BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Jueves 11 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 39388
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
6005 Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas 
solares, fabricados por Chromagen Ltd.
Recibida  en  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía  la  solicitud  presentada  por 
Chromagen España SLU, con domicilio social en C/ Diseño n.º 6 Pol. PISA 41927-
Mairena del Aljarafe, Sevilla, para la renovación de vigencia de la certificación de 10 
sistema/s solar/es, fabricados por Chromagen Ltd en su instalación industrial fabricada 
en Israel, que se certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Chromagen 120 TSBRM SST-19017 22/11/2017
Chromagen 120 TSBTM SST-19117 22/11/2017
Chromagen 150 TSBRM SST-19217 22/11/2017
Chromagen 150 TSBTM SST-19317 22/11/2017
Chromagen 200 TSBRM SST-19417 22/11/2017
Chromagen 200 TSBSM SST-19517 22/11/2017
Chromagen 200 TSBTM SST-19617 22/11/2017
Chromagen 300 TSBRM SST-19717 22/11/2017
Chromagen 300 TSBTM SST-19817 22/11/2017
Chromagen 100 TSBTM SST-19917 22/11/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Emisor Clave
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA e.e
CENER 30.1534.1-1, 30.1534.7-1, 30.1534.1TA w.
lseogliicsRiltaeacs,i uóyln tqa uvneidg oee nlq tmuee oq dpueoelor   aecflue imcnttape lreae lst oapddraoosd  suleac stoh e acs uppyreeacs iferiecnnataocdivooan celiaós n da ocdcteuu amvlmiegneetnnactceiia óe nds teea xbcilgeeircdtiiafdi capasoc rpi óolanr    OE-A-2020-60able en https://
la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de 
certificación:
Modelo Contraseña
Chromagen 120 TSBRM SST-15019
Chromagen 120 TSBTM SST-15119
Chromagen 150 TSBRM SST-15219
Chromagen 150 TSBTM SST-15319
Chromagen 200 TSBRM SST-15419
Chromagen 200 TSBSM SST-15519
Chromagen 200 TSBTM SST-15619
Chromagen 300 TSBRM SST-15719
Chromagen 300 TSBTM SST-15819
Chromagen 100 TSBTM SST-15919
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de  e.e
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso- w.b
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se  05ww
aprrtoícduulzoc 1a2 3la.2  ddees leas ctiimtaadcai óleny .presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artícPualora 3 0e.l4  cdóem lap uctiota ddae  Lloesy  3p9la/2z0o1s 5p, odre  m1 edsee osc thuabbrreá. de estarse a lo dispuesto en el
1. Modelo con contraseña SST-15019
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 120 TSBRM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1820 mm.
Ancho: 923 mm.
Alto: 89 mm.
Área apertura: 1,51 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 120,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1562 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1564 0
Davos (46,8º N) 3026 2326 0
Athens (38,0º N) 2080 1867 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 2946 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3176 0
Davos (46,8º N) 24225 4237 0
Athens (38,0º N) 16637 4562 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 600 l/día 05ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 2960 0
Würzburg (49,5º N) 32115 3194 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 36337 4249 0
Athens (38,0º N) 24956 4577 0
2. Modelo con contraseña SST-15119
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 120 TSBTM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1900 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 120,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1658 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1645 0
Davos (46,8º N) 3026 2467 0
Athens (38,0º N) 2080 1920 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 3371 0 e
Würzburg (49,5º N) 21410 3638 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 2146262357 45829207 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 3388 0
Würzburg (49,5º N) 32115 3658 0
Davos (46,8º N) 36337 4904 0
Athens (38,0º N) 24956 5246 0
3. Modelo con contraseña SST-15219
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 150 TSBRM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1900 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1671 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1663 0
Davos (46,8º N) 3028 2498 0
Athens (38,0º N) 2080 1934 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 400 l/día 05ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 3677 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3952 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 24225 5288 0
Athens (38,0º N) 16637 5665 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 3694 0
Würzburg (49,5º N) 32115 3973 0
Davos (46,8º N) 36337 5303 0
Athens (38,0º N) 24956 5689 0
4. Modelo con contraseña SST-15319
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 150 TSBTM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2190 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1737 0 e
Würzburg (49,5º N) 2676 1718 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 32002880 21598640 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 4063 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4375 0
Davos (46,8º N) 24225 5884 0
Athens (38,0º N) 16637 6273 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 4083 0
Würzburg (49,5º N) 32115 4400 0
Davos (46,8º N) 36337 5902 0
Athens (38,0º N) 24956 6304 0
5. Modelo con contraseña SST-15419
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSBRM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2195 mm.
