BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Martes 14 de julio de 2020 Sec. V-B.  Pág. 29457
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
22090 Resolución de 30 de junio, de los Servicios Territoriales en Tarragona
del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalidad de
Cataluña, para la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción de una subestación de transformación
110kV/20 kV, 30 MVA (exp. 43-00026022-2018) y de una subestación
de seccionamiento 110 kV (exp. 43-000260001-2018) y de la
autorización administrativa previa, la autorización administrativa de
construcción y declaración de utilidad pública, con urgente ocupación,
de dos líneas eléctricas aéreas, de interconexión y evacuación,
respectivamente, en el término municipal de Duesaigües (exp. 43-
00026015-2018).
La empresa Esbrug Lo Vedat del Pany, SLU, con NIF B-64287501 y domicilio
social en la CN-420-a, km 851,6 de Duesaigües (Baix Camp), solicitó ante estos
Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento la
autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción
de una subestación de transformación 110kV/20 kV, 30 MVA (exp. 43-00026022-
2018) y de una subestación de seccionamiento 110 kV (exp. 43-000260001-2018)
y la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de
construcción y declaración de utilidad pública, con urgente ocupación, de dos
líneas eléctricas aéreas, de interconexión y evacuación, respectivamente, en el
término municipal de Duesaigües (exp. 43-00026015-2018).
En cumplimiento de lo que prevén el capítulo VI de la Ley 18/2008, de 23 de
diciembre, de garantía y calidad en el suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto
351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los procedimientos
administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el artículo 53 de la Ley 24/
2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el título VII del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, la solicitud mencionada ha sido sometida a un
periodo de información pública mediante Anuncio publicado en el DOGC n.º 7926
de 26.7.2019; en el BOE n.º 193 de 13.8.2019, en el diario Més Tarragona de
29.7.2019, en el Diari de Tarragona de 2.8.2019 y en el e-Tauler de 26.7.2019.
En el trámite de información pública, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se ha comunicado al
Ayuntamiento correspondiente la lista de los bienes y los derechos afectados por la
instalación, para que lo expongan al público por un plazo de treinta días, a fin de
que las personas interesadas puedan consultarla y puedan corregir, si ocurre, los
posibles errores u omisiones que pueda haber, así como formular las alegaciones
que crean procedentes, de acuerdo con lo que disponen los artículos 145 y 147 del
Real decreto mencionado.
Paralelamente al trámite de información pública, los titulares de los bienes o e.e
derechos afectados por la instalación han sido notificados con indicación expresa b
de su afectación, no habiéndose presentado alegaciones. w
En cumplimiento de lo que prevé el artículo 131 del Real decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, se dio traslado de la solicitud anexando las separatas 20n 
correspondientes y solicitando informes a las administraciones públicas,
organismos y empresas de servicio público o de interés general afectadas por el
expediente: Ayuntamiento de Duesaigües y Ministerio de Fomento-Carreteras del
Estado, los cuales no han emitido informe, previa reiteración; Agencia Catalana del
Agua, Ministerio de Defensa y Edistribución Redes Digitales, S.L., los cuales han
emitido informes favorables o con condicionantes los cuales son aceptados por la
peticionaria.
Visto que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7 del Decreto 351/1987,
de 23 de noviembre, la competencia para autorizar esta instalación corresponde a
los Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Empresa y
Conocimiento.
Cumplidos los trámites administrativos que disponen la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen
jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya y la Ley 26/2010 de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas
de Cataluña.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 53 de la ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del sector eléctrico, en relación con el artículo 7, apartado b) del
Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los
procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas.
Resuelvo:
1. Otorgar a la empresa Esbrug Lo Vedat del Pany, SLU, la autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de una
subestación de transformación 110kV/20 kV, 30 MVA (exp. 43-00026022-2018) y
de una subestación de seccionamiento 110 kV (exp. 43-000260001-2018) y la
autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública, con urgente ocupación, de dos líneas eléctricas
aéreas, de interconexión y evacuación, respectivamente, en el término municipal
de Duesaigües (exp. 43-00026015-2018).
2. Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza. Esta
declaración de utilidad pública lleva implícita la urgente ocupación de los bienes y
los derechos afectados que se sometieron a información pública en el Anuncio
publicado en el DOGC n.º 7926 de 26.7.2019, el cual comporta las afecciones que
se describen y las que hubieran podido surgir o modificarse en la tramitación de
este expediente.
3. Aprobar los proyectos de ejecución mencionados, con las características
siguientes:
Descripción: La SE de Transformación Duesaigües 110kV/20 kV y la SE de
seccionamiento Duesaigües 110 kV se encuentran ubicadas en la parcela 2,
polígono 2, en el término municipal de Duesaigües.
La línea eléctrica aérea/enterrada de 20 kV, de doble circuito trifásico, tiene bo
una longitud de 338,44 metros en el tramo aéreo y de 233,79 metros en el tramo w
eDnuteesrraaigdüoe; se,l  etrna mlao p aaérrceeola t i7e,n ep oelílg oornigoe n1  edne  lDau seusbaeigstüaecsió dno dned eT rsaen spfroordmuacceió lna 20-22090https://w
conversión aero-subterránea y el tramo enterrado llega hasta el aerogenerador n.º 20n 
3 del parque eólico. La longitud total de la línea es de 572,23 metros.
La línea eléctrica aérea 110 kV, de doble circuito trifásico, tiene una longitud de
160,09 metros, desde el pórtico de la Subestación de seccionamiento Duesaigües
hasta la torre 101 de la línea eléctrica aérea de distribución EDE Ascó-Reus, en
110 kV.
Características generales de la línea 20 kV aérea:
Sistema: Corriente alterna trifásica. Frecuencia: 50Hz Tensión nominal: 20 kV.
Tensión más elevada: 24 kV. Potencia máxima admisible por circuito (a 20ºC): 26,2
MVA. Número y tipo de circuito: 1, doble. Número y tipo de conductor: 6, 402-AL1/
52-ST1 (antiguo LA-455). Longitud de la línea: 338,44 m. Número y tipo de cable
de tierra: uno, OPGW 48,17 kA. Aislamiento: CS 160 230/4205 polimérico. Apoyos:
Tipo celosía acero galvanizado. Tipo de de apoyos: 4 patas. Puesta a tierra de
apoyos: Electrodos profundos.
Características generales de la línea 20 kV enterrada:
Sistema: Corriente alterna trifásica. Frecuencia: 50Hz. Tensión nominal: 20 kV.
Tensión más elevada: 24 kV. Potencia máxima admisible por circuito (a 20ºC):
17,59 MVA. Número y tipo de circuito: 1, doble. Número y tipo de conductor: 6, 400
mm2. Longitud de la línea: 233,79 m. Puesta: electrodos profundos.
Características generales de la línea 110 kV aérea:
Sistema: Corriente alterna trifásica. Frecuencia: 50Hz. Tensión nominal: 110
kV. Tensión más elevada: 123 kV. Potencia máxima admisible por circuito (a
20ºC): 153,7 MVA. Número y tipo de circuito: 1, doble. Número y tipo de conductor:
6, 402-AL1/52-ST1 (antiguo LA-455). Longitud de la línea: 160,09 m. Número y tipo
de cable de tierra: Uno, OPGW 48,17 kA. Aislamiento: CS 160 230/4205
polimérico. Apoyos: Tipo celosía acero galvanizado. Tipo de de apoyos: 4 patas.
Puesta de apoyos: Electrodos profundos.
Características técnicas de la SE de Transformación Duesaigües 110kV/20 kV:
La nueva subestación de Transformación Duesaigües 110 kV/20 kV consiste
en un parque de 110 kV a la intemperie, de simple barra, con dos posiciones: una
de línea y otra de transformación (con un transformador de potencia de 30 MVA);
un parque de 20 kV dispuesto en celdas de interior en configuración simple de
barra partida con acoplamiento longitudinal; un sistema de servicios auxiliares; un
sistema de puesta a tierra formada por una red de tierras inferiores y una red de
tierras superiores; un sistema de control y protección del parque 110 kV y del
parque 20 kV; un servicio de telecomunicación consistente en servicios de
telefonía, canales de comunicación para las protecciones de línea, circuitos de
telecontrol y de tele-gestión y un sistema de seguridad contra incendios y contra
intrusismo.
