BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Miércoles 26 de mayo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 34467
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
26582 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Toledo sobre información pública de la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental
de los anteproyectos de generación de energía eléctrica fotovoltaica
"Helena Solar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14" y sus
infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de
Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte,
Novés, Maqueda, Portillo de Toledo, Quismondo, Valmojado,
Casarrubios del Monte, Sta. Cruz del Retamar (Toledo), Navalcarnero,
Villaviciosa de Odón y Móstoles (Madrid), cuyo peticionario es
SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L.U.
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública a efectos de
autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental el Estudio de
Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa de los
anteproyectos de 14 plantas solares fotovoltaicas ("Helena Solar 1-14") y sus
infraestructuras de evacuación:
- 5 subestaciones eléctricas de transformación 220/30Kv (SE La Almenara, La
cañada, La Mesilla, Las Loberas y El Límite).
- 1 subestación eléctrica de transformación 400/220 Kv (La Platera).
- 9 líneas de evacuación entre parques y subestaciones (3 de 30Kv, 5 de 220
Kv y 1 de 400Kv).
· Expediente: PFot-417AC.
· Peticionario: Solaria Promoción y desarrollo Fotovoltaico, S.L.U., con CIF B-
87878518 y domicilio social en Calle Princesa, n.º 2, 4.º planta; 28008 Madrid.
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto de las Plantas Solares
Fotovoltaicas Helena Solar 1 a 14 e infraestructuras de evacuación.
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa y de construcción es la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto
Demográfico. El órgano competente para emitir la Declaración de Impacto
Ambiental es la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio
para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Dada la previsión de instalaciones en las CC.AA. de o
Castilla-La Mancha y Madrid, los órganos competentes para su tramitación son el w.
Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, 82w
sEintae regnía la d Pe zlaa .S dueb Zdoecleogdaocvióenr,  d6e, l4 G50o7b1ie –rn Too elend Mo ayd erild Á, rseiata f uennc Cioanlalel  dMeig Iunedlu Ástnrigae yl,
25, 28071 Madrid.
· Descripción de las instalaciones: Las instalaciones están formadas por 14
plantas fotovoltaicas denominadas "Helena solar 1 a 14", por 6 subestaciones
eléctricas denominadas "La Almenara", "La Cañada", "La Mesilla", "Las Loberas",
"El Limite" y "La Platera", y por 9 líneas eléctricas, 3 de 30KV, 5 de 220KV, y 1 de
400KV.
Sus características se describen a continuación:
Las características de las Plantas fotovoltaicas son:
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 1: Sita en el TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 156,62 Ha disponiendo una agrupación de 199.992
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura Fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 99,996 MWp y una nominal de 93,418 MW. Se
dispondrán de 26 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 13
centros de transformación tipo 13 Twin Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 2: Sita en el TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 136,11Ha disponiendo una agrupación de 199.992
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura Fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 99,996 MWp y una nominal de 93,418MW. Se
dispondrán de 26 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 13
centros de transformación tipo Twin Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 3: Sita en TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 62,99 Ha disponiendo una agrupación de 99.996
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura Fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 4: Sita en TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 108,95 Ha disponiendo una agrupación de 112.716
módulos solares fotovoltaicos de 390 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 47,469MWp y una nominal de 46,709MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 5: Sita en TM de La Torre de Esteban
Hambrán (Toledo), ocupará una superficie de 98,97 Ha disponiendo una
agrupación de 112.392módulos solares fotovoltaicos de 390 Wp, sobre Seguidores
monofila 2V42, con una potencia total pico de 43,832 MWp y una nominal de
43,116 MW. Se dispondrán de 12 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o
similar y 6 centros de transformación 6 tipo Twin Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 6: Sita en TM de La Torre de Esteban
Hambrán (Toledo), ocupará una superficie de 60,96 Ha disponiendo una
agrupación de 81.978 módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura
fija biposte inclinada 30º, con una potencia total pico de 40,98 MWp y una nominal
de 39,523 MW. Se dispondrán de 11 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV es
o similar y 6 centros de transformación 5 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/ o
30 kV. w.
ocu-p aPrláan utan aS osluapr eFrofitcoiveo ldtaei c6a4 H,0e2le Hnaa  Sdoislapro n7:ie Snidtao e unn TaM a gdreu pMaécniótrnid ad e(T 9o9le.9d9o6),
m30óºd, ucloons  usnoala preoste fnoctioav toolttaali cpoicso d dee 5 4090, 9W98p ,M sWobpr ey  eusntaru ncotumrain afilj ad eb i4p6o,s7t0e9 i nMcWlin.a Sdea E-B-20ble en 
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 8: Sita en TM de Casarrubios del
Monte (Toledo), ocupará una superficie de 74,06 Ha disponiendo una agrupación
de 99.996 módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura fija biposte
inclinada 30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709
MW. Se dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y
7 centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 9: Sita en TM de Noves (Toledo),
ocupará una superficie de 95,23 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 10: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 100,17 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 11: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 136.85 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 12: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 87,46 Ha disponiendo una agrupación de 99.996
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 13: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 114,78 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 14: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 80,53 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7 e.e
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV. b
En todas ellas se contemplan trabajos de obra civil para preparación del 82w
tpeerrriemneot,r aelj eec uhciniócnas d ye  cviimaleenst ainctieornioerse.s y de acceso, canalizaciones, drenaje, vallado
Las características de las subestaciones eléctricas son:
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "La
Almenara": Ubicación: Polígono 30, parcela 20 del T.M. Maqueda (Toledo).
