BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Jueves 11 de noviembre de 2021 Sec. V-B.  Pág. 64011
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
45581 Resolución ACC/ /2021 del Departamento de Acción Climática,
Alimentación y Agenda Rural, Servicios Territoriales en Tarragona, de 2
de noviembre, por la que se otorga a la empresa Nedgia Catalunya, SA,
la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la
declaración de utilidad pública de una instalación de gas natural, en el
término municipal de Reus (nº de expedientes FUE-2021-02037367 y
FUE-2021-02037929).
En fecha 12 de mayo de 2021, la empresa Nedgia Catalunya, SA, con domicilio
social en la plaza del Gas, 1, 08003 Barcelona, solicitó la autorización
administrativa, el reconocimiento de utilidad pública y la aprobación del proyecto de
una instalación de gas natural, en el término municipal de Reus, de acuerdo con la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
La empresa mencionada ha presentado el proyecto correspondiente, en el cual
se definen las instalaciones necesarias para la realización de la distribución y el
suministro de gas natural.
Términos municipales afectados: Reus (Baix Camp).
Descripción de las instalaciones:
Tubería de acero DN 4" y MOP 16 bar, con una longitud de 57,65 m.
Tuberías de acero DN 3", DN 4" y DN 8" con una longitud de 24 m, 7 m y 23,48
m, respectivamente, con MOP 16 bar.
Tuberías de acero DN 4" y DN 8" con una longitud de 28,32 m y 2m,
respectivamente, y tubería de PE DN 110 mm con una longitud de 16 m, con MOP
4 bar.
Estación de regulación y medida aérea:
- ERP 07-02 40/16 bar, con un caudal máximo de 15.000 m³(n)/h, MOP de
entrada 40 bar y MOP de salida 16 bar.
- ERP 07.02-0717 16/4 bar, con un caudal máximo de 1.500 m³(n)/h, MOP de
entrada 16 bar y MOP de salida 4 bar.
Instalaciones auxiliares:
- 8 válvulas de seccionamiento.
- Sistema de protección catódica.
- Equipos de instrumentación y control. s
Presupuesto total: 118.842,67 €. w.b
infoErmstaac sióonlic pitúubdl idcea  amuetodriiazancteió ne la Adnmuinnicsitora ptiuvab lhicaa dsiod oe nso eml eDtiOdaG aC u nnº .p e8r4io7d1o,  ddee
03.08.2021; en el BOE nº. 185, de 04.08.2021, y en los diarios Diari de Tarragona, 20n 
de 04.08.2021 y Diari més, de 04.08.2021.
Paralelamente se dirigieron las separatas correspondientes del proyecto a los
ayuntamientos y al conjunto de organismos afectados.
Dentro del periodo de información pública, los organismos públicos y las
corporaciones locales han emitido informe favorable o con condiciones técnicas,
aceptados por la beneficiaria, o bien no se han manifestado después de reiteradas
notificaciones.
Una vez cumplidos los trámites administrativos que prevén la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos; el Real decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de
gas natural, modificado por el Real decreto 942/2005; la Ley 9/2014, de 31 de julio,
sobre seguridad industrial; el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 al 11; el
Reglamento de redes y conexiones de servicio, aprobado por la Orden de 18 de
noviembre de 1974 y las modificaciones posteriores (órdenes de 26 de octubre de
1983 y de 6 de julio de 1984), en la parte no derogada por el Real decreto 919/
2006; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación,
ampliación y traslado de industrias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 13/
1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalitat de Catalunya,
Resuelvo:
-1 Otorgar a la empresa Nedgia Catalunya, SA, la autorización administrativa y
la aprobación del proyecto de una instalación de gas natural, en el término
municipal de Reus.
-2 Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a los efectos que prevé el
artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Los bienes y los derechos afectados por esta autorización administrativa son
los que figuran en los anuncios publicados en el DOGC, en el BOE y en el diario
mencionado, y expuestos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos
afectados y de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en Tarragona.
