BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 127 Viernes 28 de mayo de 2021 Sec. III.   Pág. 65182
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
8950 Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  certifican  ocho  sistemas  solares 
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Termicol Energía Solar, 
SL.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Termicol 
Energía Solar, S.L., con domicilio social en C/ Rio Viejo, 39, 41703 - Dos Hermanas, 
Sevilla, para la certificación de ocho sistemas solares pertenecientes a una misma 
familia, fabricados por Termicol Energía Solar, S.L. en su instalación industrial ubicada en 
España.
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios de Captadores Solares:
Laboratorio emisor Clave
CENER 30.3786
Habiéndose  sometido  los  modelos  de  la  familia  a  los  ensayos  exigidos  en  el 
Apéndice 2 del Anexo de la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero.
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad SGS 
ICS Ibérica S.A. confirma que Termicol Energía Solar, S.L., cumple los requisitos de 
calidad exigibles de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para paneles 
solares con arreglo a su última actualización por la Orden IET/401/2012 de 28 de 
febrero.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
S150 SST-1821
S200X SST-1921
S200 SST-2021
S200P SST-2121
S300 SST-2221
S300PM SST-2321 e
S300M SST-2421 w.
S200H SST-2521
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-1821
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S150.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.040 mm.
Ancho: 1.040 mm.
Alto: 49 mm.
Área apertura: 2,09 m2.
Área absorbedor: 2 m2.
Área total: 2,14 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 160,7 l.
Volumen de tubos: 1,15 l.
Número de captadores del sistema: 1. es
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen
de demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 2439 0
Würzburg (49,5º N). 4282 2438 0
Davos (46,8º N). 4845 3627 0
Athens (38,0º N). 3327 2900 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 9489 3784 0
Würzburg (49,5º N). 9099 4101 0
Davos (46,8º N). 10295 5723 0
Athens (38,0º N). 7071 5219 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 4447 0
Würzburg (49,5º N). 21410 4725 0
Davos (46,8º N). 24225 6358 0
Athens (38,0º N). 16637 6737 0
2. Modelo con contraseña SST-1921
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S200X.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.040 mm. s
Ancho: 1.040 mm. e.
Alto: 49 mm. w.
Área apertura: 2,09 m2. 50ww
ÁÁrreeaa  taobtasol: r2b,e1d4o mr: 22. m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 207,7 l.
Volumen de tubos: 1,15 l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 2403 0
Würzburg (49,5º N). 4282 2410 0
Davos (46,8º N). 4845 3577 0
Athens (38,0º N). 3327 2889 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 9489 3824 0
Würzburg (49,5º N). 9099 4104 0
Davos (46,8º N). 10295 5718 0
Athens (38,0º N). 7071 5240 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 4751 0
Würzburg (49,5º N). 21410 5065 0
Davos (46,8º N). 24225 6802 0
Athens (38,0º N). 16637 7246 0
3. Modelo con contraseña SST-2021
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S200. s
Tipo Sistema: Termosifón. e.
Características del colector: (modelo unitario). w.
DLAonimncgheiontu:s di1o:. n02e4.0s0:4 m0 mm.m. OE-A-2021-89able en https://
Alto: 49 mm.
Área apertura: 2,45 m2.
Área absorbedor: 2,4 m2.
Área total: 2,53 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 207,7 l.
Volumen de tubos: 1,38 l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 2541 0
Würzburg (49,5º N). 4282 2528 0
Davos (46,8º N). 4845 3791 0
Athens (38,0º N). 3327 2973 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 9489 4197 0
Würzburg (49,5º N). 9099 4453 0
Davos (46,8º N). 10295 6354 0
Athens (38,0º N). 7071 5542 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 5362 0
Würzburg (49,5º N). 21410 5712 0
Davos (46,8º N). 24225 7738 0
Athens (38,0º N). 16637 8121 0
4. Modelo con contraseña SST-2121
Identificación: e.
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L. 50ww
NTiopmo bSries tceommae: rTceiarml: oSs2if0ó0nP..
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.040  mm.
Ancho: 1.040 mm.
Alto: 49  mm.
Área apertura: 2,09 m2.
Área absorbedor: 2 m2.
Área total: 2,14  m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 207,7 l.