La subestación estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con
una (1) Posición de línea-transformador.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
Planta fotovoltaica Helena Solar 10: Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador. Una (1) celda de servicios auxiliares.
Planta fotovoltaica Helena Solar 11: Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 13: Una (1) celda de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 14: Una (1) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 160/200 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros· Sistema de Servicios auxiliares. Sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "La Cañada":
Situada en el Polígono 18, parcela 12 del T.M. Maqueda (Toledo).
La subestación estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Dos (2) Posición de línea. Una (1) Posición de
transformador. Unas Posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
Planta fotovoltaica Helena Solar 9:
Una (1) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 12:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una (1) e.
celda de acometida servicios auxiliares. w.
tran·s fSoerm inasctiaólnar 2á2 u0n/3 (01 )k Vtra yn sdfeo rumnaad poor tdeen cpiaot ednec 8ia0 /t1ri0fá0s MicoV Aco cno nun rae gruellaacciióónn  edne
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite. 20n 
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "La Mesilla":
Situada en el Polígono 33, parcela 14-15-16 del T.M. La Torre de Esteban
Hambrán (Toledo).
La subestación estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Dos (2) Posición de línea. Una (1) Posición de
Transformador. Una (1) Posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
Planta fotovoltaica Helena Solar 5: Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador. Una (1) celda de servicios auxiliares.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 35/45 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "Las Loberas":
Situada en el Polígono 25 parcela 102 del T.M. de Méntrida (Toledo).
La subestación estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Tres (3) Posición de línea. Una (1) Posición de
Transformador. Una posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
Planta fotovoltaica Helena Solar 1:
Seis (6) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una (1)
celda de servicios auxiliares.
Planta fotovoltaica Helena Solar 2:
Seis (6) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 3: e.
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una (1) w
celdPal adnet as eforvtoicviooslt aaicuax ilHiaerleesn.a Solar 4:
Dos (2) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 6:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 7:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
· Se instalará un (2) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 160/200 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "El Limite":
Situada en Polígono 45 parcela 30 del T.M. Navalcarnero (Madrid).
La subestación estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Tres (3) Posición de línea. Una (1) Posición de
Transformador. Una (1) Posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
Planta fotovoltaica Helena Solar 8:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una (1)
celda de servicios auxiliares.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 50/60 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 400/220 kV, denominada "La Platera":
Situada en el Polígono 3, parcela 1 del T.M. Móstoles (Madrid).
La subestación estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 400 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Tres (3) Posición de línea. 220 kv. Una (1) Posición de
Transformador 220 kv. Una (1) Posición medida de barras 220kv.
· Para el sistema de 220 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, e.e
tipo interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. b
· El sistema de 30 kV del autotransformador alimentará los servicios propios de 82w
la subestación mediante un transformador de SSAA de 30/042KV.
tran·s fSoerm inasctiaólna r4á0 0u/n2 2(10)  ktVra ny sdfeor umnaad poor tdeen cpiao tdeen c7ia80 t/r9if6á0s icMoV cAo nco unn rae greullaacciióónn  dene E-B-20ble en 
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
Las características de las líneas eléctricas son:
- Línea Helena Solar 9 - SE La Cañada. Línea de evacuación aérea de 30 kV y
50 Hz. Longitud: 1,9km. Transcurre por los TMs de Maqueda y Portillo de Toledo
(Toledo). Un circuito (SC) y 2 conductores aéreos por fase. Conductor de fase:
337-AL1/44-ST1A (LA-380 Gull); Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA.
Capacidad de transporte por circuito: 74 MVA.
- Línea Helena Solar 4 - SE Las loberas. línea aérea de 30 kV y 50 Hz.
Longitud: 5,4km. Transcurre en el TM de Méntrida (Toledo). Un circuito (SC) y 2
conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 337-AL1/44-ST1A (LA-380 Gull);
Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por circuito: 74
MVA.
- Línea Helena Solar 8 - SE El Limite, línea de 30 Kv y 50Hz con tramo aéreo y
subterráneo. Longitud total: 2400 m. Transcurre en el TM de Navalcarnero
(Madrid). Tramo aéreo de longitud; 1,9km, un circuito (SC) y 2 conductores aéreos
por fase. Conductor de fase: 337-AL1/44-ST1A (LA-380 Gull); Conductor de tierra:
OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte: 74 MVA.Tamo subterráneo de
longitud; 0,5km, dos circuitos (SC) y 3 conductores por fase. Conductor de fase:
RHZ1-2OL 18/30 kV 1x630 mm2 K AL+H25; Conductor de tierra: OPGW tipo I 17
kA. Capacidad de transporte por circuito: 95 MVA.