Ancho: 1276 mm.
Alto: 95 mm.
Área apertura: 2,58 m2.
Área absorbedor: 2,54 m2.
Área total: 2,8 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 50 l/día 05ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1772 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1761 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3028 2630 0
Athens (38,0º N) 2080 1974 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 4709 0
Würzburg (49,5º N) 21410 5050 0
Davos (46,8º N) 24225 6778 0
Athens (38,0º N) 16637 7253 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 4733 0
Würzburg (49,5º N) 32115 5080 0
Davos (46,8º N) 36337 6799 0
Athens (38,0º N) 24956 7298 0
6. Modelo con contraseña SST-15519
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSBSM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2190 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l. b
Volumen del tubo: l. 05ww
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1710 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1699 0
Davos (46,8º N) 3028 2559 0
Athens (38,0º N) 2080 1954 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 4487 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4815 0
Davos (46,8º N) 24225 6438 0
Athens (38,0º N) 16637 6874 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 4519 0
Würzburg (49,5º N) 32115 4853 0
Davos (46,8º N) 36337 6470 0
Athens (38,0º N) 24956 6939 0
7. Modelo con contraseña SST-15619
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSBTM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1820 mm. e.
Ancho: 923 mm. w.
Alto: 89 mm. 05ww
ÁÁrreeaa  aapbesortrubread: o1r,:5 11, 4m82 .m2.
Área total: 1,68 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1840 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1814 0
Davos (46,8º N) 3028 2718 0
Athens (38,0º N) 2080 1999 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 5736 0
Würzburg (49,5º N) 21410 6164 0
Davos (46,8º N) 24225 8354 0
Athens (38,0º N) 16637 8747 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 5794 0
Würzburg (49,5º N) 32115 6238 0
Davos (46,8º N) 36337 8414 0
Athens (38,0º N) 24956 8934 0
8. Modelo con contraseña SST-15719
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 300 TSBRM. es
Tipo sistema: termosifón. o
Características del colector: (modelo unitario) 05ww
Dimensiones:
Longitud: 1900 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1893 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1874 0
Davos (46,8º N) 3028 2791 0
Athens (38,0º N) 2080 2021 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 7427 0
Würzburg (49,5º N) 21410 7910 0
Davos (46,8º N) 24225 10802 0
Athens (38,0º N) 16637 10712 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 7669 0
Würzburg (49,5º N) 32115 8216 0
Davos (46,8º N) 36337 11083 0
Athens (38,0º N) 24956 11678 0
9. Modelo con contraseña SST-15819 e.e
Identificación: 05www.
FNaobmribcraen cteo:m Cehrrcoiaml:a Cgherno Lmtda.gen 300 TSBTM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2190 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1937 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1919 0
Davos (46,8º N) 3028 2832 0
Athens (38,0º N) 2080 2031 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 8134 0
Würzburg (49,5º N) 21410 8652 0
Davos (46,8º N) 24225 11898 0
Athens (38,0º N) 16637 11391 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 8435 0
Würzburg (49,5º N) 32115 9063 0 es
Davos (46,8º N) 36337 12278 0 w.b
Athens (38,0º N) 24956 12847 0 2020-6005n https://ww
10. Modelo con contraseña SST-15919
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 100 TSBTM.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1820 mm.
Ancho: 923 mm.
Alto: 89 mm.
Área apertura: 1,51 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,68 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 100,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1577 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1574 0
Davos (46,8º N) 3026 2347 0
Athens (38,0º N) 2080 1872 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 2743 0
Würzburg (49,5º N) 21410 2962 0
Davos (46,8º N) 24225 3973 0
Athens (38,0º N) 16637 4256 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 600 l/día 05ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 2757 0
Würzburg (49,5º N) 32115 2979 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 36337 3984 0
Athens (38,0º N) 24956 4271 0
Observaciones:.
Madrid, 4 de diciembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.