BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Jueves 10 de junio de 2021 Sec. V-B.  Pág. 37868
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
28925 Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicios
Territoriales en Tarragona EMC/ /2021, de 16 de abril, por la cual se
otorga a la empresa Nedgia Catalunya, S.A., la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la
transformación en gas natural, de las instalaciones existentes
suministradas  con  gas  licuado  del  petróleo  (GLP),  y  el
desmantelamiento de las instalaciones de almacenaje de GLP en
depósitos fijos, en la urbanización "Punta La Mora", en el término
municipal de Tarragona (n.º de expediente: DICT 08-13179-2018, XDF-
196).
Fecha 20 de junio de 2018, la empresa Nedgia Catalunya, S.A., con domicilio a
efectos de notificaciones en la plaza del Gas, 2 08003 Barcelona, solicitó la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la
transformación en gas natural, de las instalaciones existentes suministradas con
gas licuado del petróleo (GLP), y el desmantelamiento de las instalaciones de
almacenaje de GLP en depósitos fijos, a la urbanización "Punta La Mora", en el
término municipal de Tarragona.
La empresa mencionada ha presentado el proyecto correspondiente, en el cual
se definen las instalaciones necesarias para su realización.
Términos municipales afectados: Tarragona (Tarragonès).
Descripción de las instalaciones:
Tuberías de polietileno de DN 40 mm y longitud de 1.212 metros.
Llaves de corte general, sectoriales y elementos accesorios.
Inertización, retirada de servicio y desmantelamiento de cinco almacenaje de
gas licuado de petróleo (GLP) soterradas.
Presupuesto total: 61.627,43 euros.
Esta solicitud de autorización administrativa ha sido sometida a un periodo de
información pública mediante el Anuncio publicado en el DOGC núm. 7709, de
19.9.2018; en el BOE n.º 286, de 27 de noviembre de 2018; y en los diarios Diario
de Tarragona, de 27.11.2018, y Diarimés, de 27 de noviembre de 2018.
Paralelamente se enviaron las separatas correspondientes del proyecto al
Ayuntamiento y al conjunto de organismos afectados.
Dentro del periodo de información pública, los organismos públicos y la
corporación local han emitido informe favorable o con condiciones técnicas,
aceptados por la beneficiaria, o bien no se han manifestado después de reiteradas e
notificaciones. bo
Una vez cumplidos los trámites administrativos que prevén la Ley 34/1998, de 25w
7ju ldioe;  oecl tRuberael,  Ddeelc sreetcot o1r4 d3e4 /h2id0r0o2c,a drbeu 2ro7s d, em doidciifeicmadbare p, opro lra e Ll ecyu a1l2 /s2e0 0re7g, udlea n2  ldaes
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural, modificado por el
Real Decreto 942/2005; la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de
los establecimientos, las instalaciones y los productos; el Real Decreto 919/2006,
de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG01 al 11; el Reglamento de redes y acometidas de gases combustibles,
aprobado por el Orden de 18 de noviembre de 1974 y las modificaciones
posteriores (Órdenes de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984), en la parte
no derogada por el Real Decreto 919/2006; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias; la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña, que deroga parcialmente la Ley 13/
1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalitat de Catalunya,
Resuelvo:
- Otorgar a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y
la aprobación del proyecto de ejecución de la transformación en gas natural, de las
instalaciones existentes suministradas con gas licuado del petróleo (GLP), y el
desmantelamiento de las instalaciones de almacenaje de GLP en depósitos fijos,
en la urbanización "Punta La Mora", en el término municipal de Tarragona.
- Esta autorización administrativa se otorga sometida a las condiciones
generales que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por la Ley 12/
2007, de 2 de julio y el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, modificado
por el Real Decreto 942/2005, de 28 de julio, y bajo las condiciones especiales
siguientes:
1.-La empresa Nedgia Catalunya, SA, constituirá, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC, una fianza
por valor de 1.232,55 euros, equivalente al 2% del importe del presupuesto con
que figura al proyecto técnico de las instalaciones presentado, con el fin de
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el artículo 73.4 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27
de diciembre. La fianza se depositará en la Caja General de Depósitos de la
Generalitat de Catalunya, a disposición del director de los Servicios Territoriales,
en valores del Estado, aval bancario o en metálico, según lo que dispone el artículo
11.3 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación,
ampliación y traslado de industrias, o mediante contrato de seguro concertado con
entidades de seguros de las sometidas a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. En el
plazo de un mes, contado desde la fecha de constitución de la fianza mencionada,
la empresa autorizada tendrá que acreditar documentalmente, ante los Servicios
Territoriales en Tarragona, el depósito efectuado.