-3 Esta autorización administrativa se otorga sometida a las condiciones
generales que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por la Ley 12/
2007, de 2 de julio, y el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, modificado
por el Real decreto 942/2005, de 28 de julio, y bajo las condiciones especiales
siguientes:
1. La empresa Nedgia Catalunya, SA, constituirá, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC, una fianza
por valor de 1.376,85 euros, equivalente al 2% del importe del presupuesto con e.e
que figura al proyecto técnico de las instalaciones presentado, con el fin de b
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el artículo 73.4 de w
ldae L deiyci e3m4/b1r9e9.8, de 7 de octubre, y el artículo 82 del Real decreto 1434/2002, de 27
La fianza se depositará en la Caja General de Depósitos de la Generalitat de
Catalunya, a disposición del director de los Servicios Territoriales, en valores del
Estado, aval bancario o en metálico, según el que dispone el artículo 11.3 del
Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y
traslado de industrias, o mediante contrato de seguro concertado con entidades de
seguros de las sometidas a la Ley 30/1995, de 11 de noviembre.
En el plazo de un mes, contado desde la fecha de constitución de la fianza
mencionada, la empresa autorizada tendrá que acreditar documentalmente, ante
los Servicios Territoriales en Tarragona, el depósito efectuado.
La fianza se devolverá a la empresa cuando, una vez autorizadas y construidas
las instalaciones en los términos fijados en esta Resolución, los Servicios
Territoriales formalicen el acta de puesta en servicio de las instalaciones
autorizadas.
2. Las instalaciones objeto de esta autorización administrativa se harán de
acuerdo con las especificaciones y los planos que figuran en el proyecto
presentado por la empresa solicitante, el cual ha servido de base para la
tramitación de los expedientes nº. FUE-2021-02037367 i FUE-2021-02037929,
firmado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos señor Ángel Luis Gómez
González, en abril de 2020.
La construcción y el funcionamiento de estas instalaciones se someten a lo que
establecen la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial; el Real decreto
919/2006, de 28 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 en 11; el Decreto 120/1992, de 28 de abril, por el que se
regulan las características que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre
las redes de diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo; el
Reglamento de redes y conexiones de servicio, aprobado por la Orden de 18 de
noviembre de 1974 y las modificaciones posteriores (órdenes de 26 de octubre de
1983 y de 6 de julio de 1984), en la parte no derogada por el Real decreto 919/
2006, y la Orden de 5 de julio de 1993 que lo despliega; los otros reglamentos
técnicos específicos que le sean de aplicación, y las disposiciones de aplicación
general.
3. El peticionario tendrá que solicitar la autorización administrativa
correspondiente para realizar cualquier modificación del proyecto aprobado.
4. El plazo para llevar a cabo las instalaciones y la puesta en funcionamiento
es de 2 años, contados desde la fecha de publicación de esta autorización
administrativa.
5. Los Servicios Territoriales podrán realizar, durante las obras y cuando se
hayan acabado, las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en
relación con el cumplimiento de las condiciones de esta Resolución. Con esta
finalidad, el peticionario comunicará a los Servicios Territoriales la fecha de inicio
de las obras, la de realización de las pruebas y cualquier incidencia relevante.
6. Una vez ejecutadas las obras, la empresa peticionaria solicitará del b
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural el acta de puesta w
efinna sliezravcicióion  ddee  loabsr ain fsirtmalaadciao npeosr, e al dtjéucnntiacnod coo emlp ceetretniftieca, dqou ed ea cdrierdeictcei óqnu ey  ldaes
instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se han cumplido las normas y 20n 
los reglamentos de aplicación. A este certificado se tiene que adjuntar las actas de
pruebas y controles reglamentarios y los certificados de instalación e inspección,
emitidos por la empresa instaladora y el organismo de control, todo de acuerdo con
lo que disponen el ITC-ICG01 y el ITC-ICG07 del Real decreto 919/2006, de 28 de
julio.
7. Los cruces especiales y otras afectaciones de bienes de dominio público se
realizarán de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas por los organismos
competentes afectados.