Volumen de tubos: 2,3 l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 2894 0
Würzburg (49,5º N). 4282 2818 0
Davos (46,8º N). 4845 4236 0
Athens (38,0º N). 3327 3136 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 9489 5185 0
Würzburg (49,5º N). 9099 5266 0
Davos (46,8º N). 10295 7840 0
Athens (38,0º N). 7071 6198 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 7431 0
Würzburg (49,5º N). 21410 7790 0
Davos (46,8º N). 24225 10856 0
Athens (38,0º N). 1637 10520 0 o
5. Modelo con contraseña SST-2221
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S300.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.040  mm.
Ancho: 1.040 mm.
Alto: 49  mm.
Área apertura: 2,09 m2.
Área absorbedor: 2 m2.
Área total: 2,14 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 299,2 l.
Volumen de tubos: 2,3 l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 2901 0
Würzburg (49,5º N). 4282 2837 0
Davos (46,8º N). 4845 4281 0
Athens (38,0º N). 3327 3162 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 9489 5222 0
Würzburg (49,5º N). 9099 5291 0
Davos (46,8º N). 10295 7901 0
Athens (38,0º N). 7071 6232 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de  e
demanda de 400 l/día bo
Stockholm (59,L6oºc Nal)i.dad 2Q2d3 M27J Q82l M77J Qpa0r MJ
Würzburg (49,5º N). 21410 8681 0
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Davos (46,8º N). 24225 12006 0
Athens (38,0º N). 16637 11298 0
6. Modelo con contraseña SST-2321
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S300PM.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.040  mm.
Ancho: 1.240 mm.
Alto: 49  mm.
Área apertura: 2,45 m2.
Área absorbedor: 2,4 m2.
Área total: 2,53 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 299,2 l.
Volumen de tubos: 2,76 l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
El modelo representativo ensayado ha sido S300PM para la predicción de los datos 
correspondientes al resto de modelos se ha utilizado el método de cálculo previsto en el 
Anexo D del reglamento Solarkeymark:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 3209 0
Würzburg (49,5º N). 4282 3204 0
Davos (46,8º N). 4845 4641 0
Athens (38,0º N). 3327 3294 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ w.b
SWtüorczkbhuorlgm ( 4(599,5,6ºº N N).). 99408999 55884777 00 2021-8950n https://ww
Davos (46,8º N). 10295 8808 0
Athens (38,0º N). 7071 6611 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 8929 0
Würzburg (49,5º N). 21410 9385 0
Davos (46,8º N). 24225 13004 0
Athens (38,0º N). 16637 11946 0
7. Modelo con contraseña SST-2421
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S300M.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.040  mm.
Ancho: 1.240 mm.
Alto: 49  mm.
Área apertura: 2,45 m2.
Área absorbedor: 2,4 m2.
Área total: 2,53 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 299,2 l.
Volumen de tubos: 4,14 l.
Número de captadores del sistema: 3.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 3191 0
Würzburg (49,5º N). 4282 3090 0
Davos (46,8º N). 4845 4553 0
Athens (38,0º N). 3327 3242 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de  e
demanda de 170 l/día bo
Stockholm (59,L6oºc Nal)i.dad Q9d4 8M9J Q60l M38J Qpa0r MJ
Würzburg (49,5º N). 9099 5930 0
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Davos (46,8º N). 10295 8906 0
Athens (38,0º N). 7071 6620 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 10847 0
Würzburg (49,5º N). 21410 10949 0
Davos (46,8º N). 24225 15723 0
Athens (38,0º N). 16637 13344 0
8. Modelo con contraseña SST-2521
Identificación:
Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.
Nombre comercial: S200H.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 1.240  mm.
Ancho: 2.040 mm.
Alto: 49  mm.
Área apertura: 2,45 m2.
Área absorbedor: 2,4 m2.
Área total: 2,53 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 299,2 l.
Volumen de tubos: 1,38 l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 4465 2546 0
Würzburg (49,5º N). 4282 2532 0 e.
Davos (46,8º N). 4845 3798 0 50www.
Athens (38,0º N). 3327 2976 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 9489 4207 0
Würzburg (49,5º N). 9099 4461 0
Davos (46,8º N). 10295 6369 0
Athens (38,0º N). 7071 5549 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de 
demanda de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 5374 0
Würzburg (49,5º N). 21410 5724 0
Davos (46,8º N). 24225 7756 0
Athens (38,0º N). 16637 8138 0
Observaciones: Sin observaciones.
Madrid, 12 de abril de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.