,0º N). 16637 6478 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 4261 0
Würzburg (49,5º N). 32115 4565 0
Davos (46,8º N). 36337 5980 0
Athens (38,0º N). 24956 6506 0
9. Modelo con contraseña SST-21219
Identificación: o
Fabricante: Chromagen Ltd. 08ww
NTiopmo bsriset ecmoma:e Trceiraml: oCshifróonm. agen 100 TSPTO.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1817 mm.
Ancho: 919 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,52 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,67 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 100,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1365 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1390 0
Davos (46,8º N). 3028 2004 0
Athens (38,0º N). 2080 1722 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 2431 0
Würzburg (49,5º N). 21410 2613 0
Davos (46,8º N). 24225 3434 0
Athens (38,0º N). 16637 3756 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 2447 0
Würzburg (49,5º N). 32115 2634 0 es
Davos (46,8º N). 36337 3447 0 w.b
Athens (38,0º N). 24956 3774 0 2020-6008n https://ww
10. Modelo con contraseña SST-21319
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 120 TSPRO.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1817 mm.
Ancho: 919 mm.
Alto: 89 mm.
Área apertura: 1,52 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,67 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 120,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1325 0
Würzburg (49,5º N). 2676 1358 0
Davos (46,8º N). 3028 1936 0
Athens (38,0º N). 2080 1692 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 2606 0
Würzburg (49,5º N). 21410 2797 0
Davos (46,8º N). 24225 3648 0
Athens (38,0º N). 16637 4014 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 600 l/día 08ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33490 2622 0
Würzburg (49,5º N). 32115 2816 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N). 36337 3660 0
Athens (38,0º N). 24956 4030 0
Observaciones:.
Madrid, 4 de diciembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.