BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Miércoles 5 de mayo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 28466
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
21943 Anuncio de la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte
y Comercio del Gobierno de Cantabria por la que se concede
autorización administrativa para construcción de instalaciones, se
aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto la utilidad
pública de: "Proyecto constructivo de conducción de gas natural,
religamiento Castañeda". Expediente IGN 3/21.
La empresa "NED España Distribución Gas, S.A.U.", con domicilio social en
Vizcaya, calle Galeno 2294, Polígono Industrial de Roces, Gijón (Principado de
Asturias), solicitó en fecha 21 de enero de 2021, la autorización administrativa
previa para la construcción de instalaciones y aprobación del proyecto de
ejecución de: "Proyecto constructivo de conducción de gas natural, religamiento
Castañeda", de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos; el Decreto 7/2001, de 26 de enero, por el que se regula el
procedimiento de autorización y puesta en servicio de instalaciones destinadas al
suministro de gases combustibles por canalización (B.O.C. de 5 de febrero); y la
Orden de 31 de octubre de 2001 de la Consejería de Industria que lo desarrolla
(B.O.C. de 13 de noviembre de 2001).
La solicitud fue sometida al trámite de Información Pública mediante anuncio
publicado en el B.O.C. nº. 39 de 26 de febrero de 2021, en el B.O.E nº 43 de 19 de
febrero de 2021 y en el diario Alerta de 2 de marzo de 2021.
Paralelamente se comunicó a los Ayuntamientos y demás organismos
afectados, así como a otras empresas de servicio público afectadas, al objeto de
que informaran lo que estimasen conveniente y establecieran los condicionados
técnicos procedentes.
A la solicitud se adjuntaron autorizaciones para la ejecución del proyecto
otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático. Durante el periodo
de Información Pública no se han formulado alegaciones y no se han establecido
condicionados técnicos por parte del Ayuntamiento de Castañeda y resto de
organismos afectados.
Cumplidos los trámites previstos en los artículos 55.1.b), 67 y capítulo IV de la
Ley 34/1998, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio (B.O.E. de 3 de julio); la
Ley 8/2015, de 21 de mayo que modifica la Ley 34/1998 (BOE de 22/05/2015); el
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11; el Decreto 7/2001, de 26 de
enero, por el que se regula el procedimiento de autorización y puesta en servicio
de instalaciones destinadas al suministro de gases combustibles por canalización
(B.O.C. de 5 de febrero); la Orden de 31 de octubre de 2001 de la Consejería de e
Industria que lo desarrolla (B.O.C. de 13 de noviembre de 2001); la Ley 39/2015, bo
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones w
Pcuúebnlitcaa se,l  yin dfoermmáes  fnaovormraabsle d ed ealp Sliecarvciicóino;  dees tEan Deirrgeícac,i óhna  Greesnueerlatol,  otetonriegnadr oa e lna 21-21943https://w
empresa "NED España Distribución Gas, S.A.U.", autorización administrativa 20n 
previa para la construcción de instalaciones, se aprueba el proyecto de ejecución y
se declara en concreto la utilidad pública de: "Proyecto constructivo de conducción
de gas natural, religamiento Castañeda".
La autorización se otorga sometida a las condiciones generales que prevé la
precitada Ley 34/1998 y el Real Decreto 919/2006; y bajo las condiciones
especiales siguientes:
Primera. - Las instalaciones objeto de la autorización se realizarán de acuerdo
con el proyecto técnico denominado: "Proyecto constructivo de conducción de gas
natural, religamiento Castañeda", firmado por el Ingeniero Industrial, D. Ángel
Casas Bachiller, nº de colegiado MA9.735 del COIIM, visado por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Cantabria el 14 de diciembre de 2020, con nº de
visado e700-2020.
Las principales características básicas de las instalaciones previstas en el
proyecto son las que se indican a continuación:
Obra prevista: Ampliación del trazado de la red de distribución de gas natural
en Media Presión B existente en el núcleo urbano de Pomaluengo, hasta conectar
con el tramo de red de distribución existente que se encuentra sin servicio y que
discurre paralela a la Carretera CA-610; y conexión de esta red con la red existente
que discurre por el Barrio El Carabio, que se ubica al sur del núcleo de
Pomaluengo. El objeto de la infraestructura es fortalecer la distribución de gas
natural del municipio de Castañeda, aumentando la seguridad de suministro con la
configuración de un sistema de red mallada.
Gas a utilizar: gas natural, clasificado por la norma UNE-EN 437:2019 como
gas de la segunda familia.
