BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Miércoles 2 de diciembre de 2020 Sec. V-B.  Pág. 59757
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
45174 Resolución de la Consejería de Transición Energética y Sectores
Productivos por la que se otorga a Redexis Gas, SA, la autorización
administrativa de construcción y de declaración de utilidad pública
sobre el proyecto de ejecución de la antena de conexión para el
suministro de gas natural al núcleo del Port des Torrent, en el término
municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Hechos
1. El 17 de julio de 2019 (RE 25996), Redexis Gas, S.A., solicitó una
autorización de ejecución de instalaciones y, en concreto, de declaración de
utilidad pública para el proyecto de ejecución de la antena de conexión para el
suministro de gas natural al núcleo del Port des Torrent, en el término municipal de
Sant Josep de sa Talaia.
Las características principales de la instalación, indicadas en el proyecto de
ejecución firmado digitalmente por el ingeniero industrial José Roig Gómez (col.
12392) y visado con n.º 201902020 el 19 de junio de 2019 por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid (COIMM), son las siguientes:
Gas a suministrar:
Gas natural con un PCS (Hs) entre un mínimo de 10,26 kWh/m³ y un máximo
de 13,26 kWh/m³, en función de su procedencia.
Descripción de la instalación:
Conexión consistente en el tendido de distribución MOP 5 bar de 563 metros
lineales de tubería de polietileno de alta densidad PE100 DN 160 SDR 17/17,6,
ubicado en la avenida de Sant Agustí del Port des Torrent, en el término municipal
de Sant Josep de sa Talaia.
Presupuesto:
33.524,18 €.
2. El 10 de octubre de 2019 (RS 30056), el Servicio de Transporte y
Distribución de Energía y Generación Térmica requirió subsanación de deficiencias
a la solicitud realizada por Redexis Gas, S.A., donde, entre otras cuestiones, se le
requieren las separatas técnicas del proyecto relativas a las afecciones de
organismos y empresas de servicios públicos.
3. El 17 de diciembre de 2019, Redexis Gas, S.A., subsanó las deficiencias
detectadas por el Servicio en el requerimiento de 10 de octubre de 2019.
4. Dado que el proyecto objeto de autorización no figura en los anexos de la es
Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, ni en o
los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se w.
puede considerar excluido de evaluación ambiental. No obstante, el proyecto 74w
incluye un apartado de consideraciones ambientales.
5. Esta solicitud incluye anexa la relación concreta e individualizada de bienes
y derechos afectados, puesto que la instalación discurre por viales públicos y
afecta a la parcela 15, polígono 9004, de naturaleza privada en suelo rústico.
6. El 6 de febrero de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears el
anuncio de información pública de la solicitud de autorización de ejecución de
instalaciones y, en concreto, de declaración de utilidad pública del proyecto de
ejecución de la antena de conexión para el suministro de gas natural al núcleo del
Port des Torrent, en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia. El 25 de
febrero se publicó el anuncio de información pública en el Boletín Oficial del
Estado. El 5 de febrero se publicaron los anuncios de información pública en el
diario Última Hora y en el Diario de Mallorca. Desde el 5 de febrero de 2020, se
publicó en la página web de la Dirección General de Energía y Cambio Climático.
De día 17 de febrero de 2020 a 1 de junio de 2020 el Ayuntamiento de Sant Josep
de sa Talaia publicó en su tablón de anuncios la información pública del proyecto,
según el certificado de publicación registrado en la Dirección General de Energía y
Cambio Climático el 25 de junio de 2020. A este servicio no le consta presentación
de alegación alguna al respecto.
7. El director general de Energía y Cambio Climático solicitó informes a los
siguientes organismos:
- Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
- Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha
contra el Intrusismo del Consejo Insular de Ibiza.
- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Telefónica de España, S.A.
- Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
- Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de las Illes Balears.
- Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de las
Illes Balears. Departamento de Medio Natural. Servicio de Gestión Forestal y
Protección del Suelo.
8. El 17 de febrero del 2020, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., informa no
tener ninguna alegación al proyecto siempre que se cumplan los siguientes
aspectos:
- Si fuera necesario desplazar o modificar alguna de las instalaciones de media
y baja tensión, Redexis Gas, S.A., deberá solicitar formalmente a E-Distribución
Redes Digitales, SLU, que realice un estudio de viabilidad y el presupuesto de la
modificación.
- Antes del inicio de las obras, se solicitará a E-Distribución Redes Digitales,
S.L.U., un replanteo «in situ», para evitar posibles males, tanto a las personas s
como a las instalaciones. e.
