BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Miércoles 26 de mayo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 34489
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
26589 Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria por la que se otorga autorización administrativa
previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de
utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-
97-2020.
Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (C.I.F. B62733159), con domicilio social en
la calle Isabel Torres, nº 25 de Santander, solicitó ante la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio, la autorización administrativa previa, autorización de
construcción y declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado:
"Nuevo trazado para enlace aéreo, doble circuito, entre la Subestación
Labarces y las L.A.A.T. 12/20 kV Cabezón-Valdáliga y San Vicente-Cabezón 1".
En cumplimiento de los trámites que establece el título IX de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. nº 310 de 27-12-2013), además de la
vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (B.O.E. nº
351 de 17-12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. nº 310 de 27-12-2000),
modificado mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación
económica (BOE nº 175 de 24-06-2020); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por
el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica (B.O.C. nº 19 de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (B.O.E. nº 68 de 19-03-2008); en el
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
(B.O.E. nº 139 de 09-06-2014), la solicitud mencionada ha sido sometida a un
período de información pública, mediante exposición en el tablón de anuncios del
ayuntamiento de Valdáliga, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria, número 247, de 24 de diciembre de 2020, en el Boletín Oficial del
Estado número 339 de 29 de diciembre de 2020, en el periódico "El Diario
Montañés"  de  24  de  diciembre  de  2020  y  en  nuestra  página  web
dgicc.cantabria.es. Así mismo, con fecha 16 de marzo de 2021, se publicó en el
Boletín Oficial del Estado número 64, anuncio de notificación de 11 de marzo de
2021 en procedimiento de información pública. e.
Paralelamente al trámite de información pública, se ha practicado la w
nreofteifriecnacciiaó npa irnad qivuideu paule ad alons f otirtmulualarer sla asf eacletgaadcoiso npeosr  plaro cinesdteanlatecsió ans íe lcéocmtroic aa  ldoes
organismos afectados. 20n 
Durante la fase de información pública no se han presentado alegaciones.
Así mismo, Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. presentó, junto con la solicitud
de autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública, las autorizaciones de los siguientes organismos:
- Adif. Autorización de 18 de marzo de 2020.
- Servicio de Carreteras Autonómicas. Autorización de 14 de abril de 2020.
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Autorización de 03 de noviembre
de 2020.
- REE. Comunican que la instalación es reglamentaria el 13 de enero de 2020.
Cumplidos los trámites administrativos establecidos en la Ley 24/2013; en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, modificado mediante el Real Decreto-ley 23/
2020; en el Decreto 6/2003, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normas de legal y
vigente aplicación.
Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1903/1996, de 2 de
agosto y el Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, la competencia para autorizar
instalaciones eléctricas provinciales corresponde a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que
debe regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio
de un único acto la solicitud de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., relativa a la
concesión de autorización administrativa previa, autorización de construcción y
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de la
actuación mencionada.
Esta Dirección General, visto el informe del Servicio de Energía, resuelve:
Primero. - Conceder a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nuevo trazado para
enlace aéreo, doble circuito, entre la Subestación Labarces y las L.A.A.T. 12/20 kV
Cabezón-Valdáliga y San Vicente-Cabezón 1", cuyos datos esenciales son los
indicados seguidamente:
Actuaciones proyectadas:
Resumen: se proyecta la sustitución de una línea eléctrica aérea de alta
tensión con origen en la subestación de Labarces, con 16 apoyos y 2.800 metros
de conductor, por otra con 16 apoyos y 3.090 metros de conductor, cuya traza
coincide en parte con la línea existente y en parte es nueva, y que incluye dos
tramos subterráneos de 800 y 300 metros. s
· Modificación de línea eléctrica aérea de alta tensión: w.b
Denominación: doble circuito Labarces_ S-Vicente y Labarces_Cabezón.
Tramo1. 20n 
Tensión nominal: 20 kV.
Tensión de servicio: 12 kV.
Origen: apoyo proyectado nº 1.
Coordenadas UTM del origen: X: 388.102; Y: 4.798.151; Huso: 30.
Final: apoyo proyectado nº 7.
Coordenadas UTM del final: X: 389.626; Y: 4.797.983; Huso: 30.
Derivaciones: CTI Villanueva (1222) y CTI La Mata (1921).
- Instalación de 7 apoyos metálicos.
- Instalación de 1.640 metros de conductor tipo 94-AL1/22-ST1A (LA-110).
- Instalación de 1.640 metros de conductor de fibra óptica tipo OPGW-48.
- Ejecución de 4 conversiones aéreo subterráneas.
- Desmontaje de 13 apoyos metálicos existentes.
- Desmontaje de 2.300 metros de conductor existente tipo 47-AL1/8-ST1A (LA
56).
Tramo 2.
Tensión nominal: 20 kV.
Tensión de servicio: 12 kV.
Origen: apoyo proyectado nº 8.
Coordenadas UTM del origen: X: 389.756; Y: 4.798.162; Huso: 30.
Final: apoyo proyectado nº 16.
Coordenadas UTM del final: X: 391.101; Y: 4.798.851; Huso: 30.
Derivaciones: CTI Arenera (7594).
- Instalación de 9 apoyos.
- Instalación de 1.450 metros de conductor tipo 94-AL1/22-ST1A (LA-110).
