BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Jueves 13 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 14227
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
2150 Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Energía Eólica Gregal, SLU, 
autorización administrativa previa para el proyecto del parque eólico Campillo 
de Altobuey fase II de 87,5 MW, incluida la subestación 30/132 kV, las líneas 
subterráneas a 30 kV y la línea eléctrica a 132 kV, ubicado en Enguídanos, 
Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de Cuenca.
Energía Eólica Gregal, S.L.U., en adelante, el peticionario, con domicilio en Valencia, 
calle Embajador Vich, n.º 3-3Q, solicitó, en fecha 17 de octubre de 2017, la autorización 
administrativa previa de la instalación que se cita.
El expediente fue incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Cuenca.
El  expediente  se  tramitó  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes 
a  las  distintas  administraciones,  organismos  y  empresas  de  servicio  público  o  de 
servicios de interés general afectadas.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la citada Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, no habiéndose recibido alegaciones.
Se han recibido contestaciones del Ayuntamiento de Enguídanos y de la Oficina 
Española  de  Cambio  Climático  del  entonces  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, en las que no se muestra oposición a la autorización de 
la instalación. Se ha dado traslado al peticionario de dichas contestaciones, el cual 
expresa su conformidad con las mismas.
Se ha recibido respuesta de Red Eléctrica de España, S.A.U. en el que se manifiesta 
que no se puede comprobar la reglamentariedad de los cruzamientos con líneas y 
apoyos de su propiedad, solicitando documentación complementaria al respecto. Se da 
traslado al peticionario que manifiesta que la información solicitada se presentará en la 
fase de tramitación de la autorización administrativa de construcción. Se da traslado a la 
entidad  para  que  muestre  su  conformidad  o  reparos,  no  habiéndose  recibido 
contestación alguna en el plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre.
Se ha recibido informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en el que se manifiesta unas consideraciones ambientales a tener en cuenta 
para el desarrollo del proyecto. Se da traslado al peticionario que manifiesta que acepta 
los condicionados anteriores.
Se ha recibido informe del Servicio Provincial de Cuenca de Política Forestal y  s
Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  oe.
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que se evalúa las afecciones  w.
cscooombnrdpeice ifnoasnuaantdaoo ripsa rsao.nt etegSriedio ar edysa . sotbraresl avdeog etaalc iópne tincaiotunraarli,o  inqcluuey enmdaon uifine sctoan juqnuteo  daec emptead idlaoss   2020-2150n https://ww
Se ha recibido informe del Servicio de Medio Ambiente de Cuenca de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de  Bc
Castilla-La  Mancha  en  el  que  se  establece  un  condicionado  ambiental,  y  unas 
consideraciones a tener en cuenta para la redacción de la declaración de impacto 
ambiental.  Se  da  traslado  al  peticionario  que  muestra  conformidad  con  el  informe 
anterior, haciendo alguna puntualización. Se da traslado al organismo que manifiesta su 
conformidad con la contestación.
Se  han  recibido  contestaciones  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar,  del 
Ayuntamiento de Minglanilla, de la Diputación Provincial de Cuenca, de la Dirección 
Provincial de Cuenca de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La  Mancha,  del  Servicio  Carreteras  de  la  Dirección  Provincial  en  Cuenca 
Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la 
Dirección General de Carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-
La Mancha del Ministerio de Fomento, en las que se establecen condicionados técnicos 
y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por la 
ocupación  o  el  cruzamiento  de  la  instalación  con  bienes  o  servicios  de  sus 
competencias. Se ha dado traslado al peticionario de dichas contestaciones, el cual 
expresa su conformidad con las mismas.
No se ha recibido contestación, tras la reglamentaria reiteración, del Ayuntamiento de 
Puebla  del  Salvador,  de  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de  la 
Consejería Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha  ni  de  Iberdrola  Distribución  Eléctrica  S.A.U.,  por  lo  que  se  entiende  la 
conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.2 del referido 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Cuenca emitió informe en fecha 2 de abril de 2018 y posteriormente actualización de 
fecha 16 de mayo de 2018.