9. El 23 de abril de 2020, el Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo 74ww
informa:
- En función de los elementos del entorno, las características del proyecto y la 20n 
documentación aportada, el Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo no
tiene ninguna sugerencia en cuanto al riesgo de incendio forestal, la gestión
forestal y protección del suelo, dentro del trámite de declaración de utilidad pública;
aun así, cabe recordar la responsabilidad de los promotores del cumplimiento de la
legislación adecuada según el tipo de instalación y del uso responsable de los
medios o de los daños que un incendio forestal pueda causar.
- Se cumplirán las medidas de prevención durante la época de peligro de
incendios forestales establecidas en la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas,
en cuanto a las determinaciones con relación al riesgo de incendio, y el artículo
8.2.c) del Decreto 125/2007. Este artículo hace referencia a la utilización de
maquinaria y equipos, en terreno forestal y áreas contiguas de prevención, que
puedan generar deflagración, chispas o descargas eléctricas susceptibles de
provocar incendios forestales; en estos casos, deberá disponerse, para uso
inmediato, de extintores de mochila cargados y de las herramientas adecuadas
que permitan sofocar cualquier conato que se pudiera provocar. Asimismo, las
obras se realizarán preferentemente fuera de la época de riesgo de incendios, es
decir, por norma general entre el 16 de octubre y el 30 de abril, quedando en todo
caso paralizadas los días de máximo riesgo de incendio.
10. El 28 de abril de 2020, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia informa
favorablemente al proyecto objeto de autorización.
11. El 28 de abril de 2020, el Consejo Insular de Ibiza registra en la Dirección
General de Energía y Cambio Climático los informes de los siguientes servicios:
- El Servicio de Medio Ambiente del Departamento de Presidencia y Gestión
Ambiental.
- El Servicio de Infraestructuras Viarias del Departamento de Gestión del
Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.
- El Servicio de Territorio del Departamento de Gestión del Territorio,
Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.
12. El Servicio de Medio Ambiente del Departamento de Presidencia y Gestión
Ambiental del Consejo Insular de Ibiza informa considerar muy importante aplicar
las siguientes medidas durante el proceso de ejecución de las obras:
- En la fase de construcción y excavación, se tendrá que prestar especial
atención a que no queden restos de estos materiales en las cercanías de las zonas
de obra. Para eso, durante la fase de construcción se tendrá que realizar una
inspección en las zonas en obras al finalizar cada jornada laboral y se retirará, si
es necesario, la totalidad de los restos derivados de la obra.
- Se planificará y delimitará el área de ocupación de las obras, instalaciones
temporales y zonas de paso y tráfico de maquinaria, con el objetivo de minimizar la
superficie afectada y evitar la ocupación de zonas vegetadas no previstas y, en
especial, para evitar la ocupación y afección a la vegetación del torrente. e
- En caso de que parte de los materiales resultantes de la excavación o w.
demolición del firme de la carretera sea necesario apilarlos durante más tiempo, se 74w
czoonntarso ldaerá o lcau npoa cdióisnp.ersión de estos materiales en los terrenos fuera de estas
- Se tendrá que planificar el apilado, el almacenamiento de los materiales de
obra y acopios de residuos y tendrán que realizarse en zonas desprovistas de
vegetación.
- Una vez desmanteladas las instalaciones temporales, zonas de acopio o de
ocupación de las obras y maquinaria, se procederá a una retirada total de los
materiales sobrantes, limpieza y restauración de las condiciones previas a la obra.
13. El Servicio de Infraestructuras Viarias del Departamento de Gestión del
Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo del Consejo Insular
de Ibiza informa que los trabajos contenidos en el proyecto se sitúan fuera de la
zona de influencia de cualquier carretera del Consejo de Ibiza, por lo que no
procede la emisión de informe o autorización al respeto.
Se hace constar a los únicos efectos lo que se prevé en la Ley 5/1990, de 24
de mayo, de carreteras de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y por tanto
no exime de la obligación de obtener las licencias y/o autorizaciones que la
legislación vigente exija en virtud de las competencias concurrentes atribuidas a
esta o a otras administraciones públicas.
14. El Servicio de Territorio del Departamento de Gestión del Territorio,
Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo del Consejo Insular de Ibiza
informa:
- Dado que la actuación proyectada se sitúa en suelo rústico, la competencia
para la autorización de obras, instalaciones o actividades en la zona de
servidumbre de protección corresponde al Servicio de Costas y Litoral del
Gobierno de las Illes Balears.
