BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199  Miércoles 22 de julio de 2020  Sec. III.   Pág. 55865
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8355 Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar 
térmico presentado por Viessmann, SL, fabricado por Viesmannn, SL, 
Faulquemont SAS.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud de Renovación de 
Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Viessmann SL.
Domicilio Social: Área Empresarial Andalucía C/ Sierra Nevada, 13, 28320 - Pinto, 
Madrid.
Fabricante: Viessmann Faulquemont SAS.
Lugar Fabricación: Faulquemont (Francia).
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m2 NPS-19617 21/09/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Clave
Tüv Rheinland 21239899.001-1/2
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden 
IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m2 NPS-11319
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo 
como características del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, de 
11 de diciembre. Así mismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o  s
disposición que le sea aplicable. e.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al  w.
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la  55ww
ahadgeacu caocnióstna rd qeul per, oednu lcat ofa ab rliacsa ccioónnd dicei odnicehso isn ipcrioadleusc, taoss,í  lcoosm sois tleam daesc ldaera ccoiónntr oeln d lea  cqauleid ased 
ulat ilcizeartdifoicsa sceió mn.antienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de  BOE-A-cable e
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen 
del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa 
la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la 
misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación 
presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-11319
Identificación:
Fabricante: Viessmann Faulquemont SAS.
Nombre comercial: Vitosol 300-TM SP3C 3.03 m2.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.
Dimensiones:
Longitud: 2244 mm.
Ancho: 2060 mm.
Alto: 150 mm.
Área apertura: 3,2 m2.
Área absorbedor: 3,03 m2.
Area total: 4,61 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 79 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 600 KPa.
Fluido de transferencia de calor: agua/glicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (Kθ(50º)) s
Rendimiento (basado en el área total): oe.
ɳo,hem 0,513 Desviación0 típica (+/ -) Unidades
ɳo,b(estimado) 0,514 0
Desviación típica (+/ -) Unidades
a 1,158 0 W/(m²K)
1
a 0,005 0 W/(m²K²)
2
Producción de potencia por unidad de captador (W):
T  - T en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
m a 
10 886,0000 1594,0000 2309,0000
20 825,0000 1534,0000 2249,0000
30 760,0000 1469,0000 2184,0000
50 617,0000 1326,0000 2040,0000
70 455,0000 1164,0000 1878,0000
90 274,0000 983,0000 1697,0000
Observaciones:
Madrid, 12 de noviembre de 2019- La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.