BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 100 Martes 27 de abril de 2021 Sec. V-B.  Pág. 26624
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
20572 Resolución del Consejero de Transición Energética, Sectores
Productivos y Memoria Democrática por la que se otorga a Redexis
Gas, S.A., la autorización administrativa de construcción y de
declaración de utilidad pública sobre el proyecto de ejecución de
extensión de red para la distribución de gas canalizado para el centro
Amadip Esment en Son Ferriol, en el término municipal de Palma
(Mallorca).
Hechos
1. El 19 de diciembre de 2019 (RE 40021), Redexis Gas, S.A., solicitó una
autorización de ejecución de instalaciones y, en concreto, de declaración de
utilidad pública para el proyecto de extensión de red para la distribución de gas
canalizado para el centro Amadip Esment en Son Ferriol, en el término municipal
de Palma (Mallorca).
Las características principales de la instalación, indicadas en el proyecto de
ejecución firmado digitalmente el día 18/12/2019 por el ingeniero industrial José
Roig Gómez, col. 12392 por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid
(COIMM), sin visar, son las siguientes:
Gas a suministrar:
Gas natural con un PCS (Hs) entre un mínimo de 10,26 kWh/m³ y un máximo
de 13,26 kWh/m³, en función de su procedencia.
Descripción de la instalación:
Conexión consistente en una red de distribución MOP 5 bar de 1.107 metros
lineales de tubería de polietileno de alta densidad PE100 DN 90 SDR 17/17,6.
El trazado discurre en su inicio en dirección sureste, por el margen derecho de
la calle del General Weyler y la carretera Ma-3013, para discurrir posteriormente
por fincas privadas, y gira en sentido suroeste hasta el final del trazado, a la altura
del paralelismo con la carretera Ma-30. A excepción del inicio del trazado, el cual
discurre bajo suelo urbano municipal, y el tramo final de este, que discurre en
terreno de categoría rústica, el resto del trazado discurre bajo viales asfaltados
categorizados como suelo rústico agrario.
Presupuesto: 84.428,49 €.
2. El 13 febrero de 2020, el Servicio de Transporte y Distribución de Energía y
Generación Térmica requirió la subsanación de deficiencias en la solicitud
realizada por Redexis Gas, SA, donde, entre otras cuestiones, se le requieren las es
separatas técnicas del proyecto relativas a las afecciones de organismos y o
empresas de servicios públicos. w.
requ3e. rRimeideenxtois d Gea 1s3,  SdAe ,f esburbesraon dóe l a2s0 2d0e.ficiencias detectadas por el Servicio en el
4. Dado que el proyecto objeto de autorización no figura entre los incluidos en
los anexos de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las
Illes Balears, ni en los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, puede considerarse excluido de evaluación ambiental.
5. Esta solicitud incluye anexa la relación concreta e individualizada de bienes
y derechos afectados, puesto que la instalación discurre por viales públicos, y
afecta a:
Ref. proy. Ref. catastral Pol. Parc. Long. Serv. Oc. tem. (m²) Tipo
(m) per. (m²)
PM-MR-01 07036 A004090060000MZ 004 9006 113 - 226 Rústico
Titular AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ
Ref. proy. Ref. catastral Pol. Parc. Long. Serv. Oc. tem. (m²) Tipo
(m) per. (m²)
PM-MR-02 07036 A005000010000MG 005 0001 95 190 237,5 Rústico
Titular ADROVER COLL, MARIA ROSA
ADROVER COLL, LLUÏSA
Ref. proy. Ref. catastral Pol. Parc. Long. Serv. Oc. tem. (m²) Tipo
(m) per. (m²)
PM-PA-01 07040 A031000170000RL 031 0017 95 190 237,5 Agrario
Titular ROSSELLÓ VICENS, CATALINA
Ref. proy. Ref. catastral Pol. Parc. Long. Serv. Oc. tem. (m²) Tipo
(m) per. (m²)
PM-PA-02 07040 A031001200000RM 031 0120 290 580 1.450 Agrario
Titular COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Ref. proy. Ref. catastral Pol. Parc. Long. Serv. Oc. tem. (m²) Tipo
(m) per. (m²)
PM-PA-03 07040 A031000160000RP 031 0016 211 442 1.055 Agrario
Titular AYUNTAMIENTO DE PALMA
Ref. proy. Ref. catastral Pol. Parc. Long. Serv. Oc. tem. (m²) Tipo
(m) Per. (m²)
PM-PA-04 07040 A031001440000RQ 031 0144 21 43 61 Agrario
Titular AYUNTAMIENTO DE PALMA
6. El 4 de junio de 2020, se publicó en el BOIB el anuncio de información
pública de la solicitud de aprobación del proyecto de extensión de red para la
distribución de gas canalizado para el centro Amadip Esment en Son Ferriol, en el
término municipal de Palma (Mallorca). El 15 de junio de 2020, se publicó el
anuncio de información pública en el BOE. El 9 de junio se publicaron los anuncios
de información pública en el diario Última Hora y en el Diario de Mallorca. Se
publicó en la página web de la Dirección General de Energía y Cambio Climático.