La fianza se devolverá a la empresa cuando, una vez autorizadas y construidas
las instalaciones en los términos fijados en esta Resolución, los Servicios s
Territoriales formalicen el acta de puesta en servicio de las instalaciones oe.
autorizadas. w.
acu2e.r-dLoa sc oinns talalasc eiosnpeesc oifbicjeatcoio dnee ses yta l oasut oprlaiznaocsió nq uaed mfiignuisrtarnat ievna  seel  pharoráyne cdteo
ptrraemsietanctaiódno d peol re xlape edmiepnrtees naº  sDoIClicTi t0a8n-t1e3, 1e7l9 c-2u0a1l 8h,a fi rsmearvdiod op odre e lb iansgeen piearroa  dlae E-B-20ble en 
caminos, canales y puertos señor Julián Díez Gómez, en mayo de 2018.
La construcción y el funcionamiento de estas instalaciones se someterá al
establecido a la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los
establecimientos, las instalaciones y los productos; el Real Decreto 919/2006, de
28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 en 11; el Decreto 120/1992, de 28 de abril, por el cual se regulan las
características que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de
diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo; el Reglamento de
redes y acometidas de combustibles gaseosos aprobado por la Orden de 18 de
noviembre de 1974, en la parte no derogada por el Real decreto 919/2006, de 28
de julio y los otros reglamentos técnicos específicos que le sean de aplicación y las
disposiciones de aplicación general.
3.-El peticionario tendrá que solicitar la autorización administrativa
correspondiente para realizar cualquier modificación del proyecto aprobado.
4.-El plazo para llevar a cabo las instalaciones y la puesta en funcionamiento
es de 2 años, contados desde la fecha de publicación de esta autorización
administrativa.
5.-Los Servicios Territoriales podrán realizar, durante las obras y cuando se
hayan acabado, las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con el cumplimiento de las condiciones de esta Resolución. Con esta
finalidad el peticionario comunicará a los Servicios Territoriales la fecha de inicio de
las obras, la de realización de las pruebas y cualquier incidencia relevante.
6.-Una vez ejecutadas las obras, la empresa peticionaria solicitará a los
Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Empresa y Conocimiento
el acta de puesta en servicio de las instalaciones, adjuntando el certificado de
dirección y de finalización de obra firmada por el técnico competente, que acredite
que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se han cumplido las
normas y los reglamentos de aplicación. A este certificado se tiene que adjuntar las
actas de pruebas y controles reglamentarios y los certificados de instalación e
inspección, emitidos por la empresa instaladora y el organismo de control, todo de
acuerdo con lo que disponen la ITC-ICG01, la ITC-ICG04 y la ITC-ICG07 del Real
decreto 919/2006, de 28 de julio.
7.-Los cruces especiales y otras afectaciones de bienes de dominio público se
realizarán de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas por los organismos
competentes afectados.
8.-El peticionario asegurará el mantenimiento, la reparación y la vigilancia
correctos de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en
funcionamiento, con el fin de garantizar que en todo momento cumplen las
condiciones reglamentarias de seguridad.
9.-Esta autorización quedará sin efecto por cualquiera de las causas señaladas e.e
al artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las b
condiciones estipuladas, por el hecho de facilitar datos inexactos y por cualquier w
otra causa excepcional que lo justifique.
10.-Esta autorización administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y con 20n 
independencia de las autorizaciones, las licencias y otros permisos de
competencia municipal o de otros que sean necesarios para la realización de las
instalaciones autorizadas, y de lo que disponga la legislación vigente de accidentes
graves (Real decreto 1254/1999 y modificaciones, afectada la instalación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el director general de Energía, Seguridad
Industrial y Seguridad Minera, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la fecha de su notificación y publicación, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Tarragona, 16 de abril de 2021.- La Directora de los Servicios Territoriales en
Tarragona, E.F., María Carmen Mansilla Cabre.
ID: A210037768-1