BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Jueves 4 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 12980
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
1650 Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, 
fabricados por Nobel International EAD.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por «Nobel 
International EAD», con domicilio social en 48 Vitosha Elin Pelin 2100 Sofia, para la 
certificación de 1 familia/as de captadores solares, fabricados por Nobel International 
EAD en su instalación industrial ubicada en Bulgaria.
Siendo los modelos para los que se emite la presente certificación pertenecientes a 
la/las familia/as, compuesta por los modelos siguientes:
Familia Modelos
Apollon CU Apollon CU 1500
Apollon CU Apollon CU 2000
Apollon CU Apollon CU 2600
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios:
Familia Laboratorio Clave
Apollon CU Demokritos 4062DE5; 4064DQ2; 4063DE5
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad DQS 
GmbH confirma que Nobel International EAD, cumple los requisitos de calidad exigibles 
de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  para  paneles  solares, 
actualizadas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
Apollon CU 1500 NPS‐20019
Apollon CU 2000 NPS‐20119
Apollon CU 2600 NPS‐20219 oe.
rinedsiucYLmaa nce o naind   cdefoeennclt ihtfiiinancu fadoacercimó icónean,  d.ducecali draeacndts edaroyísost  iacdañeso  slo tdsée csmnpiocuadéses,l  odsee  sloap  efteicpciofhicsaa  ccdeieor ntRiefiecssa odglouescn ióesnroa.nle sla sy  qudea tsoes   OE-A-2021-16able en https://
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el 
producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-20019
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial Apollon CU 1500.
Tipo de captador: Calentamiento aire, con cubierta y ciclo cerrado.
Año de producción: 2011.
Dimensiones:
Longitud: 1507 mm.
Ancho: 1005 mm.
Alto: 110 mm.
Área apertura: 1,35 m2
Área absorbedor: 1,33 m2
Área total: 1,53 m2
Especificaciones Generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
2. Modelo con contraseña NPS-20119
Identificación: e
Fabricante: Nobel International EAD. w.
NTAiñopomo  dbderee  p ccraoopmdtuaecdrcociiróa: nlC::  Aa2lp0eo1nl1tloa.nm CieUnt o2 0a0ir0e., con cubierta y ciclo cerrado. 2021-1650n https://ww
Dimensiones:
Longitud: 2010 mm.
Ancho: 1010 mm.
Alto: 110 mm.
Área apertura: 1,82 m2
Área absorbedor: 2,3 m2
Área total: 2,03 m2
Especificaciones Generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
3. Modelo con contraseña NPS-20219
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Apollon CU 2600.
Tipo de captador: Calentamiento aire, con cubierta y ciclo cerrado.
Año de producción: 2011.
Dimensiones:
Longitud: 2008 mm.
Ancho: 1266 mm.
Alto: 110 mm.
Área apertura: 2,32 m2
Área absorbedor: 2,3 m2
Área total: 2,53 m2
Especificaciones Generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: agua.
Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia Apollon CU
Resultados del Ensayo:
Caudal: Kg/(sm²)
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)]
Rendimiento (basado en el área total):
  Desviación típica (+/–) Unidades
ɳo,hem 0,77 0  
a1 4,51 0 W/(m2K) e.e
a2 0,001 0 W/(m2K) 50www.
m1 0 0 
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm-Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
10 354 665 976
30 230 541 853
50 106 417 728
Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia Apollon CU
Resultados del Ensayo:
Caudal: Kg/(sm²)
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)]
Rendimiento (basado en el área total):
  Desviación típica (+/–) Unidades
ɳo,hem 0,75 0  
a1 4 0 W/(m2K)
a2 0,02 0 W/(m2K)
m1 0 0  
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm-Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
10 600 1120 1641
30 410 930 1451
50 210 736 1256
Madrid, 4 de agosto de 2020.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.