BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Miércoles 11 de agosto de 2021 Sec. III.   Pág. 100125
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
13792 Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Trabajo, por la que se autoriza un modelo para su uso e instalación a la red, 
de un transformador de medida de tensión de instalación interior, modelo 
GBE, a favor de Schneider Electric España SA.
Relación de hechos:
1.  En fecha 12 de mayo de 2021, la entidad Schneider Electric España S.A., con 
domicilio en la calle Bac de Roda, n.º 52, edificio A, 08019 de Barcelona, presenta una 
solicitud de autorización de modelo de transformador de medida de tensión, instalación 
interior, para su uso e instalación en la red, modelo GBE, aportando la memoria técnica 
con visado núm. 2021902663 de 28 de febrero de 2021 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona y los certificados de las 
pruebas realizadas por el L.C.O.E. n.º 2009103D0516/2M y n.º 2020023D0131.
2.  Posteriormente  la  solicitante  presenta  la  declaración  de  conformidad  del 
fabricante de fecha 17 de mayo de 2021.
Fundamentos jurídicos:
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC 8418, de 26 de mayo de 2021) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio,  que  determina  los  órganos  competentes  en  materia  de  control  metrológico 
(DOGC 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1.  Autorizar, para su uso e instalación en la red, el transformador de medida de 
tensión, modelo GBE, con las siguientes características:
– Tensión más elevada Um: 12-17, 5-24-36-52 kV.
– Tensión soportada nominal a frecuencia industrial: 28-38-50-70-95 kV.
– Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo: 75-95-125-170-250 kV.
– Frecuencia asignada: 50/60 Hz.
– Tensión primaria nominal Un (en voltios) hasta: 46.200/√3.
– Tensión secundaria nominal Un (en voltios): 110/√3 – 100/√3, 110/3 – 100/3.
– Clase de precisión de la medida: 0,2; 0,5; 1; 3P y 6P.
– Numero de devanados secundarios: 1 a 3.
– Factor de tensión: 1,9/8h.
– Clase de aislamiento térmico: E.
– Temperatura de funcionamiento: -5 °C a +40 °C.
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones  bo
siguientes: 792ww
Primera.
resuEltset ad ea ulato arpizlaiccaiócinó nti ednee u unn n upelavzoo  remgálaxmimeon tdoe q vuael idreegzu dlee l ocsin scios teamñoass,  doe e ml emdeidnao rd qeu lea   BOE-A-cable e
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa 
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Industria.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  tendrán  que  cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Trabajo en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda hacer 
uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona, 14 de junio de 2021.–El Director General de Energía, Seguridad Industrial 
y Seguridad Minera, P.D. (Resolución EMO/991/2011, de 12 de abril), el Subdirector 
General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.