BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199 Miércoles 22 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 55839
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8350 Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, para la renovación de la certificación de seis sistemas 
solares  solicitud  presentada  por  Comercial  Saclima,  SL,  fabricados  por 
Solahart Industries Pty Ltd.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Comercial 
Saclima S.L., con domicilio social en Pol. Ind. Els Mollons C/Torners 21 46970 - Alaquàs, 
Valencia/València, para la renovación de vigencia de la certificación de 6 sistema/s 
solar/es, fabricados por Solahart Industries Pty Ltd. en su instalación industrial ubicada 
en Australia, que se certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha de Resolución
Solahart 302 J SST-12017 18/09/2017
Solahart 151 Kf SST-12117 18/09/2017
Solahart 181 Kf SST-12217 18/09/2017
Solahart 302 Kf SST-12317 18/09/2017
Solahart 181 J SST-12417 18/09/2017
Solahart 151 J SST-12517 18/09/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio emisor Clave
Institut für Thermodynamik und 
08 COL 733, 10/101.104/2005, 04 COL 341, 045Y530
Wärmetechnik e INETI.
Institut für Thermodynamik und 
08 COL 733, 10/101.104/2005, 04 COL 341, 045Y530
Wärmetechnik e INETI.
Institut für Thermodynamik und 
08 COL 733, 10/101.104/2005, 04 COL 341, 045Y530
Wärmetechnik e INETI.
Institut für Thermodynamik und 
08 COL 733, 10/101.104/2005, 04 COL 341, 045Y530
Wärmetechnik e INETI.
Institut für Thermodynamik und 
08 COL 733, 10/101.104/2005, 04 COL 341, 045Y530
Wärmetechnik e INETI.
Institut für Thermodynamik und 
08 COL 733, 10/101.104/2005, 04 COL 341, 045Y530
Wärmetechnik, INETI.
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la 
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación  e
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por  bo
la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles  50ww
solaEressta. Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida
dceisrptioficsaiccióiónn h:a resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de
Modelo Contraseña
Solahart 302 J SST-13819
Solahart 151 Kf SST-13919
Solahart 181 Kf SST-14019
Solahart 302 Kf SST-14119
Solahart 181 J SST-14219
Solahart 151 J SST-14319
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-13819
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd. e.
Nombre comercial: Solahart 302 J. w.b
Tipo sistema: termosifón. 50ww
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1.941 mm.
Ancho: 1.023 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área del absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,98 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 11103 5030 0
Würzburg (49,5º N) 1 10643 5481 0
Davos (46,8º N) 1205 12050 7833 0
Athens (38,0º N) 826 8263 6726 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 16655 6096 0
Würzburg (49,5º N) 1 15965 6865 0
Davos (46,8º N) 1205 18075 9345 0
Athens (38,0º N) 826 12395 8825 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 22206 6373 0
Würzburg (49,5º N) 1 21286 7280 0
Davos (46,8º N) 1205 24100 9736 0
Athens (38,0º N) 826 16526 10031 0
2. Modelo con contraseña SST-13919 b
IFdaebnrtiicfiacnatceió: nS:olahart Industries Pty Ltd. 2020-8350n https://ww
NTiopmo bsriset ecmoma:e trecriaml:o Ssiofólanh.art 151 Kf. BOE-A-cable e
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1.936 mm.
Ancho: 1.022 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área del absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,98 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 4441 2367 0
Würzburg (49,5º N) 1 4257 2512 0
Davos (46,8º N) 1205 4280 3726 0
Athens (38,0º N) 826 3305 2961 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 7772 3334 0
Würzburg (49,5º N) 1 7450 3658 0
Davos (46,8º N) 1205 8435 5204 0
Athens (38,0º N) 826 5784 4546 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 11103 3708 0
Würzburg (49,5º N) 1 10643 4193 0 es
Davos (46,8º N) 1205 12050 5712 0 w.b
Athens (38,0º N) 826 8263 5553 0 2020-8350n https://ww
3. Modelo con contraseña SST-14019
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Nombre comercial: Solahart 181 Kf.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Longitud: 1.936 mm.
Ancho: 1.022 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área del absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,98 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 180,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 4441 2718 0
Würzburg (49,5º N) 1 4257 2823 0
Davos (46,8º N) 1205 4820 4227 0
Athens (38,0º N) 826 3305 3143 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 7772 4244 0
Würzburg (49,5º N) 1 7450 4478 0
Davos (46,8º N) 1205 8435 6740 0
Athens (38,0º N) 826 5784 5269 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día  e.e
Stockholm (59,6º N) Localidad 1Q1d1 M03J Q53l M63J Qpa0r MJ 2020-8350n https://ww
Würzburg (49,5º N) 1 10643 5790 0
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Davos (46,8º N) 1205 12050 8507 0
Athens (38,0º N) 826 8263 7015 0
4. Modelo con contraseña SST-14119
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Nombre comercial: Solahart 302 Kf.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1.936 mm.
Ancho: 1.022 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área del absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,98 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 11103 5540 0
Würzburg (49,5º N) 1 10643 5949 0
Davos (46,8º N) 1205 12050 8688 0
Athens (38,0º N) 826 8263 7114 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 16655 6762 0 e
Würzburg (49,5º N) 1 15965 7503 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 1 822065 1182037955 190348635 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 22206 7173 0
Würzburg (49,5º N) 1 21286 8131 0
Davos (46,8º N) 1205 24100 10966 0
Athens (38,0º N) 826 16526 10841 0
5. Modelo con contraseña SST-14219
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Nombre comercial: Solahart 181 J.
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Longitud: 1.941 mm.
Ancho: 1.023 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área del absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,99 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 180,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 4441 2090 0
Würzburg (49,5º N) 1 4257 2273 0
Davos (46,8º N) 1205 4820 3268 0
Athens (38,0º N) 826 3305 2763 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día  e.e
Stockholm (59,6º N) Localidad Q7d7 7M2J Q30l M23J Qpa0r MJ 2020-8350n https://ww
Würzburg (49,5º N) 1 7450 3353 0
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Davos (46,8º N) 1205 8435 4648 0
Athens (38,0º N) 826 5784 4292 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 250 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59, 6º N) 11103 3486 0
Würzburg (49,5º N) 1 40643 3959 0
Davos (46,8º N) 1205 12050 5314 0
Athens (38,0º N) 826 8263 5354 0
6. Modelo con contraseña SST-14319
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Nombre comercial: Solahart 151 J
Tipo sistema: termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1.941 mm.
Ancho: 1.023 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área del absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,99 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: 1
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 4441 2101 0 e
Würzburg (49,5º N) 1 4257 2278 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 1 822065 43832005 32279750 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 7772 3047 0
Würzburg (49,5º N) 1 7450 3382 0
Davos (46,8º N) 1205 8435 4724 0
Athens (38,0º N) 826 5784 4327 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ Qpar MJ
Stockholm (59,6º N) 11103 3375 0
Würzburg (49,5º N) 1 10643 3853 0
Davos (46,8º N) 1205 12050 5182 0
Athens (38,0º N) 826 8263 5255 0
Observaciones:
Madrid, 1 de octubre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.