BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Miércoles 21 de abril de 2021 Sec. V-B.  Pág. 24897
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
19290 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Toledo sobre información pública de la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental
del Anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica "ENVATIOS XXII de
248,64 MWp, y 191,46 MWnom y su infraestructura de evacuación:
Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV, Subestación
Elevadora Seseña 30/220 kV, Subestación Colectora Promotores,
Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo - Subestación Seseña, Línea
220 kV Subestación Seseña – Subestación Colectora Promotores y
Línea 220kV Subestación Colectora Promotores – Subestación
Valdemoro REE", en los términos municipales de Añover de Tajo,
Borox, Seseña (Toledo) y de Valdemoro (Madrid).
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública el Estudio de
Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa del
Anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica "ENVATIOS XXII de 248,64 MWp,
y 191,46 MWnom y su infraestructura de evacuación:
1- Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV
2- Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV
3- Subestación Colectora Promotores 220Kv
4- Recinto de medida Valdemoro
5- Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo - Subestación Seseña
6- Línea 220kV Subestación Seseña – Subestación Colectora Promotores
7- Línea 220kV Subestación Colectora Promotores – Recinto de medida
Valdemoro
8- Línea subterránea 220Kv evacuación Medida Valdemoro – SE Valdemoro
220Kv REE
Las infraestructuras de evacuación a partir de la Subestación Colectora
Promotores 220Kv (infraestructuras 3, 4, 7 y 8) son comunes a las siguientes otras
promociones:
FV Valdemoro I 47,86 MWn Promotor: LAURUM ESTRATEGIAS SL. e
(Expediente PFot-396 DGPEM) bo
FV Valdemoro II 47,86 MWn Promotor: LIX SOLAR SL. (Expediente PFot-397 90w
DGPEM)
FV Valdemoro V 47,81 MWn Promotor: CEFEO SIGLO XXI S.L. (Expediente
PE-642 JCCM)
FV Valdemoro VI 47,81 MWn Promotor: FORNAX ONE SUN, S.L. (Expediente:
PE-643 JCCM)
Las infraestructuras se ubican en los términos municipales de Añover de Tajo,
Borox, Seseña (Toledo) y de Valdemoro (Madrid). Las características de la
instalación se señalan a continuación:
· Expediente: PFot-357
· Peticionario: ENVATIOS PROMOCIÓN XXII S.L., con CIF B- B90449604 y
domicilio social en calle Leonardo da Vinci, número 2, Parque Científico y
Tecnológico de Cartuja (CP 41092).
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto de la instalación solar
fotovoltaica "ENVATIOS XXII de 248,64 MWp, y 191,46 MWnom y su
infraestructura de evacuación (Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220 kV,
Subestación Elevadora Seseña 30/220 kV, Subestación Colectora Promotores,
Línea 220 kV Subestación Añover de Tajo - Subestación Seseña, Línea 220 kV
Subestación Seseña – Subestación Colectora Promotores y Línea 220kV
Subestación Colectora Promotores – Subestación Valdemoro REE).
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa y de construcción es la Dirección General de
Política Energética y Minas (DGPEM) del Ministerio para la Transición Energética y
el Reto Demográfico. El órgano competente para emitir la Declaración de Impacto
Ambiental es la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio
para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Dada la previsión de instalaciones en las CCAA de
Castilla-La Mancha y Madrid, los órganos responsables para su tramitación son el
Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo,
sita en la Pza. de Zocodover 6, 45071 – Toledo y el Área funcional de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel
25, 28071 Madrid.
· Descripción de las instalaciones: La instalación solar fotovoltaica que se
proyecta, junto a su infraestructura de evacuación estará ubicada en los términos
municipales de Añover de Tajo, Borox y Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid).