- Línea SE La Almenara - SE La Cañada. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 5,7 km. Transcurre por los TMs de Maqueda y Quismondo (Toledo). Un
circuito (SC) y 1 conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 402-AL1/52-
ST1A (LA-455 CONDOR). Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de
transporte por circuito: 304 MVA.
- Línea SE La Cañada - SE La Mesilla. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 10,7km. Transcurre por los TMs de Maqueda, Sta. Cruz del Retamar y La
Torre de Esteban Hambrán (Toledo). Un circuito (SC) y 2 conductores aéreos por
fase. Conductor de fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-545 CARDINAL), Conductor de
tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por circuito: 678MVA.
- Línea SE La Mesilla - SE Las Loberas. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 7,6km. Transcurre por los TMs de La Torre de Esteban Hambrán y
Méntrida (Toledo). Un circuito (SC) y 2 conductores aéreos por fase. Conductor de
fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-545 CARDINAL), Conductor de tierra: OPGW tipo I 17
kA. Capacidad de transporte por circuito: 678MVA.
- Línea SE Las Loberas - SE El Limite. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 15,7 km de longitud. Transcurre por los TMs de Méntrida, Valmojado,
Casarrubios del Monte (Toledo), Villamanta y Navalcarnero (Madrid). Dos circuitos
(SC) y 2 conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 485-AL1/63-ST1A (LA- s
545 CARDINAL), Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte e.
por circuito: 678 MVA. w.
sub-t eLrírnáenae So.E  PEal rLtiem iateé r-e SaE d Lea  1P6la ktemra .d leín eloan dgeit u2d2.0 kTVr ayn 5s0c uHrzre c opno rtr alomso T aMérse od ey
Navalcarnero, Villaviciosa de Odón y Móstoles (Madrid). Dos circuitos (SC) y 2 20n 
conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-545
CARDINAL), Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por
circuito: 678 MVA. Tramo soterrado de 0,6 Km de longitud. Dos circuitos (SC) y 2
conductores aéreos por fase. Conductor de fase: RHE-RA+2OL 127/220 kV
1x2500 mm2 + T375Al, Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de
transporte por circuito: 670 MVA.
- Línea SE La Platera - SE Villaviciosa 400KV (REE). Línea soterrada de
400kV y 50 Hz. Longitud: 0,6 km. Transcurre por los TM´s de Villaviciosa de Odón
y Móstoles (Madrid). Dos circuitos (SC) y 2 conductores enterrados por fase.
Conductor de fase: RHE-RA+2OL 230/400 kV 1x2500 mm2 + T375Al. Conductor
de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por circuito: 1.160 MVA.
· Presupuesto Total ejecución de contratación:
Planta fotovoltaica Helena Solar 1-14, subestaciones y líneas. 324.171.754,7
Euros.
· Finalidad: Construcción de 14 plantas solares fotovoltaicas para generación
de energía eléctrica.
La autorización administrativa previa, cuya aprobación es competencia del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se encuentra
sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, está
sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta la
información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, conforme al
artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser
examinados los citados documentos en la Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Pza. de Zocodover, s/n, 45071 – Toledo), o bien en la Subdelegación del
Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel, 25, 28071 Madrid o en la siguiente
dirección electrónica:
Anteproyectos:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
988e1f9a352da3c5d91def77e72df343a3c0e394
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
0ae2268959e66c4a83ed95af2ffc7a8f5e80292b
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
d1115963bd8c6294388a7d102fce6e7dcb6fb9cf
Parcelas afectadas y Adenda a los Anteproyectos:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
ee21dce00b309a1a85d4eeb1efb79722d95574eb
Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/ es
50515843e9abcdeb39b23351620d00da93f0857e o
para que, en su caso, puedan presentar por escrito las alegaciones que 82w
cdoían ssiidgeurieennt eo paol rdtuen laas p eunb leicl apclaiózno  ddeel  TprReEseINnTteA a DnIuAnSc ioh,á mbileedsi,a cnoten teasdcorsit oa  dpiarirgtiird od eal
c3u9a/2lq0u1ie5r,a  ddee  1la sd Áer eoacstu ab rtrea,v édse ld eP rlaosc efodrimmaiesn ptroe vAisdtamsi neins teral atirvtoíc uCloo m16ú dne d lae  Llaesy E-B-20ble en 
Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de las citadas
Subdelegaciones del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec.
(Órgano: Subdelegación del Gobierno en Toledo - Industria)
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación
previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de mayo de 2021.- El Director del Área de Industria y Energía,
Pedro Tauste Ortiz.
ID: A210034972-1