BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Jueves 13 de febrero de 2020 Sec. III.   Pág. 14224
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
2149 Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar, fabricado por 
Thermal Cooling Technology, SL.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Thermal 
Cooling Technology, S.L., con domicilio social en Calle Príncipe de Vergara, 33, 28001 - 
Madrid,  para  la  certificación  de  un  captador/es,  fabricado/os  por  Thermal  Cooling 
Technology, S.L. en su instalación industrial ubicada en Alcalá de Henares, Madrid, 
España;
Laboratorio emisor Clave
CENER 30.512.0
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad AENOR 
confirma  que  Thermal  Cooling  Technology  S.L.,  cumple  los  requisitos  de  calidad 
exigibles  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  para  paneles 
solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre;
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre,
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición,  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
TCT RED R01 NPS - 9119
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, 
de 11 de diciembre.
Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le 
sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse. s
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo  e.
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  w.
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso  49ww
ceonn etel npcliaozsoo -daed mdionsis tmraetisveos a, nat ec loonst aJru zdgeasddoes  eCl ednítara sleigsu dieen ltoe  Caol ndteen lcai opsuob-Alicdamciinóins trdaeti vloa 
preregsuelandteo rrae dsoel ulac iJóunr idsed icccoinófno rCmoidnatedn ccoions oe-l Aadrtmíciunlios t4ra6t.i1va d.e la Ley 29/1998, de 13 de julio,  BOE-A-cable e
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-9119
Identificación:
Fabricante: Thermal Cooling Technology S.L.
Nombre comercial: TCT RED R01.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, sin cubierta.
Año de producción: 2019.
Dimensiones:
Longitud: 2265 mm.
Ancho: 2265 mm.
Alto: 3142 mm.
Área apertura: 4,66 m2.
Área absorbedor 0,005 m2.
Área total 5,13 m2.
Especificaciones Generales:
Peso: 102 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 400 KPa.
Fluido de transferencia de calor: Agua y Glicol.
Resultados del Ensayo:
Caudal: 0,01 Kg/(sm²)
Modificador ángulo incidencia: (Kθ(50º))
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/-) Unidades
ɳ0,hem 0 0  
ɳ0,b(estimado) 0,745 0,001  
bu 0 0 s/m
b1 0,578 0,044 W/(m2K)
b2 5274 383 Ws/(m³K)
Producción de potencia por unidad de captador (W):
Tm - Ta = 2K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
u < 1 m/sg 0 1649 3216
u = 1,5±0,5 m/sg 0 1564 3131
u = 1,5±0,5 m/sg 0 1453 3020
Observaciones:
Las temperaturas (T  - T ) de la tabla de irradiancias son 10, 30 y 50 K.
m a
Madrid, 23 de septiembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.