Las características de las instalaciones son las siguientes:
- Instalación Solar Fotovoltaica ENVATIOS XXII: Formada por 2 recintos: El
primero sito en el pol.509 par.52; pol.511 par.3 a 35, 37, 38 y 40; pol.515 par.1, 3,
5 a 8, 10 a 16, 18, 23, 10001 y 10022; pol.516 par.11 a 16, 10013 del Término
Municipal de Seseña y el segundo en el pol.1 par.99; pol.2 par.1, 3 y 5 a 8; pol.15
par.1, 3 y 50 del Término Municipal de Añover del Tajo (Toledo). Ocupará una es
superficie de 760,7 Ha (122,9 Ha ocupadas por los módulos) disponiendo una o
agrupación de 497.280 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos de 500 Wp, w.
sobre estructura de seguidores solares a un eje, con una potencia total instalada 90w
ddee  521468.,06645 M MWWph y/a uñnoa.  Sneo mdiisnpaol ndder á1n9 11,24660 M inWve. rSsoer eess tsimtrain gu n(laim pirtaoddousc cciaódna n uonmoi ndael
ellos a 185 kVA) y 40 centros de transformación 0,8/30 kV. Se contemplan trabajos
de obra civil para preparación del terreno, ejecución de viales interiores y de
acceso, canalizaciones, drenaje, vallado perimetral e hincas y cimentaciones.
- Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220kV: Subestación elevadora con
una superficie de 0,28 Ha a ubicar dentro del vallado del recinto de planta solar sita
en el TM de Añover de Tajo (Toledo), con un Transformador de Potencia de 108/
135 MVA, 30/220kV. Tendrá configuración radial (sin barra) tipo AIS, con el parque
de 220kV en intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de
celdas de media tensión y salas de control. Tendrá una posición de Línea:
a. Salida de la Línea 220kV Subestación Añover de Tajo – Subestación
Seseña.
- Subestación Elevadora Seseña 30/220kV: Subestación elevadora con una
superficie de 0,6 Ha a ubicar dentro del vallado del recinto de planta solar sita en el
TM de Seseña (Toledo), con un Transformador de Potencia de 75/95 MVA, 30/
220kV. Tendrá configuración Simple Barra tipo AIS, con el parque de 220kV en
intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de celdas de media
tensión y salas de control. Tendrá dos posiciones de Línea:
a. Entrada de la Línea 220kV Subestación Añover de Tajo – Subestación
Seseña.
b. Salida de la Línea 220kV Subestación Seseña – Subestación Colectora
Promotores.
- Subestación Colectora Promotores 220kV: subestación colectora con una
superficie de 0,43 Ha a ubicar al norte de Seseña, al oeste del barrio de El Quiñón
y próximo al pk 19,7 de la Autopista R-4, en el TM de Seseña (Toledo). Tendrá
configuración Simple Barra tipo AIS, con un edificio para de control. Tendrá tres
posiciones de Línea:
a. Entrada de la Línea 220kV "Subestación Seseña – Subestación Colectora
Promotores".
b. Entrada de la Línea 220kV "SE PFV Valdemoro – Subestación Colectora
Promotores".
c. Salida de la Línea 220kV Subestación Colectora Promotores – Subestación
Valdemoro REE.
- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Añover de Tajo – Subestación
Seseña): se extiende desde la futura Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/
220 kV hasta la futura Subestación Elevadora Seseña 30/220kV. Dicha línea está
compuesta por los siguientes tramos:
1. Tramo 1: Línea "AÑOVER DE TAJO – SESEÑA", tramo aéreo simple circuito
dúplex de 5035 m a 220 kV que conectará la subestación Elevadora 30/220 kV
"AÑOVER DE TAJO" con un apoyo de conversión aéreo subterráneo. s
a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Añover de Tajo 30/ w.
220kV 90w
b. Final del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo
c. Longitud total aproximada: 5035 m.
d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m)
e. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
f. Nº de conductores por fase: dos (duplex)
g. Capacidad de transporte: 116,49 MW
h. Disposición conductores: tresbolillo, salvo disposiciones puntuales
i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
j. Aislamiento: Aisladores Compuestos.
k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado.
l. Cimentaciones: Monobloques o Tetrabloques de hormigón.
m. Protección contra sobretensiones: cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto
sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
2. Tramo 2: Línea "AÑOVER DE TAJO – SESEÑA", tramo subterráneo simple
circuito simplex a 220 kV.
a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo
b. Final del Tramo: apoyo de conversión subterráneo aéreo
c. Longitud total aproximada: 715 m.
d. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
e. Nº de conductores por fase: uno (simplex)
a. Capacidad de transporte: 116,49 MW
b. Tipo de Canalización: Entubada
c. Disposición de los cables: Tresbolillo
d. Tipo de conductor: RHZ1-RA+OL(S) 127/220kV 1x1200MAl+H245
e. Profundidad de instalación a eje de tubular: 1,05 m
f. Conexión de pantallas: Single Point
g. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
3. Tramo 3: Línea "AÑOVER DE TAJO – SESEÑA", tramo aéreo simple circuito s
dúplex a 220 kV que conectará el apoyo de conversión subterráneo aéreo con el e.
pórtico en Subestación Seseña. w.
a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión subterráneo aéreo
b. Final del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Seseña 30/220kV 20n 
c. Longitud total aproximada: 4243 m.
d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m)
e. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
f. Nº de conductores por fase: dos (duplex)
g. Capacidad de transporte: 116,49 MW
h. Disposición conductores: tresbolillo con doble cúpula., salvo disposiciones
puntuales.
i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455)
j. Aislamiento: Aisladores Compuestos.
k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado.
l. Cimentaciones: Monobloques o Tetrabloques de hormigón.
m. Protección contra sobretensiones: cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto
sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Seseña – Subestación Colectora
Promotores): se extiende desde la subestación Elevadora Seseña 30/220 kV hasta
la futura subestación Elevadora Colectora Promotores 220kV. Dicha línea está
compuesta por los siguientes tramos:
1. Tramo 4: Línea "SESEÑA – COLECTORA PROMOTORES", tramo aéreo
simple circuito dúplex a 220 kV que conectará el pórtico en subestación Seseña
con un apoyo de conversión aéreo subterráneo.
a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Seseña 30/220kV
b. Final del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo
c. Longitud total aproximada: 2592 m.
d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m)
e. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
f. Nº de conductores por fase: dos (duplex)
g. Capacidad de transporte: 191,46 MW
h. Disposición conductores: tresbolillo, salvo disposiciones puntuales
i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455) o
j. Aislamiento: Aisladores Compuestos. 90w
k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado.
l. Cimentaciones: Monobloques o Tetrabloques de hormigón.
m. Protección contra sobretensiones: cables tipo 2xOPGW 48 fibras, dispuesto
sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
2. Tramo 5: Línea "SESEÑA – COLECTORA PROMOTORES", tramo
subterráneo simple circuito simplex a 220 kV.
a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo
b. Final del Tramo: apoyo de conversión aéreo subterráneo
c. Longitud total aproximada: 1322 m.
d. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
e. Nº de conductores por fase: uno (simplex)
f. Capacidad de transporte: 191,46 MW
g. Tipo de Canalización: Entubada
h. Disposición de los cables: Tresbolillo
i. Tipo de conductor: RHZ1-RA+OL(S) 127/220kV 1x1200MAl+H245
j. Profundidad de instalación a eje de tubular: 1,05 m
k. Conexión de pantallas: Single Point
l. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
3. Tramo 6: Línea "SESEÑA – COLECTORA PROMOTORES", tramo aéreo
simple circuito dúplex a 220 kV que conectará un apoyo de conversión subterráneo
aéreo con la Subestación Colectora Promotores.
a. Inicio del Tramo: apoyo de conversión subterráneo aéreo
b. Final del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Colectora Promotores
c. Longitud total aproximada: 2371 m.
d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m)
e. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
f. Nº de conductores por fase: uno (simplex)
g. Capacidad de transporte: 191,46 MW
h. Disposición conductores: tresbolillo, salvo disposiciones puntuales s
i. Tipo de conductor: 402-AL1/52-ST1A (LA-455) w.
j. Aislamiento: Aisladores Compuestos.
k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado. 20n 
l. Cimentaciones: Monobloques o Tetrabloques de hormigón.
m. Protección contra sobretensiones: cables tipo OPGW 48 fibras, dispuesto
sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Colectora Promotores –
Subestación Valdemoro REE): se extiende desde la Subestación Colectora
Promotores 220 kV hasta la Subestación Valdemoro 220 kV propiedad de REE.
