BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Viernes 5 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26209
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3480 Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, por la que se autoriza un modelo, para su uso e instalación en 
la red, de un transformador de medida de tensión en media tensión, marca 
RS Isolsec, modelo E..BMA.
Relación de hechos
1.  La resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Energía, 
Minas i Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad 
de Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador 
de medida de tensión, en media tensión, marca RS ISOLSEC, modelo E..BMA.
2.  En  fecha  12  de  octubre  de  2020,  la  empresa  RS  ISOLSEC,  S.L.U.  (CIF 
B63655351), ubicada en la avenida del Riu Mogent, n.º 5, de Montornès del Vallès 
(Barcelona), ha presentado una solicitud de autorización de modelo de transformador de 
medida de tensión, en media tensión, para su uso e instalación en la red, modelo E..BMA 
(expediente  FUE-2020-01711297),  aportando  la  declaración  de  conformidad  del 
fabricante de fecha 7 de octubre de 2020. En fecha 11 de enero de 2021 se justifican el 
resto de datos técnicos pedidos.
Fundamentos jurídicos
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC núm. 7037, de 14 de enero de 2016) y el Decreto 199/1991, de 30 
de julio, que determina los órganos competentes en materia de control metrológico 
(DOGC 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1.  Autorizar, para su uso e instalación en la red, el modelo de transformador de 
medida  de  tensión  en  media  tensión,  modelo  E..BMA,  a  favor  de  la  entidad  RS 
ISOLSEC, S.L.U., con las características siguientes:
Tensión máxima de servicio: 24 kV.
Nivel de aislamiento nominal: 12/28/95kV; 17,5/38/95kV; 24/50/125kV.
Frecuencia nominal: 50 Hz.
Tensión primario (V): 5500/V3 ~ 22000/V3.
Tensión secundario (V): 100/V3 ~ 220/V3.
Clase de precisión: 0,2; 0,5; 1 y 3.
Número máximo de secundarios: 2. s
Factor de tensión: 1,2 x U  (permanente); 1,9 x U  (30 s); 1,9 x U  (8 h). e.
n n n o
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones 
siguientes:
Primera.
Esta autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el menor que 
resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de medida de la 
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa 
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  tendrán  que  cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona,  18  de  enero  de  2021.–El  Director  General  de  Energía,  Seguridad 
Industrial  y  Seguridad  Minera,  P.D.  (Resolución  EMO/991/2011,  de  12  de  abril),  el 
Subdirector General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.