La  Dirección  Provincial  de  Educación,  Cultural  y  Deportes  de  Cuenca  de  la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha emitió el 25 de mayo de 2018 Resolución en materia arqueológica para la 
ubicación del referido parque eólico.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitió, con fecha 11 de diciembre de 2017, 
Acuerdo en materia de servidumbres aeronáuticas por el que autoriza la instalación del 
referido parque eólico, en el que se establece un condicionado técnico.
Asimismo,  se  remitieron  separatas  del  anteproyecto  y  del  estudio  de  impacto 
ambiental acompañadas de solicitudes de informe a efecto de lo establecido en la citada 
Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  al  Ayuntamiento  de  Campillo  de  Altobuey,  al 
Ayuntamiento  de  la  Pesquera,  a  WWF/Adena,  a  SEO/Birdlife,  a  Greenpeace,  a  la 
Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos (SECEMU), a 
Ecologistas en Acción (Asociación Castellano Manchega).
El  anteproyecto  de  la  instalación  y  su  estudio  de  impacto  ambiental  han  sido 
sometidos  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  habiendo  sido 
formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, concretada mediante Resolución 
de fecha 23 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, estableciendo que se debe realizar 
la opción 3 para la implantación del parque eólico, la opción 2 para la subestación y el 
eje Centro para la línea de evacuación en las condiciones señaladas en dicha resolución 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 301 de 14 de diciembre de 2018).
Dicha Declaración de Impacto Ambiental establece que cada una de las medidas 
establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la propia resolución, deberán estar  s
definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una adenda al mismo,  oe.
previamente a su aprobación. Asimismo, deberá presentar actualizado el programa de  w.
seguimiento y vigilancia ambiental con las prescripciones definidas en dicha Declaración. 50ww
eólicLoa  cinofnr alae srterudc dtuer at radnes epvoartceu, aecnió lna  dseu beensetargcíióan e Mléicntgrilcaan iclloan 4ju0n0t ak Vc,o pnreocptaierdáa edl  dpea rRqueed 
Eléctrica de España, S.A.U.
Red Eléctrica de España, S.A.U. emitió en fecha 3 de abril de 2019, el Informe de 
Cumplimiento  de  Condiciones  Técnicas  de  Conexión  (ICCTC)  y  el  Informe  de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud 
para la conexión en la subestación Minglanilla 400 kV del parque eólico Campillo de 
Altobuey fase II.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015 se aprobó el 
documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020», publicado por Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre 
(«Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  254,  de  23  de  octubre  de  2015),  estando  la 
subestación Minglanilla 400 kV contemplada en dicha Planificación.
Con la información anterior se elaboró una propuesta de resolución que se sometió a 
audiencia  tanto  del  promotor,  recibiéndose  alegaciones.  Una  vez  analizadas  las 
alegaciones, y considerándose estas justificadas se procedió a modificar la propuesta de 
resolución, habiéndose sometido de nuevo a audiencia, mostrándose conformidad con la 
misma.
La  infraestructura  de  evacuación  cuenta  con  seis  líneas  de  interconexión 
subterráneas a 30 kV, que unen los aerogeneradores con la subestación 30/132 kV 
propia del parque eólico. Esta subestación del parque se conectará mediante una línea 
aérea a 132 kV con la subestación 132/400 kV, subestación colectora común a los 
parques eólicos Campillo de Altobuey fase II, GECAMA Eólico y otras instalaciones de 
generación eléctrica.
Por último, se conectará desde la subestación colectora 132/400 kV a la red de 
transporte, en la mencionada subestación Minglanilla 400 kV, a través de una línea aérea 
a 400 kV.
La Dirección General de Política Energética y Minas emitió con fecha 22 de julio 
de 2019 autorización administrativa previa del parque eólico Campillo de Altobuey fase I 
y su infraestructura de evacuación.
Asimismo, el parque eólico GECAMA Eólico de 300 MW, y su infraestructura de 
evacuación cuenta con autorización administrativa de la Dirección General de Política 
Energética y Minas de fecha 17 de enero de 2018.
Con fecha 15 de febrero de 2018, Energía Eólica Gregal, S.L.U. firmó con otras 
entidades un acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de los parques eólicos 
Campillo de Altobuey fase II y otras instalaciones de generación eléctrica, en la citada 
subestación Minglanilla 400 kV.