Instalaciones comprendidas: dos religamientos técnicos en red de distribución,
con MOP no superior a 5 bar. El trazado tendrá una longitud aproximada de 295
metros de tubería de polietileno de media densidad tipo PE 100 SDR 17,6 en
diámetro de 160 mm., y espesor 9,1 mm. Se ejecutarán cuatro uniones entre
nodos 01 y 02 y nodo 03 y 04 con Te y manguito de unión respectivamente. Se
instalarán válvulas de derivación plástica PE ID 160 mm, una tras la unión del nodo
01, en el nuevo tramo, y otra tras el pozo de recepción para cruce del río Pisueña,
antes de la conexión en el nodo 04. Los religamientos unirán un tramo de 235
metros de tubería, ya ejecutada sin servicio, con las redes en servicio existentes en
el núcleo urbano de Pomaluengo.
El presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones previstas
asciende a la cantidad de sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete euros
con sesenta y cuatro céntimos (63.857,64 euros).
Segunda. - La empresa "NED España Distribución Gas, S.A.U.", deberá
cumplir en todo momento, en relación con las instalaciones comprendidas en el
proyecto técnico presentado, cuanto se establece en el Real Decreto 919/2006, y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-ICG 01 a 11, y más
concretamente en la ITC-ICG 01. e.e
Tercera. - Para introducir modificaciones en las instalaciones cuya construcción w
sneec aeustaorrioiz oab, tqeuneer  alafe acutetonr izaa lcoió pnr eavdimstioni setnra teivl ap rcooyrreecstpoo tnédcineinctoe,  pdree seesntat aDdiore,c sceiórná 21-21943https://w
General, conforme determina el artículo 10 de la Orden de 31 de octubre de 2001. 20n 
Cuarta. - La Dirección General de Industria, Energía y Minas a través del
Servicio de Energía, podrá realizar durante la ejecución de las obras, las
inspecciones que estime oportunas en relación con el cumplimiento de las
condiciones establecidas y de las disposiciones y normativa de aplicación. A tal fin,
"NED España Distribución Gas, S.A.U.", deberá comunicar las fechas de iniciación
de las obras, de realización de los ensayos y pruebas a efectuar, de conformidad
con las especificaciones, normas y reglamentaciones de aplicación al proyecto.
Quinta. - Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público
se realizarán de conformidad con las condiciones impuestas por las
Administraciones u organismos competentes afectados.
Sexta. - La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo del titular, el cual
responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la
misma.
Séptima. - "NED España Distribución Gas, S.A.U.", comunicará a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas la terminación de las instalaciones, para su
reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio. A tal
efecto, deberá acompañar, certificado final de obra, firmado por técnico
competente, en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se
ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto presentado por la
peticionaria, en las normas y especificaciones que se hayan aplicado y en la
normativa técnica y de seguridad vigente de aplicación. A este certificado se
adjuntarán las actas de pruebas y controles reglamentarios, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 31 de octubre de 2001 de la Consejería de Industria.
Octava. - La Administración podrá dejar sin efecto esta autorización en el
momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas,
por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional
que lo justifique.
Novena. - La autorización se otorga sin perjuicio de terceros, y no exime de las
demás autorizaciones, licencias o permisos que sean necesarias para la válida
ejecución del proyecto, de conformidad con la legislación vigente.
Décima. - La empresa titular de las instalaciones será la responsable del uso,
la conservación y el mantenimiento de las mismas, de acuerdo con las condiciones
de seguridad que requiere la normativa vigente, así como de mantener un correcto
suministro.
Undécima. - En cumplimiento del Artículo 67 apartado 3 de la Ley 34/1998,
modificado por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, el
titular de la instalación deberá constituir una garantía del 2 por 100 del presupuesto
de las instalaciones, es decir de mil doscientos setenta y siete euros con quince
céntimos (1.277,15 euros), a depositar según instrucciones que se indicarán en la
notificación de la Resolución.
Duodécima. - Se declara en concreto la utilidad pública de los terrenos b
afectados por la obra según se establece en el proyecto técnico de ejecución de la w
mLeisym 3a4,/ 1co9n9f8o,r mdee  a7  ldoe d ioscptuuebsrteo,  edne ll oSse acrttoícru dloes  H1i0d3ro yc sairgbuuieronste, sy d seul  Tmítoudloif iVca dceió lan
según Ley 8/2015, de 21 de mayo que llevará implícita en todo caso, la necesidad 20n 
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados de los
propietarios con los que el solicitante no haya llegado a un acuerdo, e implicará su
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 y siguientes de la Ley 54/1997, de
27 de noviembre.
Contra esta Resolución de autorización, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Turismo,
Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Santander, 6 de abril de 2021.- El Director General de Industria, Energía y
Minas, Manuel Daniel Alvear Portilla.
ID: A210027519-1