- Dado que la actuación proyectada transcurre por suelo rústico protegido área
de prevención de riesgos (SRP-APR) de incendios y de inundación y, además,
cruza el torrente Font d’en Racó, se deberá cumplir con las prescripciones de los
informes correspondientes de la administración competente en materia de medio
ambiente (Norma 9.4.2 del PTI).
- Si las obras y/o instalaciones contempladas en el proyecto son declaradas de
utilidad pública, tendrá los mismos efectos que una declaración de interés general.
15. El director general de Energía y Cambio Climático solicitó por segunda vez
informes a los siguientes organismos:
- Telefónica de España, S.A.
- Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
- Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de las Illes Balears.
16. El 4 de junio de 2020, motivado por el informe del Departamento de
Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo del s
Consejo Insular de Ibiza, el director general de Energía y Cambio Climático solicitó e.
informe al Servicio de Costas y Litoral de la Dirección General de Territorio y w.
Paisaje de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio. 74w
17. El 1 de julio de 2020, vence el plazo de reiteración marcado por el artículo
8a0ct diveild Radeaels D deecr etrtoa n1s4p3o4r/t2e0,0 2d,i sdteri b2u7c dióen d,ic cieommberrec, ipaolirz aecl iqóune,  sseu rmeginuilsatnro la sy E-B-20ble en 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, «Telefónica de España, S.A.», vencido este plazo, da la conformidad a la
autorización de la instalación.
18. El 8 de julio de 2020, Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., informa que
no le consta haber recibido copia del proyecto ni en la primera solicitud ni en la
segunda. Nos informa que gestionan y mantienen la distribución de agua potable, y
no tienen competencias en el saneamiento del municipio.
Han adjuntado copia de la planimetría de la red de distribución de agua en la
zona del Port des Torrent. Esta ha sido remitida a Redexis Gas, S.A., en fecha 22
de julio de 2020.
Se recomienda, antes de iniciar las obras, contactar con la empresa para hacer
un replanteo del trazado exacto a pie de obra.
Los condicionantes técnicos y las objeciones de las nuevas instalaciones de
gas natural respecto a las instalaciones del Servicio de Distribución de Agua de
Sant Josep de sa Talaia estarán sujetos a la normativa de aplicación del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, y la legislación técnica de mayor grado
a las normas municipales.
19. El 29 de julio de 2020, vence el plazo de reiteración marcado por el artículo
80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, la Dirección General de Recursos Hídricos, vencido este plazo, da la
conformidad a la autorización de la instalación.
20. El 20 de agosto de 2020, el Servicio de Costas y Litoral de la Dirección
General de Territorio y Paisaje de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio
resuelve informar favorablemente, condicionando su ejecución a los siguientes
aspectos:
- El plazo para la ejecución de las obras que se autorizan será de dos años,
contados a partir de la fecha de recepción de esta resolución, quedando sin efecto
la autorización al agotarse el plazo mencionado.
- Durante la ejecución de las obras, se tendrá que garantizar la servidumbre de
paso mediante un paso libre de tres metros.
- Que en ningún momento y circunstancia sean vertidos, directa o
indirectamente, aguas residuales, materiales de derribos, de excavaciones o de
otra procedencia y naturaleza en el dominio público marítimo-terrestre y zonas de
servidumbre.
- Que no se ocuparán terrenos de la zona de dominio público marítimo-
terrestre, con ninguna obra o instalación, sin que previamente se haya obtenido la
preceptiva reserva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto es
Demográfico. o
- La conformidad a la petición de referencia se entiende sin perjuicio de 74w
treerscpeornassa pbeilridsaodneass, p soarl vpoa retel  ddeer elach Coo dnes epjerorípaie ddea dM, eyd sioin A immbpileicnatre  lay  Taseurrnitcoiróino  dene
relación con la ejecución de las obras, tanto respecto a terceras personas como a
los titulares de la autorización.
- El otorgamiento de esta autorización no exime a sus titulares de la obtención
de otras licencias y/o autorizaciones legalmente procedentes.
- La administración competente podrá inspeccionar en todo momento la
ejecución de la actuación para comprobar si se ajusta a las condiciones de esta
autorización. Si se aprecia la existencia de incumplimientos, ordenará la
paralización de las obras o instalaciones en la forma establecida por la Ley de
Costas, incoando los expedientes que correspondan.
- En un lugar visible tendrá que existir permanentemente, durante la ejecución,
una fotocopia de esta resolución, junto con un ejemplar de los planos en base a los
cuales se ha resuelto la petición, para que pueda ser exhibido cuando se requiera
por los agentes de la administración competente.