La  evacuación  conjunta  de  las  diferentes  instalaciones  de  generación  eléctrica 
corresponde a la segunda fase que se refleja en los permisos de acceso y conexión 
otorgados por el operador del sistema, en la que se establece que una única línea de 
evacuación se conectará a la citada subestación Minglanilla 400 kV.
El peticionario ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para 
la realización del proyecto.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado por el Consejo de Administración, en su 
sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2019.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas s
Resuelve 50www.
Único.
parqOuteo regóalric oa  CEanmerpgiílalo  Edóel icAalt oGbrueegya lf,a sSe. LI.IU d. ea 8u7to,5ri zMacWió, ni nacdlumidinai slatr astuivbae sptraecvióian  p3a0r/a1 3e2l   BOE-A-cable e
kV, las líneas subterráneas a 30 kV y la línea eléctrica a 132 kV, ubicado en Enguídanos, 
Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de Cuenca, con las características 
definidas en el anteproyecto «parque eólico Campillo de Altobuey fase II de 87,5 MW y 
su infraestructura de evacuación», de septiembre de 2017.
Las características principales del parque eólico son las siguientes:
• Tipo de tecnología: eólica.
• Potencia instalada: aproximadamente 87,5 MW.
•  Número  de  aerogeneradores:  35  aerogeneradores  de  2,5  MW  cada  uno, 
aproximadamente.
• Término municipal afectado: Enguídanos en la provincia de Cuenca.
Las líneas subterráneas a 30 kV son seis circuitos que tienen como origen los 
aerogeneradores de la planta, discurriendo hasta la subestación transformadora 30/132 
kV del parque.
La subestación transformadora 30/132 kV del parque, contiene una posición de 
transformación, y está ubicada en Enguídanos, en la provincia de Cuenca.
La línea eléctrica a 132 kV se extiende desde la subestación transformadora 30/132 
kV del parque hasta la subestación 132/400 kV. Esta línea de evacuación consta de dos 
tramos, el primero de ellos, de simple circuito.
El segundo tramo, parte desde el apoyo n.º 39 de la línea de evacuación del parque 
eólico Campillo de Altobuey, fase I, y discurrirá compartiendo apoyos con la línea de 
evacuación de dicho parque y con la de Campillo de Altobuey fase III.
Esta línea fue autorizada, mediante la Resolución anteriormente citada de fecha 22 
de julio de 2019, para triple circuito, si bien dicha Resolución contemplaba únicamente el 
tendido  de  uno  de  los  tres  circuitos,  correspondiente  al  parque  eólico  Campillo  de 
Altobuey, fase I. Para la evacuación del parque objeto de esta resolución, se tenderá un 
nuevo circuito en esa línea.
Las características principales son:
• Sistema: Corriente alterna trifásica.
• Tensión: 132 kV.
• Longitud: aproximadamente 7,868 km.
• Términos municipales afectados: Enguídanos, Puebla del Salvador y Minglanilla en 
la provincia de Cuenca.
La autorización la subestación 132/400 kV, y de la línea eléctrica a 400 kV que 
conecta esta última con la subestación Minglanilla 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de 
España, S.A.U. no están dentro del ámbito de esta autorización.
El objeto del proyecto es la construcción de parque eólico para la generación de 
energía eléctrica y la evacuación de dicha energía generada a la red.
El peticionario deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones impuestas en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y las que en la Resolución de 
autorización administrativa de construcción pudieran establecerse.
El peticionario presentará una adenda al proyecto de ejecución, previo a la emisión 
de la autorización administrativa de construcción de la instalación, incorporando las 
medidas a las que hace referencia la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 23 de 
noviembre  de  2018,  así  como  el  programa  de  seguimiento  y  vigilancia  ambiental 
actualizado con las prescripciones definidas en dicha Declaración. e.
Por otra parte, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación  w.
que establezca el Operador del Sistema. 50ww
seanE sntae caeustaorriiazas ciróenla stiev acso nac eldae  osridne pnearcjuióicni od deel  ltaesrr ictoornioc esyi oanle sm ye daiuot oarimzabcieionntee,s  yq uea 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin
perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de octubre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.