De día 10/07/2020 a 07/08/2020 el Ayuntamiento de Palma publicó en su tablón de
anuncios la información pública del proyecto, según certificado de publicación en el
tablón de anuncios registrado en la Dirección General de Energía y Cambio
Climático el 08/09/2020. De día 24/06/2020 a 23/07/2020 el Ayuntamiento de
Marratxí publicó en su tablón de anuncios la información pública del proyecto,
según el certificado de publicación en el tablón de anuncios registrado en la
Dirección General de Energía y Cambio Climático el 04/08/2020. A este servicio no
le consta presentación de ninguna alegación al respecto.
7. El director general de Energía y Cambio Climático solicitó informes a: w.b
◦ Ayuntamiento de Palma.
◦ Ayuntamiento de Marratxí. E-B-20ble en 
◦ Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
◦ Servidumbres aeronáuticas, Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
◦ Depto. de Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de Mallorca.
◦ Depto. de Urbanismo y Territorio del Consejo Insular de Mallorca.
◦ EMAYA.
◦ FACSA.
◦ 2020 Vodafone España, S.A.U.
8. El 29 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Marratxí informa favorablemente
el proyecto presentado siempre que se dé cumplimiento a las condiciones
indicadas en el informe 2020/00003171V del 28 de mayo de 2020.
9. El 30 de junio de 2020, servidumbres aeronáuticas de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea solicita aportar la siguiente información adicional:
· Aportar la documentación con la tabla de solicitud de coordenadas.
Se remite a Redexis Gas, S.A., para poder subsanar.
10. El 7 de julio de 2020, FACSA informa dando su conformidad para la
extensión de red de distribución de gas canalizado en el Centro Amadip Esment en
Son Ferriol, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en su informe y
su documentación adjunta. Además, comunica a Redexis Gas, S.A., informe de los
servicios existentes de agua potable, saneamiento y pluviales que afectan al
trayecto de la red.
11. El director general de Energía y Cambio Climático solicitó por segunda vez
informes a:
◦ Ayuntamiento de Palma.
◦ Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
◦ Depto. de Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de Mallorca.
◦ Depto. de Urbanismo y Territorio del Consejo Insular de Mallorca.
◦ EMAYA.
◦ 2020 Vodafone España, S.A.U.
12. El 4 de agosto de 2020, la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y e.
Urbanismo del Departamento del Territorio del Consejo Insular de Mallorca informa w.
favorablemente siempre que el proyecto sea informado por el Departamento de 72w
Infraestructuras del Consejo Insular de Mallorca.
la n1o3ti.f icEal c1i2ó nd ed ealg soesgtou ndde o2 0in2f0o,r m20e2; 0p oVro dloa ftoanneto E, sspea pñuae SdAeU e vaagcoutaa rp eolr  tcraádmuicteid dade E-B-20ble en 
autorización de la instalación.
