BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199  Miércoles 22 de julio de 2020  Sec. III.   Pág. 55888
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8361 Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores 
solares presentada por Vaillant, SLU, fabricados por Vaillant GMBH.
Recibida en la S.G. de Eficiencia Energética la solicitud de Renovación de Certificación 
de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Vaillant SLU.
Domicilio Social: Mendigorritxu 52 Polígono Ind. Jundiz 01015 - Vitoria-Gasteiz, Araba/
Álava.
Fabricante: Vaillant GMBH.
Lugar de Fabricación: Alemania.
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Vaillant VFK 135 D NPS-19717 21/09/2017
Vaillant VFK 145 V NPS-19917 21/09/2017
Vaillant VFK 145 H NPS-20017 21/09/2017
Conforme a los ensayos emitidos por:
Laboratorio Emisor Clave
TÜ Rheinland 21209076 135 D
TÜ Rheinland 21209076 VFK 145 V
TÜ Rheinland 21209076 145 H
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden 
IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta S.G. de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
Vaillant VFK 135 D NPS-12419
Vaillant VFK 145 V NPS-12519 oe.
Vaillant VFK 145 H NPS-12619 61ww
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución definiendo
ccoonmtion ucaacrióanc.terísticas técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a  BOE-A-cable e
Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y 
por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea 
aplicable.
Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se 
otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores 
solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2.
Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como 
para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas 
UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima 
renovación a partir de la fecha indicada, los informes de ensayo que se hubieran 
presentado para la presente renovación y no cumpliesen las citadas Normas.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen 
del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa 
la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión 
cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su 
caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Secretaría de Estado de 
Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución, significando que, en caso de presentar recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente 
el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-12419
Identificación:
Fabricante: Vaillant GMBH.
Nombre comercial: Vaillant VFK 135 D.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2.035 mm.
Ancho: 1.232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2.
Área de absorbedor: 2,327 m2. es
Área total: 2,51 m2. o
Especificaciones generales: 61ww
Peso: 37 kg.
PFlrueisdioó nd ed etr afunnscfeiorneanmciaie dneto  cmaláoxr:im aog:u 1a..000 KPa.
Resultados del ensayo:
Caudal: kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (K (50º)).
θ
Rendimiento térmico:
η 0,801
0
a 3,761 W/m2K
1
a 0,012 W/m2K2
2
Nota: referente al área de apertura
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2
m a
10 662,4 1.227,6 1.792,8
30 463,1 1.028,3 1.593,5
50 241,4 806,6 1.371,9
2.  Modelo con contraseña NPS-12519
Identificación:
Fabricante: Vaillant GMBH.
Nombre comercial: Vaillant VFK 145 V.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2.035 mm.
Ancho: 1.232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2.
Área de absorbedor: 2,327 m2.
Área total: 2,51 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 38 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 1.000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: agua.
Resultados del ensayo:
Caudal: kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (K (50º)).
θ
Rendimiento térmico: e.
ηa01 20,4,7194 W/m2K 2020-8361n https://ww
a2 0,049 W/m2K2
Nota: referente al área de apertura
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2
m a
10 674,5 1.231,7 1.788,8
30 468,8 1.025,9 1.583
50 170,7 727,9 1.285
3.  Modelo con contraseña NPS-12619
Identificación:
Fabricante: Vaillant GMBH.
Nombre comercial: Vaillant VFK 145 H.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2.035 mm.
Ancho: 1.232 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m2.
Área de absorbedor: 2,327 m2.
Área total: 2,51 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 38,3 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 1.000 KPa.
Fluido de transferencia de calor: agua.
Resultados del ensayo:
Caudal: kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (K (50º)).
θ
Rendimiento térmico:
η 0,801
0
a 3,32 W/m2K
1
a 0,023 W/m2K2
2
Nota: referente al área de apertura
Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm – Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2 es
10 670 1.235,2 1.800,4 bo
30 469,9 1.035,1 1.600,3 61ww
50 225,9 791,1 1.365,3
Madrid, 16 de diciembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas,
María Jesús Martín Martínez.