- Antes de realizar cualquier aumento o modificación de las obras
contempladas en la documentación técnica presentada, sobre la base de la cual se
concede esta autorización, el promotor deberá obtener la preceptiva autorización,
previa tramitación correspondiente.
21. El Servicio de Transporte y Distribución de Energía y Generación Térmica
de la Dirección General de Energía y Cambio Climático examinó la solicitud y
emitió un informe favorable sobre la autorización administrativa de construcción y
de declaración de utilidad pública sobre el proyecto de ejecución de la antena de
conexión para el suministro de gas natural al núcleo del Port des Torrent, en el
término municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Fundamentos de derecho.
1. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
2. El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, que regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones de gas natural.
3. El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
4. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la
revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
5. El Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas
a potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las
Illes Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución e.
1. Otorgar la autorización administrativa de construcción al proyecto de w
ePjoerct udceiósn T doerr elan ta, netne neal  tdéerm cionnoe mxiuónni cpiaparal  deel  sSuamnitn Jisotsroe pd ede g saas  Tnaatlauiraa,l  raeld naúcctaledoo  deenl
junio de 2019 por el señor José Roig Gómez, ingeniero industrial, con los 20n 
siguientes condicionantes:
- Si fuera necesario desplazar o modificar alguna de las instalaciones de media
y baja tensión, Redexis Gas, S.A., tendrá que solicitar formalmente a E-
Distribución Redes Digitales, S.L.U., que realice un estudio de viabilidad y el
presupuesto de la modificación.
- Antes del inicio de las obras, Redexis Gas, S.A., solicitará a E-Distribución
Redes Digitales, S.L.U., un replanteo «in situ», para evitar posibles males, tanto a
las personas como a las instalaciones.
- Será responsabilidad de los promotores el cumplimiento de la legislación
adecuada según el tipo de instalación y del uso responsable de los medios o de los
daños que un incendio forestal pueda causar.
- Se cumplirán las medidas de prevención durante la época de peligro de
incendios forestales establecidas en la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas,
en cuanto a las determinaciones con relación al riesgo de incendio, y el artículo
8.2.c) del Decreto 125/2007. Este artículo hace referencia a la utilización de
maquinaria y equipos, en terreno forestal y áreas contiguas de prevención, que
puedan generar deflagración, chispas o descargas eléctricas susceptibles de
provocar incendios forestales; en estos casos, deberá disponerse, para uso
inmediato, de extintores de mochila cargados y de las herramientas adecuadas
que permitan sofocar cualquier conato que se pudiera provocar. Asimismo, las
obras se realizarán preferentemente fuera de la época de riesgo de incendios, es
decir, por norma general entre el 16 de octubre y el 30 de abril, quedando en todo
caso paralizadas los días de máximo riesgo de incendio.
- En la fase de construcción y excavación, se tendrá que prestar especial
atención a que no queden restos de estos materiales en las cercanías de las zonas
de obra. Por eso, durante la fase de construcción, se realizará una inspección en
las zonas en obras al finalizar cada jornada laboral y se retirará, si es necesario, la
totalidad de los restos derivados de la obra.
- Se planificará y delimitará el área de ocupación de las obras, instalaciones
temporales y zonas de paso y tráfico de maquinaria, con el objetivo de minimizar la
superficie afectada y evitar la ocupación de zonas vegetadas no previstas y, en
especial, para evitar la ocupación y afección a la vegetación del torrente.
- En caso de que parte de los materiales resultantes de la excavación o
demolición del firme de la carretera sea necesario apilarlos durante más tiempo, se
controlará la no dispersión de estos materiales en los terrenos fuera de estas
zonas de ocupación.
- Se tendrá que planificar el apilado, el almacenamiento de los materiales de
obra y acopios de residuos, y tendrán que realizarse en las zonas desprovistas de
vegetación.
- Una vez desmanteladas las instalaciones temporales, zonas de acopio o de
ocupación de las obras y maquinaria, se procederá a una retirada total de los e.e
materiales sobrantes, limpieza y restauración de las condiciones previas a la obra. b
Integ- rAanl tdeesl  dAeglu inai,c Sio. Ad.e,  ulans r oebprlaanst,e Roe «dienx sisit uG»a dse, lS t.rAa.z,a sdooli ceixtaarcát oa. Aqualia Gestión 20-45174https://w
- Los condicionantes técnicos y las objeciones de las nuevas instalaciones de
gas natural respecto a las instalaciones del Servicio de Distribución de Agua de
Sant Josep de sa Talaia estarán sujetos a la normativa de aplicación del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, y la legislación técnica de mayor grado
a las normas municipales.