8. El peticionario asegurará el mantenimiento, la reparación y la vigilancia
correctos de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en
funcionamiento, con el fin de garantizar que en todo momento cumplen las
condiciones reglamentarias de seguridad.
9. De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos, la autorización administrativa de este proyecto
compuerta, con el pago de la indemnización que corresponda y de los perjuicios
que derivan de la rápida ocupación, la imposición de las servidumbres y las
limitaciones de dominio siguientes:
a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de terreno de 3 m de anchura
por el eje de la cual irán enterradas las canalizaciones a una profundidad mínima
de 1 m, junto con los elementos y los accesorios que éstas requieran. El límite de
esta franja quedará definido a 1,5 m a ambos lados de los ejes de los trazados de
las canalizaciones mencionadas y dentro de los de ocupación temporal. Estas
franjas de servidumbre perpetua de paso se utilizarán para la vigilancia y el
mantenimiento de las canalizaciones, para lo cual se dispondrá de libre acceso del
personal y de los elementos y medios necesarios. Se tendrán que pagar los daños
que se ocasionen en cada uno de los casos en que se tenga que intervenir.
b) De acuerdo con lo que establece la disposición adicional 19 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, el proyecto prevé, a lo largo de la conducción de gas
natural, la instalación enterrada del soporte de comunicaciones correspondiente,
formado por unos conductos para proteger los cables de telecomunicaciones,
instalados en la misma franja a que hace referencia el apartado a).
c) Servidumbre de ocupación temporal durante el periodo de ejecución de las
obras en una franja o pista de donde se harán desaparecer toda clase de
obstáculos, la anchura máxima de la cual será de 10 m, con el pago de los daños
que se ocasionen en cada caso.
d) Expropiación forzosa en pleno dominio, en caso necesario, de los terrenos
sobre los que se tengan que construir las instalaciones fijas en superficie.
e) La prohibición de plantar árboles y matorrales de tallo alto y de hacer
movimientos del suelo en la franja a que hace referencia el apartado a).
f) La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava u otros parecidos a una
profundidad superior a 50 cm en la franja a que hace referencia el apartado a). e
g) No se permitirá levantar edificaciones o construcciones de ningún tipo, w.
aunque tengan carácter provisional o temporal, ni variar la cota de terreno, ni 81w
evifgeiclatunacria n, ilnag cúonn ascetrov aqcuióen p, ulaesd are epsatrraocpieoanre so  yp elartsu srbuasrti teulc biouneens f unneccieosnaarmiaise,n eton,  slau
caso, de las canalizaciones y de los elementos anexos, a una distancia inferior a
1,5 m a ambos lados del eje del trazado de las canalizaciones.
h) Todo lo que se ha indicado en los apartados anteriores no será aplicable a
los bienes de dominio público. Con el fin de cumplir lo que establece esta
condición, la empresa Gas Natural Distribución SDG, S. A., antes del montaje de
las instalaciones y de su puesta en servicio incluirá las servidumbres y las
limitaciones de dominio mencionadas en los convenios y acuerdos y quedará
obligada a la vigilancia de su cumplimiento y, si es necesario, a la notificación de
los presuntos incumplimientos a los Servicios Territoriales del Departamento de
Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural en Tarragona.
10. Esta autorización quedará sin efecto por cualquiera de las causas
señaladas en el artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por
incumplimiento de las condiciones estipuladas, por el hecho de facilitar datos
inexactos y por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.
11. Esta autorización administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y con
independencia de las autorizaciones, las licencias y otros permisos de
competencia municipal o de otros que sean necesarios para la realización de las
instalaciones autorizadas, y de lo que disponga la legislación vigente de accidentes
graves (Real decreto 1254/1999 y modificaciones, y Decreto 174/2001), en caso de
estar afectada la instalación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la directora general de Energía, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de la fecha de su notificación y
publicación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/
2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Tarragona, 2 de noviembre de 2021.- El Director de los Servicios Territoriales,
Ángel Xifré Arroyo.
ID: A210059549-1