BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Jueves 28 de mayo de 2020 Sec. III.   Pág. 35264
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
5398 Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Conocimiento,  de  certificación  de  la  familia  de  productos  fabricados  por 
Pleion Industries, SRL, con contraseña GPS-8659: paneles solares, marca 
Pleion, modelos XRAY 14-R, XRAY 15-R, XRAY 16-R, XRAY 17-R, XRAY 18-
R, XRAY 19-R, XRAY 20-R.
Recibida  en  la  Dirección  General  de  Energía,  Seguridad  Industrial  y  Seguridad 
Minera, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de la Generalitat de Catalunya, 
la solicitud presentada por Optimal Sun, S.L., con NIF B-66621673 y domicilio social en 
la avda. Mauri, 59, de Sant Fost de Campsentelles, provincia de Barcelona, para la 
certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios de la siguiente familia de 
productos  fabricados  por  Pleion  Industries,  S.R.L.,  en  sus  instalaciones  industriales 
ubicadas en Via Venezia, 11, de Cerea, Verona (Italia): Paneles Solares.
Resultando  que  el  interesado  ha  presentado  la  documentación  exigida  por  la 
legislación vigente que afecta a la familia de productos, la certificación de conformidad 
con los requisitos reglamentarios del que solicita y que el laboratorio Enea (Agenza 
Nazionale per le nuove tecnologia, l’energia e lo sviluppo economico sostenible) ha 
emitido informes con claves de referencia n.º RP 2018.COL.202a.1 de fecha 30 de 
mayo de 2018 e informe núm. RP 2018.COL.202.1 de fecha 30 de mayo de 2018, 
donde  han  hecho  constar  que  el  tipo  o  modelo  presentado  cumple  todas  las 
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 891/1980, de 2 de abril 
(BOE de 12 de mayo), la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero (BOE del 26) y por el 
Real  Decreto  2200/1995,  de  28  de  diciembre  (BOE  de  6  de  febrero  de  1996), 
modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo (BOE de 26 de abril).
De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones, y con la Orden del 
Departamento  de  Industria  y  Energía,  de  5  de  marzo  de  1986,  de  asignación  de 
funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos 
modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto certificar el tipo citado con 
contraseña de certificación GPS-8659, con fecha de caducidad de dos años después de 
la fecha de esta resolución de certificación. Para la renovación de esta certificación será 
indispensable que el titular la solicite aportando la documentación que acredite que, en la 
fabricación de dichos productos, no se han producido modificaciones que alteren sus 
características técnicas y que los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen 
como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.
Definir,  por  último,  como  características  técnicas  para  cada  marca  y  modelo 
certificado, los que se detallan a continuación:
Especificaciones generales de la familia de colectores prefabricados:
Fabricante: Pleion IndustrIes, S.R.L.
Marca y modelo de la familia de colectores: Pleion XRAY 14-R, Pleion XRAY 15-R, 
Pleion XRAY 16-R, Pleion XRAY 17-R, Pleion XRAY 18-R, Pleion XRAY 19-R, Pleion  e.e
XRAY 20-R. b
Tipo constructivo colector: Colector tubular evacuado con tubo U. 98ww
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion 
XRAY 14-R.
Dimensiones del colector y especificaciones generales:
Fabricante: Pleion Industries, S.R.L.
Área de apertura: 2,68 m2.
Área total: 2,97 m2.
Fluido de trabajo: Agua.
Presión máxima colectores: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Resultado del ensayo.
Rendimiento térmico:
η0  0,615 ± 0,007  
a1 0,85 ± 0,46 W/m2K
a2 0,0009 ± 0,007 W/m2K2
Nota: Referente al área total.  
Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm –Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2
 0 731 1.279 1.827
10 703 1.251 1.799
30 631 1.179 1.727
50 538 1.086 1.634
70 423 971 1.519
90 287 835 1.383
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion 
XRAY 15-R.
Fabricante: Pleion Industries, S.R.L.
Área de apertura: 3,18 m2.
Fluido de trabajo: Agua.
Presión máxima colectores: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion 
XRAY 16-R.
Fabricante: Pleion IndustrieS, S.R.L.
Área de apertura: 3,39 m2.
Fluido de trabajo: Agua.
Presión máxima colectores: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion  e.
XRAY 17-R. w.b
FÁarebari cdaen atep:e Prtluerioan:  3In,6d0u smtr2i.es, S.R.L.
FPlrueisdioó nd em táraxibmaajo c: oAlgeuctao.res: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion 
XRAY 18-R.
Fabricante: Pleion Industries, S.R.L.
Área de apertura: 3,82 m2.
Fluido de trabajo: Agua.
Presión máxima colectores: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion 
XRAY 19-R.
Fabricante: Pleion Industries, S.R.L.
Área de apertura: 4,03 m2.
Fluido de trabajo: Agua.
Presión máxima colectores: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Dimensiones  y  características  del  modelo  de  la  familia  de  colectores  Pleion 
XRAY 20-R.
Fabricante: Pleion Industries, S.R.L.
Área de apertura: 4,24 m2.
Fluido de trabajo: Agua.
Presión máxima colectores: 10 bares.
Tipo constructivo: Colector tubular evacuado con tubo U.
Esta certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios se efectúa en 
relación con las disposiciones que se citan, y por tanto, el producto deberá cumplir 
cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable. La vigencia de esta 
certificación será la indicada en el encabezamiento, salvo que se publique cualquier 
disposición que derogue o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la 
certificación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, 
independientemente  de  su  posterior  anulación,  en  su  caso,  y  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en su totalidad.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer 
cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona,  19  de  febrero  de  2020.–El  Director  General  de  Energía,  Seguridad 
Industrial  y  Seguridad  Minera,  P.D.  (Resolución  EMO/991/2011,  de  12  de  abril),  el 
Subdirector General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.