BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Jueves 13 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 14219
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
2148 Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, 
fabricados por Chromagen.
Recibida  en  la  Secretaría  de  Estado  de  Energía  la  solicitud  presentada  por 
Chromagen España SLU, con domicilio social en C/ La Red Quince, Nave 20, 41500 - 
Alcalá de Guadaira, Sevilla, para la certificación de una familia/as de captadores solares, 
fabricados por Chromagen en su instalación industrial ubicada en Israel;
Siendo los modelos para los que se emite la presente certificación pertenecientes a 
la/las familia/as, compuesta por los modelos siguientes:
Familia Modelos
CHROMAGEN PR PR-K
CHROMAGEN PR PR-D
CHROMAGEN PR PR-E
CHROMAGEN PR PR-F
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios:
Familia Laboratorio Clave
CHROMAGEN PR CENER 30.3300.0 R
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad SII-QCD 
confirma que Chromagen cumple los requisitos de calidad exigibles de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas para paneles solares, actualizadas por la Orden 
IET/2366/2014, de 11 de diciembre;
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre,
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición,  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
PR-K NPS-7519
PR-D NPS-7619
PR-E NPS-7719 e.e
PR-F NPS-7819 w.
resuYLma ce onind  defeenclt ihfiianc fadocerimó cnea,  dducecali draeacndts edaroyísost  iacdañeso  slo tdsée csmnpiocuadéses,l  odsee  sloap  efteicpciofhicsaa  ccdeieor ntRiefiecssa odglouescn ióesnroa.nle sla sy  qudea tsoes   OE-A-2020-21able en https://
indican a continuación.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-7519
Identificación:
Fabricante: Chromagen.
Nombre comercial: PR-K.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2019.
Dimensiones:
Longitud: 1815 mm.
Ancho: 915 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,51 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,66 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
2. Modelo con contraseña NPS-7619
Identificación: e
Fabricante: Chromagen. w.
ATNiñopomo  dbderee  p ccraoopmdtuaecdrcociiróa: nlC::  Pa2lR0e1-nD9ta..miento líquido, con cubierta. 2020-2148n https://ww
Dimensiones:
Longitud: 1891 mm.
Ancho: 1071 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,84 m2.
Área total: 2,02 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
3. Modelo con contraseña NPS-7719
Identificación:
Fabricante: Chromagen.
Nombre comercial: PR-E.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2019.
Dimensiones:
Longitud: 2180 mm.
Ancho: 1071 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,16 m2.
Área absorbedor: 2,13 m2.
Área total: 2,33 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
4. Modelo con contraseña NPS-7819
Identificación:
Fabricante: Chromagen.
Nombre comercial: PR-F.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2019.
Dimensiones:
Longitud: 2182 mm.
Ancho: 1271 mm. e.
Alto: 90 mm. w.b
Área apertura: 2,58 m2. 48ww
ÁÁrreeaa  taobtasol: r2b,e7d7o mr: 22.,54 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia Chromagen PR
Resultados del Ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (Kθ(50º)).
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳ0,hem 0,684 0,005  
ɳ0,b(estimado) 0,691 0  
a1 3,42 0,36 W/(m²K)
a2 0,007 0,006 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
0 1135 782 427
10 1077 724 369
20 1017 664 309
30 954 601 246
50 822 469 114
70 681 328 0
80 606 254 0
Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia Chromagen PR
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: (Kθ(50º)).
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳ0,hem 0,701 0,004   e.es
ɳ0,b(estimado) 0,707 0   w.
aa12 30,,005110 00,0,3006 WW//((mm²²KK²))
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
0 1941 1340 736
10 1853 1253 649
20 1760 1159 555
30 1660 1059 455
50 1442 842 238
70 1200 600 0
80 1070 469 0
Madrid, 12 de septiembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.