14. El 14 de agosto de 2020, Endesa Distribución Eléctrica SLU informa
favorablemente, siempre que:
◦ Si fuera necesario desplazar o modificar alguna de las instalaciones de media
y baja tensión, el promotor deberá solicitarlo formalmente a E-Distribución Redes
Digitales, S.L.U., que realizará el estudio de viabilidad y el presupuesto de esta
modificación.
◦ Antes del inicio de las obras, deberá solicitarse a E-Distribución Redes
Digitales, S.L.U., un replanteo "in situ", para evitar posibles daños, tanto en las
personas como en las instalaciones.
15. El 16 de agosto de 2020, vence el plazo de reiteración marcado por el
artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, EMAYA, vencido este plazo, da conformidad a la autorización de la
instalación.
16. El 1 de septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Palma informa
favorablemente condicionado a presentar los certificados de materiales utilizados y
cumplir las condiciones generales que figuran en el documento del informe del 26
de agosto de 2020.
17. El 9 de octubre de 2020, la Dirección Insular de Infraestructuras del
Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de Mallorca
autoriza las obras del ramal de distribución de gas canalizado para el centro
Amadip Esment de Son Ferriol, a la Ma-30 ramal PK 4+200 a PK 4+500 y rotonda,
en el término municipal de Palma, siempre que se ajusten a las condiciones
mencionadas en el informe 479/2020 de 06/08/2020.
18. El 21 de diciembre de 2020, servidumbres aeronáuticas de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea informa favorablemente la instalación del ramal de
distribución presentado con el cumplimiento de las siguientes condiciones:
◦ No superar los valores de altura y elevación indicados en la tabla presentada
por el ramal y por la maquinaria, incluidos todos sus elementos o cualquier añadido
sobre estos.
◦ Si es necesaria la utilización otros medios auxiliares que superen la altura y
elevación autorizadas, deberá solicitarse la correspondiente autorización de
manera previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a este expediente.
19. El Servicio de Transporte y Distribución de Energía y Generación Térmica
de la Dirección General de Energía y Cambio Climático examinó la solicitud y s
emitió un informe favorable sobre la autorización administrativa de construcción y e.
de declaración de utilidad pública sobre el proyecto de extensión de red para la w.
distribución de gas canalizado para el centro Amadip Esment en Son Ferriol, en el 72w
término municipal de Palma (Mallorca).
Fundamentos de derecho E-B-20ble en 
1. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
2. El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, que regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones de gas natural.
3. El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
4. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la
revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Islas Baleares.
5. El Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas
a potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las
Illes Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1. Otorgar la autorización administrativa de construcción al proyecto de
ejecución de extensión de red para la distribución de gas canalizado para el centro
Amadip Esment en Son Ferriol, en el término municipal de Palma, redactado en
diciembre de 2019 por el señor José Roig Gómez, ingeniero industrial, con los
siguientes condicionantes:
· Las condiciones indicadas en el informe 2020/00003171V del 28 de mayo de
2020 del Ayuntamiento de Marratxí.
· Cumplir las condiciones mencionadas en el informe de FACSA de 28 mayo de
2020 y su documentación adjunta.
· Si fuera necesario desplazar o modificar alguna de las instalaciones de media
y baja tensión, el promotor deberá solicitarlo formalmente a E-Distribución Redes
Digitales, S.L.U., que realizará el estudio de viabilidad y el presupuesto de esta
modificación.
· Antes del inicio de las obras, deberá solicitarse a E-Distribución Redes
Digitales, S.L.U., un replanteo "in situ", para evitar posibles daños, tanto en las
personas como en las instalaciones.
· Deberán presentarse los certificados de materiales utilizados y cumplir las
condiciones generales que figuran en el documento del informe del 26 de agosto
de 2020 del Ayuntamiento de Palma.
· Se tendrá que ajustar a las condiciones mencionadas en el informe 479/2020 s
del 06/08/2020 de la Dirección Insular de Infraestructuras del Departamento de e.
Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de Mallorca. w.
por ·s Nerov isduupmebrarer slo as evraolnoáreusti cdaes a dlteu rlaa  yA egleenvcaicaió Ens itnadtaicla ddeo sS eeng ulari dtaabdl aA pérreesae pnotard eal
reasmtoasl. y por la maquinaria, incluidos todos sus elementos o cualquier añadido sobre E-B-20ble en 
· Si fuera necesaria la utilización otros medios auxiliares que superen la altura y
elevación autorizadas, deberá solicitarse la correspondiente autorización de
manera previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a este expediente
a servidumbres aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Esta autorización habilita al titular para la construcción de la instalación, sin
perjuicio de otras autorizaciones, licencias o permisos si son necesarios para su
ejecución.
2. Reconocer, en concreto, la utilidad pública de esta instalación, de acuerdo
con el artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos.
3. Determinar que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del
Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, modificada por el artículo 19
del Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas a
potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes
Balears, los ramales de cañería que conectan gasoductos de transporte primario y
secundario, así como las redes de distribución de gas natural, pueden ser
declarados de utilidad pública y tener los mismos efectos previstos en los artículos
25, 26.5 y 26.6 del Plan Director Sectorial Energético. Por lo tanto, en este caso, al
tratarse de una instalación de distribución de gas natural y se ha seguido el
procedimiento de declaración de utilidad pública regulado en el artículo 3 de la Ley
13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica
en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras
actividades y medidas tributarias, la declaración de utilidad pública debe tener los
mismos efectos que los previstos en los artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan Director
Sectorial Energético de las Illes Balears.
En consecuencia, de acuerdo con la disposición adicional y los apartados 5 y 6
del artículo 26 del Decreto 96/2005, como quiera que la obra autorizada se hará en
ejecución de las determinaciones del Plan Director Sectorial, y dado que está
recogido con el grado de detalle suficiente para evaluar sus características
fundamentales, son de aplicación plena, directa e inmediata y, además, la obra
autorizada no se someterá a los actos de control preventivo municipal a que se
refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, porque se trata de actividades de interés supramunicipal, y
queda exenta de la sujeción al régimen de licencias, autorizaciones e informes que
establece la Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos,
reguladora del procedimiento y de las infracciones y sanciones. Por otro lado, las
obras autorizadas quedarán sujetas al régimen impositivo establecido en el artículo
29 del Decreto 96/2005.
4. Otorgar el plazo de dos años, contado desde la notificación de esta
resolución, para la ejecución de la instalación. La Dirección General de Energía y s
Cambio Climático, por causas justificadas y motivadas, puede ampliar dicho plazo. e.
5. Indicar que, una vez ejecutadas total o parcialmente las instalaciones objeto 72w
daeco emstpaa añuatroár iuzna ccieórnt,i feicla tdituol adre p frineasel ndtea roáb rlaa  ssoulbicsitcurdit od ep opru uens ttaé cenni csoe rfvaiccuiolt,a ati vlao ,c ausaíl
creogmlaom laesnt apcruióenb avsig reengtlea.mentarias y el resto de documentación que exige la E-B-20ble en 
6. Notificar esta resolución al titular de la instalación, a todas las personas
interesadas, Adrover Coll, Maria Rosa; Adrover Coll, Lluïsa; Rosselló Vicens,
Catalina; Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y al Ayuntamiento de Palma y
al de Marratxí, y publicarla en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en el Boletín
Oficial del Estado.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un
recurso potestativo de reposición ante el consejero de Transición Energética,
Sectores Productivos y Memoria Democrática dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears dentro del plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación de la Resolución, de acuerdo con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Palma, 19 de abril de 2021.- El Director General de Energía y Cambio
Climático, José Guillermo Malagrava Rigo. Por delegación del Consejero de
Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática (BOIB n.º 31,
de 4 de marzo de 2021).
ID: A210025303-1