BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Viernes 4 de septiembre de 2020 Sec. V-B.  Pág. 37711
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
28016 Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Almería por el que se somete a Información Pública la solicitud de
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Proyecto de Planta
Fotovoltaica EGA 30 MW: Expte. PERE-1609.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en relación
con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, se somete a Información Pública la Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública del Proyecto de Planta Fotovoltaica EGA 30 MW. y cuyas principales
características, así como la relación de bienes y derechos afectados, son las
siguientes:
PETICIONARIO: Ega Suria, S.L.
DOMICILIO SOCIAL: C/ Núñez de Balboa, n.º 120, piso 6D, 28006 Madrid.
FINALIDAD: Producción y evacuación de energía eléctrica, grupo b.1.1.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. instalación de generación solar fotovoltaica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Denominación: FV – EGA 30 MW.
T.M. afectado: Tabernas.
Potencia pico: 29.997,24 kW.
Punto de conexión: S.E. Tabernas a 220 kV.
Parque solar fotovoltaico:
Emplazamiento: Paraje "Rincón Coca" del T.M. de Tabernas, en varias
parcelas de los polígonos 10, 11 y 29 del catastro.
Número de módulos fotovoltaicos: 73.164.
Potencia pico por módulo: 410 W.
Configuración: 2.613 series de 28 módulos distribuidas en 9 subcampos.
Tecnología de seguimiento: Mixta según la distribución (Fija 40% + e
Seguimiento 60%). bo
Número de Inversores/Potencia: 1 x 2000 kVA + 8 x 3.465 kVA = 29.720 kVA. 16w
Tensión entrada/salida: 891 Vdc – 1310 Vdc/630 Vca.
2. Red interna subterránea de media tensión 30 kV.
Línea 1.
Origen: En celda de línea de inversor en subcampo n.º 8, con entrada/salida en
los inversores de los subcampos n.º 9, 7 y 6.
Final: En interruptor automático en subestación.
Sección: 3 x 240 mm² Al – RHZ1 – 18/30 kV.
Longitud: 2,223 km.
Instalación: Conductores directamente enterrados, con entubado a la entrada
de los inversores (tubo de 200 mm. de PE).
Línea 2.
Origen: En celda de línea de inversor en subcampo n.º 1, con entrada/salida en
los inversores de los subcampos n.º 3 y 5.
Final: En interruptor automático en subestación.
Sección: 3 x 240 mm² Al – RHZ1 – 18/30 kV.
Longitud: 1,961 km.
Instalación: Conductores directamente enterrados, con entubado a la entrada
de los inversores (tubo de 200 mm. de PE).
3. Subestación Ega Suria 30/220 kV.
Emplazamiento: Parcelas 5 y 6 del polígono 11 del Catastro del T.M. de
Tabernas.
Tipo: Exterior de simple barra.
Configuración del parque de 220 kV:
- Posición mixta de línea-transformador: Seccionador de barra con puesta a
tierra 245 kV – 2000 A, interruptor automático tripolar 245 kV - 2000 A - 50 kA, tres
transformadores de intensidad para medida y protección 150-300/5 A, seccionador
tripolar rotativo de tres columnas con puesta a tierra.
- Tres autoválvulas 198 kV-10 kA y tres transformadores de tensión inductivos
220/0,11 kV (Protección de línea).
- Tres autoválvulas 198 kV-10 kA (Protección de transformador).
Transformador:
Potencia: 30 MVA.
Relación de transformación: 220/30 kV. bo
Grupo de conexión: Estrella con neutro rígido a tierra - Triángulo (YNd11). 16w
Aislamiento y refrigeración: Aceite mineral (ONAN-ONAF) – 245 kV.
Parque de 30 kV:
- Tres autoválvulas 24 kV-10 kA (Protección de parque de 30 kV).
- Seccionador tripolar con puesta a tierra mediante reactancia zig-zag de 400
A.
Edificio de control (Parte de 30 kV).
Configuración:
- Tres celdas de protección y medida con relé motorizado equipada con
seccionador de puesta a tierra, interruptor automático y tres transformadores de
intensidad 700-400-800/5 A y de tensión 30/0,11 kV (Entrada de líneas L1 y L 2 y
salida).
- Celda de protección equipada con seccionador de puesta a tierra y fusibles
(Servicios auxiliares).
Aislamiento: SF6.
Servicios auxiliares: Transformador de potencia nominal de 250 kVA y relación
de transformación de 30/0,4 kV.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
propietarios de los terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al
final de este anuncio, pudiendo formularse las alegaciones que se estimen
pertinentes en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 144
del R.D. 1955/2000 en la redacción dada por el R.D.L. 23/2020, de 23 de junio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de
Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, sólo
para aquellas personas que no están obligadas a relacionarse por medios
electrónicos con la Administración se le facilita el siguiente teléfono 950002112
para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del
expediente.
RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
POR EL PROYECTO DE PLANTA FOTOVOLTÁICA EGA 30 MW. EXPTE: PERE-
1609.
Nº PARCELA DATOS DEL PROPIETARIO DATOS DE LA FINCA DATOS DE LA AFECCIÓN
S/P
NOMBRE/RAZON TERMINO MUNICIPAL POLIG. Nº PARCELA Nº USO OCUPACIÓN SERVIDUMBRE OCUPACIÓN
DEFINITIVA TEMPORAL
1 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PLAZA Tabernas 10 29 LABOR O LABRADÍO 49.020,90 m² -- --
SECANO
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PLAZA Tabernas 10 29 IMPRODUCTIVO 919,50 m² -- --
Almería, 14 de agosto de 2020.- La Delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, María Isabel Sánchez Torregrosa.
ID: A200037749-1 oe.