1. Línea "Subestación Colectora Promotores – Recinto Medida", tramo aéreo
simple circuito dúplex de 4960 m a 220 kV que conectará la subestación Colectora
Promotores con el Recinto de Medida Valdemoro.
a. Inicio de la Línea: Pórtico de 220kV de la Subestación Colectora
Promotores.
b. Final de la Línea: Recinto Medida Valdemoro
c. Longitud total aproximada: 4960 m.
d. Altitud: (entre 500 m y 1.000 m)
e. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
f. Nº de conductores por fase: dos (dúplex)
g. Potencia a Transportar: 382,8 MW
h. Disposición conductores: capa, salvo disposiciones puntuales
i. Tipo de conductor: 337-AL1/44-ST1A (LA-380/GULL)
j. Aislamiento: Vidrio Templado.
k. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía Acero Galvanizado.
l. Cimentaciones: Tetrabloques de hormigón.
m. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo OPGW 48 fibras, dispuesto
sobre los conductores en la cúpula de los apoyos escogidos.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
2. Recinto Medida Valdemoro: Subestación de Medida, con una superficie de
0,1 Ha a ubicar en el TM de Valdemoro (Madrid), en las inmediaciones de la
Subestación Valdemoro 220kV, propiedad de REE. Tendrá configuración Simple
Barra tipo AIS, con una única posición de medida en 220kV. Además dispondrá de
un pórtico de llegada en aéreo y soportes de salida en subterráneo para la línea de
220kV. e.
3. Línea "Recinto Medida Valdemoro – Subestación Valdemoro REE", tramo w
subterráneo simple circuito simplex a 220 kV.
a. Inicio de la Línea: Recinto Medida Valdemoro 20n 
b. Final de la Línea: Pórtico de 220kV de la Subestación Valdemoro 220 kV
c. Longitud total aproximada: 185 m.
d. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
e. Nº de conductores por fase: uno (simplex)
f. Tipo de conductor: RHE-RA+2OL 127/220 kV 1X2000M+H250
g. Capacidad de transporte: 382,8 MW
h. Tipo de Canalización: Entubada
i. Disposición de los cables: Tresbolillo
j. Profundidad de instalación a eje de tubular: 1,6 m
k. Conexión de pantallas: Single Point
l. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra y líneas de puesta a tierra.
· Presupuesto total estimado de la instalación solar fotovoltaica y sus
infraestructuras de evacuación:
- Instalación solar fotovoltaica ENVATIOS XXII: 88.554.718,78 €
- Subestación Elevadora Añover de Tajo 30/220kV: 2.919.085,62 €
- Línea eléctrica de alta tensión 220kV (Tramo Subestación Elevadora Añover
de Tajo – Subestación Elevadora Seseña): 2.025.747,95 €
- Subestación Elevadora Seseña 30/220kV 220 kV: 3.443.518,41 €
- Línea eléctrica de alta tensión 220kV (Tramo Subestación Elevadora Seseña
– Subestación Colectora Promotores): 2.931.725,17 €
- Subestación Colectora Promotores 220 kV: 1.890.251,38 €
- Línea eléctrica de alta tensión 220kV (Tramo Común: Subestación Colectora
Promotores 220kV – Subestación Valdemoro 220 kV, incluyendo el centro de
medida): 2.233.819,37 €
· Finalidad: Generación de energía a través de la instalación solar fotovoltaica y
evacuación de dicha energía generada para su comercialización.
La solicitud de Autorización Administrativa Previa del presente anteproyecto,
cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se
encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
está sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta e.e
la información pública del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental, b
conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación w
Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser 20n 
examinados los citados documentos en la Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Pza. de Zocodover 6, 45071 – Toledo), o bien en la Subdelegación del Gobierno
en Madrid, sita en Calle Miguel Angel, 2528071 – MadridCalle Miguel Ángel 25,
28071 Madrid o en la siguiente dirección electrónica:
Anteproyecto:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
5105de44930d2f15730923cf23d6efc5a289bb8e
Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
48b74d81c2987b36f3c47582928e8d4f44cd8596
para que, en su caso, puedan presentar por escrito las alegaciones que
consideren oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante escrito dirigido a
cualquiera de las Áreas a través de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de las citadas
Subdelegaciones del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec.
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación
previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de abril de 2021.- El Director del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Toledo, Pedro Tauste Ortiz.
ID: A210024580-1