- Durante la ejecución de las obras, se tendrá que garantizar la servidumbre de
paso mediante un paso libre de tres metros dictado por el Servicio de Costas y
Litoral de la Dirección General de Territorio y Paisaje de la Consejería de Medio
Ambiente y Territorio.
- Que en ningún momento y circunstancia sean vertidos, directa o
indirectamente, aguas residuales, materiales de derribos, de excavaciones o de
otra procedencia y naturaleza en el dominio público marítimo-terrestre y zonas de
servidumbre.
- Que no se ocuparán terrenos de la zona de dominio público marítimo-
terrestre, con ninguna obra o instalación, sin que previamente se haya obtenido la
preceptiva reserva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
- La administración competente podrá inspeccionar en todo momento la
ejecución de la actuación para comprobar si se ajusta a las condiciones de esta
autorización. Si se aprecia la existencia de incumplimientos, ordenará la
paralización de las obras o instalaciones.
- En un lugar visible tendrá que existir permanentemente, durante la ejecución,
una fotocopia de esta resolución, junto con un ejemplar de los planos en base a los
cuales se ha resuelto la petición, para que pueda ser exhibido cuando se requiera
por los agentes de la administración competente.
- Antes de realizar cualquier aumento o modificación de las obras
contempladas en la documentación técnica presentada, sobre la base de la cual se
concede esta autorización, el promotor deberá obtener la preceptiva autorización,
previa tramitación correspondiente.
Esta autorización habilita al titular para la construcción de la instalación, sin
perjuicio de otras autorizaciones, licencias o permisos si son necesarios para su
ejecución.
2. Reconocer, en concreto, la utilidad pública de esta instalación, de acuerdo
con el artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
3. Determinar que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del
Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, modificada por el artículo 19
del Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas a
potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes
Balears, los ramales de tubería que conectan gasoductos de transporte primario y
secundario, así como las redes de distribución de gas natural, pueden ser e
declarados de utilidad pública y tener los mismos efectos previstos en los artículos bo
25, 26.5 y 26.6 del Plan Director Sectorial Energético. Por lo tanto, en este caso, w
deal pdoro qcueed imseie tnratota d dee  duencala inrasctaiólanc dióen  udteili ddaisdtr ipbúubcliiócna  dreeg gualasd noa etunr ael l ya srteíc hualo s 3e gdueid lao 20-45174https://w
Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación 20n 
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias, la declaración de utilidad pública deberá
tener los mismos efectos que los previstos en los artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan
Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
En consecuencia, de acuerdo con la disposición adicional y los apartados 5 y 6
del artículo 26 del Decreto 96/2005, como la obra autorizada se hará en ejecución
de las determinaciones del Plan Director Sectorial, y dado que está recogido con el
grado de detalle suficiente para evaluar sus características fundamentales, son de
aplicación plena, directa e inmediata y, además, la obra autorizada no se someterá
a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, porque se
trata de actividades de interés supramunicipal, y queda exenta de la sujeción al
régimen de licencias, autorizaciones e informes que establece la Ley 8/1995, de 30
de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de
actividades clasificadas y parques acuáticos, reguladora del procedimiento y de las
infracciones y sanciones. Por otro lado, las obras autorizadas quedarán sujetas al
régimen impositivo establecido en el artículo 29 del Decreto 96/2005.
4. Otorgar el plazo de dos años, desde la notificación de esta resolución, para
la ejecución de la instalación. La Dirección General de Energía y Cambio Climático,
por causas justificadas y motivadas, puede aumentar este plazo.
5. Indicar que, una vez ejecutadas total o parcialmente las instalaciones objeto
de esta autorización, el titular deberá presentar la solicitud de puesta en servicio, a
la cual acompañará un certificado de final de obra subscrito por un técnico
facultativo, así como las pruebas reglamentarias y el resto de documentación que
exige la reglamentación vigente.
6. Notificar esta resolución al titular de la instalación, a todas las personas
interesadas y al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, y publicarla en el
Boletín Oficial de las Illes Balears y en el Boletín Oficial del Estado.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un
recurso potestativo de reposición ante el consejero de Transición Energética y
Sectores Productivos en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo
57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de la recepción de la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
Palma, 2 de septiembre de 2020.- Director General de Energía y Cambio w.
Climático, Aitor Urresti González Por delegación de competencias del consejero de 74w
Transición Energética y Sectores Productivos (BOIB 94/2019). ID: A200059960-1