- Instalación de 1.450 metros de conductor de fibra óptica tipo OPGW-48.
- Instalación de juego de fusibles en CTI Arenera (7594).
- Ejecución de 2 conversiones aéreo subterráneas. e.
- Desmontaje de 3 apoyos metálicos existentes. w
- Desmontaje de juego de fusibles.
- Desmontaje de 500 metros de conductor existente tipo 47-AL1/8-ST1A (LA
56).
· Construcción de 2 líneas eléctricas subterráneas de alta tensión.
Denominación: Labarces – San Vicente.
Tramo 1.
Tensión nominal: 20 kV.
Tensión de servicio: 12 kV.
Origen: Susbestación Labarces.
Coordenadas UTM del origen: X: 387.907; Y: 4.797.696; Huso: 30.
Final: apoyo proyectado nº 1.
Coordenadas UTM del final: X: 388.101; Y: 388.198; Huso: 30.
Condiciones de instalación: bajo tubo por canalización existente y proyectada
de 450 m por tierra con 4 tubos y 9 arquetas troncopiramidales.
Conductores: RHZ1-OL 12/20 KV 1X240 K AL + H16 (12/20 kV) y fibra óptica
PVT.
Longitud: 800 m.
Tramo 2.
Tensión nominal: 20 kV.
Tensión de servicio: 12 kV.
Origen: apoyo proyectado nº 7.
Coordenadas UTM del origen: X: 389.626; Y: 4.797.983; Huso: 30.
Final: apoyo proyectado nº 8.
Coordenadas UTM del final: X: 389.756; Y: 4.798.161; Huso: 30.
Condiciones de instalación: directamente enterrado en zanja de 260 metros.
Conductores: RHZ1-OL 12/20 KV 1X240 K AL + H16 (12/20 kV) y fibra óptica
PVT.
Longitud: 300 m.
Denominación: Labarces – Cabezón.
Tramo 1. e.
Tensión nominal: 20 kV. 89ww
Tensión de servicio: 12 kV.
Origen: Susbestación Labarces.
Coordenadas UTM del origen: X: 387.907; Y: 4.797.696; Huso: 30.
Final: apoyo proyectado nº 1.
Coordenadas UTM del final: X: 388.101; Y: 388.198; Huso: 30.
Condiciones de instalación: bajo tubo por canalización existente y proyectada
de 450 m por tierra con 4 tubos y 9 arquetas troncopiramidales.
Conductor: RHZ1-OL 12/20 KV 1X240 K AL + H16 (12/20 kV).
Longitud: 800 m.
Tramo 2.
Tensión nominal: 20 kV.
Tensión de servicio: 12 kV.
Origen: apoyo proyectado nº 7.
Coordenadas UTM del origen: X: 389.626; Y: 4.797.983; Huso: 30.
Final: apoyo proyectado nº 8.
Coordenadas UTM del final: X: 389.756; Y: 4.798.161; Huso: 30.
Condiciones de instalación: directamente enterrado en zanja de 260 metros.
Conductor: RHZ1-OL 12/20 KV 1X240 K AL + H16 (12/20 kV).
Longitud: 300 m.
Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial José Luis Rebolledo
Malagón y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Cantabria con nº 123096 el 2 de noviembre de 2020.
Situación: Monte de utilidad pública nº 341 denominado "Caviña y Canal del
Toro", y localidades de Villanueva, Las Cuevas y Vallines en el término municipal
de Valdáliga.
La autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con
las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones
que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2ª. La instalación cumplirá las condiciones establecidas en los Reglamentos
técnicos aplicables.
3ª. Serán de plena responsabilidad del autor del proyecto los cálculos, planos y bo
especificaciones del mismo. w
esta4rªá.  bTaajnot ola d iunrsapnetcec liaó ne jye cvuigciilóannc diae  dlae  ienssttaal aDcirióencc, icóonm Goe dnuerraanl.te su explotación,
5ª. La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo del titular, el cual responderá
de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.
6ª. La presente autorización y aprobación del proyecto de ejecución se otorga
salvo perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas
a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y a la protección del
patrimonio cultural.
7ª. El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de
veinticuatro meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de
la presente Resolución, pudiendo solicitar el peticionario, por razones justificadas,
prórrogas de dicho plazo.
8ª. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las
obras a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, a efectos de
reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de Explotación.
9ª. La aprobación del proyecto de ejecución no dispensa en modo alguno de la
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera
autorizaciones adicionales que las instalaciones precisen, y, entre ellas, la
obtención de las autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras
formalidades de control) que, en relación con los sistemas auxiliares y como
condición previa a su instalación o puesta en marcha, puedan venir exigidas por la
legislación de seguridad industrial y ser atribuidas a la competencia de las distintas
Administraciones Públicas.
10ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución si durante el
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los
derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales
supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de
la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden
administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones
legales vigentes.
11ª. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las
condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han
sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Segundo. - Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica que se
autoriza, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de la Ley 24/
2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que llevará implícita en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su e.e
notificación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/ b
2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las w
Administraciones Públicas.
MinaSsa,n Mtaanndueer,l  D12a ndiee lm Aalvyeoa dr eP o2r0ti2ll1a..- El Director General de Industria, Energía y E-B-20ble en 
ID: A210034347-1