Características técnicas de la SE de Seccionamiento Duesaigües 110kV:
La nueva subestación de seccionamiento Duesaigües 110kV consiste en un es
parque de 110 kV a la intemperie, de simple barra, con dos posiciones de línea y o
una posición de interruptor de salida; un sistema de servicios auxiliares; un sistema w.
de puesta a tierra formada por una red de tierras inferiores y una red de tierras 90w
steulpeecorimoruensi;c uanci ósnis tceomnasi sdtee nctoen etrno ls ye rpvricoitoesc cdieón te dleeflo pnaíarq, ucea n1a1l0es k Vde;  ucno mseurnviiccaioc idóen
para las protecciones de línea, circuitos de telecontrol y de tele-gestión y un
sistema de seguridad contra incendios y contra intrusismo.
Término municipal: Duesaigües, en la comarca del Baix Camp.
Presupuesto Total: 2.619.016, 06 euros.
Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo que dispone la normativa antes
mencionada, como también el artículo 17 y el capítulo 4 del Decreto 1775/1967, de
22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias, y se
somete a las condiciones especiales siguientes:
1. Las instalaciones se tienen que hacer de acuerdo con los proyectos
ejecutivos redactados por el ingeniero industrial Jordi Comas Baron, colegiado n.º
10495 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña y con números de
visado G-90149 de fecha 5 de junio de 2019 (exp. 43-00026015-2018), visado G-
90151 de fecha 5 de junio de 2019 (exp. 43-00026022-2018) y visado G-90150 de
fecha 5 de junio de 2019 (exp. 43-000260001-2018), con las variaciones que, si es
necesario, se soliciten y se autoricen.
2. La construcción y el funcionamiento de estas instalaciones eléctricas se
someten a lo que determina el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre condicionas técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión; la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía
de calidad del suministro eléctrico; la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad
industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos, y demás
disposiciones de aplicación general.
3. La empresa titular es la responsable del uso, la conservación y el
mantenimiento de la instalación, de acuerdo con las condiciones de seguridad que
requiere la normativa vigente.
4. El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones autorizadas es de
dos años a contar de la fecha de publicación de esta Resolución en el Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
5. Los Servicios Territoriales de Tarragona y la Dirección General de Energía,
Seguridad Industrial y Seguridad Minera pueden llevar a término, durante las obras
y una vez acabadas, las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias
en relación con el cumplimiento de las condiciones generales y especiales de esta
Resolución.
6. Con esta finalidad, el titular de la instalación comunicará al órgano
administrativo mencionado el comienzo de las obras, las incidencias dignas de
mención que se produzcan durante la ejecución y también su finalización. La
comunicación del final de las obras se acompañará con el certificado de dirección y
finalización de instalación que acredite que se ajustan al proyecto de ejecución
aprobado, que se ha dado cumplimiento a las normas y las disposiciones antes
mencionadas y, si ocurre, se adjuntarán las actas de las pruebas llevadas a cabo.
7. La Administración dejará sin efecto esta autorización administrativa por las o
causas que establece el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y en el w.
supuesto de incumplimiento por parte del titular de la instalación, de las 90w
cinosntdruiccicoinóens p qrueevi ase d ieml peoxnpeend.i eEnnte e sotpeo rstuupnuoe,s atoc,o rlada Arádm lain iasntrualcaicóinó,n c doen  llaa
autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se
deriven según las disposiciones legales vigentes.
8. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y es independiente de
las autorizaciones o las licencias de competencia de otros organismos o entidades
públicas necesarias para realizar las obras y las instalaciones aprobadas.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante el director general de Energía, Seguridad
Industrial y Seguridad Minera, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 112 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tarragona, 30 de junio de 2020.- Directora de los Servicios Territoriales de
Tarragona, e.f, María Carmen Mansilla Cabré.
ID: A200028949-1