BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Lunes 8 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26867
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3597 Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, 
fabricados por Domusa Calefacción, S. Coop.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Domusa 
Calefacción, S. Coop., con domicilio social en B.º San Esteban s/n 20737 - Errezil, 
Gipuzkoa, para la certificación de una familia de captadores solares, fabricados por 
Domusa Calefacción, S. Coop., en su instalación industrial ubicada en B.º San Esteban 
s/n - Errezil.
Siendo los modelos para los que se emite la presente certificación, pertenecientes a 
la familia, compuesta por los modelos siguientes:
Familia Modelos
DS Drain. Domusa Teknik/DS Drain 2.11.
DS Drain. Domusa Teknik/DS Drain 2.51.
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios:
Familia Laboratorio Clave
DS Drain. itw 12COL1113OEM01
Habiendo  presentado  asimismo  el  interesado  certificado  en  el  que  la  entidad 
APPLUS confirma que Domusa Calefacción, S.COOP., cumple los requisitos de calidad 
exigibles  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  para  paneles 
solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
Domusa Teknik/DS Drain 2.11. NPS‐24019
Domusa Teknik/DS Drain 2.51. NPS‐24119
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de resolución. bo
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos  97ww
ripnerdsoiudcEmuascnetta noa    cdcdeeoerbntli etfiiinrcnáauf ocacricumóimnóe np s.ldeire  cel ufeeanclqtsúuaaiye oer  nod trereo l laRocsei ógmnla ocmdoeennl otlaos   odo is dptiispoposoiscs iióccneió rnqti fuqiceua esd eole sc  sitseaoa ny a  pplaoliscr  atqabunleet.o  seel   OE-A-2021-35able en https://
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-24019
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción, S. Coop.
Nombre comercial: Domusa Teknik/DS Drain 2.11.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2020.
Dimensiones:
Longitud: 1.993 mm.
Ancho: 1.043 mm.
Alto: mm.
Área de apertura: 1,89 m2.
Área de absorbedor: m2.
Área total: 2,08 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: Agua, anticongelante.
2. Modelo con contraseña NPS-24119
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción, S. Coop. s
Nombre comercial: Domusa Teknik/DS Drain 2.51. oe.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta. w.
DAñimoe dnes ipornoedsu:cción: 2020. 2021-3597n https://ww
Longitud: 1.991 mm.
Ancho: 1.221 mm.
Alto: mm.
Área de apertura: 2,23 m2.
Área de absorbedor: m2.
Área total: 2,43 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: Agua, anticongelante.
Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia DS DRAIN
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)].
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳo,hem 0,810 0  
ɳo,b(estimado) 0 0  
a1 4,335 0 W/(m²K)
a2 0,006 0 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
0 612 1072 1531
20 444 903 1363
40 266 726 1185
60 80 539 998
80 0 344 803
Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia DS Drain
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²)
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)]
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳo,hem 0,816 0   oe.
ɳo,b(estimado) 0 0   97ww
aa12 40,,009160 00 WW//((mm²²KK²)) OE-A-2021-35able en https://
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
0 728 1274 1820
20 536 1082 1680
40 327 873 1419
60 100 645 1191
80 0 400 946
Observaciones:
Madrid, 16 de septiembre de 2020.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.