BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Lunes 8 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26855
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3596 Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de ocho sistemas 
solares, fabricados por Domusa Calefacción S. Coop.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Domusa 
S. Coop, con domicilio social en B.º San Esteban s/n 20737 - Errezil, Gipuzkoa, para la 
renovación de vigencia de la certificación de ocho sistemas solares, fabricados por 
Domusa Calefacción S. Coop en su instalación industrial fabricada en Guipúzcoa, que se 
certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Domusa DS – Compact Inox 2.200 NP SST-9615 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 1.150 NP SST-9715 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 1.200 NT SST-9815 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 1.200 NP SST-9915 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 2.200 NT SST-10015 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 2.300 NT SST-10115 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 1.150 NT SST-10215 28/10/2015
Domusa DS – Compact Inox 2.300 NP SST-10315 28/10/2015
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Emisor Clave
CENER 30.1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
ENER .1633.1-1, 30.1633.0-1, 30.1633.0 TA
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la  e.e
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación  b
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por  96ww
lsao laOrredse,n IET/401/2012, de 28 de febrero, sobre exigencias técnicas de los paneles
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición, ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de 
certificación:
Modelo Contraseña
Domusa DS – Compact Inox 2.200 NP SST-40119
Domusa DS – Compact Inox 1.150 NP SST-40219
Domusa DS – Compact Inox 1.200 NT SST-40319
Domusa DS – Compact Inox 1.200 NP SST-40419
Domusa DS – Compact Inox 2.200 NT SST-40519
Domusa DS – Compact Inox 2.300 NT SST-40619
Domusa DS – Compact Inox 1.150 NT SST-40719
Domusa DS – Compact Inox 2.300 NP SST-40819
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el  e.
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. w.
1. Modelo con contraseña SST-40119
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 2.200 NP.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm.
Ancho: 1047 mm.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,9101 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 200,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 2
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1837 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1814 0
Davos (46,8º N) 3028 2716 0
Athens (38,0º N) 2080 1999 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 6664 0
Würzburg (49,5º N) 21410 7132 0
Davos (46,8º N) 24225 9748 0
Athens (38,0º N) 16637 9923 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 6810 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1814 0
Davos (46,8º N) 36337 9908 0
Athens (38,0º N) 24956 10466 0
2. Modelo con contraseña SST-40219
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 1.150 NP.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm.
Ancho: 1047 mm.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,91 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 150,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 1
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1521 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1534 0
Davos (46,8º N) 3028 2273 0
Athens (38,0º N) 2080 1844 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 3631 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3895 0
Davos (46,8º N) 24225 5201 0
Athens (38,0º N) 16637 5575 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 3665 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1534 0
Davos (46,8º N) 36337 5233 0
Athens (38,0º N) 24956 5622 0
3. Modelo con contraseña SST-40319
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 1.200 NT.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm.
Ancho: 1047 mm.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,91 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 200,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 1.
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1521 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1537 0
Davos (46,8º N) 3028 2275 0
Athens (38,0º N) 2080 1852 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 4107 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4401 0
Davos (46,8º N) 24225 5805 0
Athens (38,0º N) 16637 6208 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 4147 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1537 0
Davos (46,8º N) 36337 5848 0
Athens (38,0º N) 24956 6351 0
4. Modelo con contraseña SST-40419
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 1.200 NP.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm. es
Ancho: 1047 mm. o
ÁÁAÁrrlrteeeoaaa:    9TAA0obp tsemaorlmt:ru b2.re,a0d:8 o16r,: 9 m11,2 8.m729. m2. OE-A-2021-3596able en https://www.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 200,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 1.
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1521 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1537 0
Davos (46,8º N) 3028 2275 0
Athens (38,0º N) 2080 1852 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 4107 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4401 0
Davos (46,8º N) 24225 5805 0
Athens (38,0º N) 16637 6208 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 4147 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1537 0
Davos (46,8º N) 36337 5848 0
Athens (38,0º N) 24956 6351 0
5. Modelo con contraseña SST-40519
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 2.200 NT. es
Tipo Sistema: TerMosifón. o
Características del colector: (Modelo unitario.) 96www.
Dimensiones:
LAonncghiotu: d1:0 24074 m7 mm.m.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,91 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 200,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 2
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1837 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1814 0
Davos (46,8º N) 3028 2716 0
Athens (38,0º N) 2080 1999 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 6664 0
Würzburg (49,5º N) 21410 7132 0
Davos (46,8º N) 24225 9748 0
Athens (38,0º N) 16637 9923 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 6810 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1814 0
Davos (46,8º N) 36337 9908 0
Athens (38,0º N) 24956 10466 0
6. Modelo con contraseña SST-40619
Identificación: o
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop. 96ww
TNiopmo bSries tCemoma:e Trceiraml:o Dsoifómnu.sa DS-Compact Inox 2.300 NT.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm.
Ancho: 1047 mm.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,91 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 300,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 2.
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1765 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1759 0
Davos (46,8º N) 3028 2639 0
Athens (38,0º N) 2080 1984 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 7289 0
Würzburg (49,5º N) 21410 7747 0
Davos (46,8º N) 24225 10546 0
Athens (38,0º N) 16637 10551 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 7761 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1759 0
Davos (46,8º N) 36337 11144 0 s
Athens (38,0º N) 24956 11790 0 bo
7. Modelo con contraseña SST-40719
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 1.150 NT.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm.
Ancho: 1047 mm.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,91 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 150,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 1.
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1521 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1534 0
Davos (46,8º N) 3028 2273 0
Athens (38,0º N) 2080 1840 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 3631 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3895 0
Davos (46,8º N) 24225 5201 0
Athens (38,0º N) 16637 5575 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 3665 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1534 0
Davos (46,8º N) 36337 5233 0
Athens (38,0º N) 24956 5622 0
8. Modelo con contraseña SST-40819
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción S. Coop.
Nombre Comercial: Domusa DS-Compact Inox 2.300 NP.
Tipo Sistema: Termosifón.
Características del colector: (Modelo unitario.)
Dimensiones:
Longitud: 2047 mm.
Ancho: 1047 mm.
Alto: 90 mm.
Área Apertura: 1,91 m2.
Área Absorbedor: 1,879 m2.
Área Total: 2,086 m2.
Características del Sistema:
Volumen del Depósito: 300,0000 l.
Volumen del Tubos: l.
Número de Captadores del Sistema: 2.
Indicadores de Rendimiento de Sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 2791 1756 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1759 0
Davos (46,8º N) 3028 2639 0
Athens (38,0º N) 2080 1984 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 22327 7289 0
Würzburg (49,5º N) 21410 7747 0
Davos (46,8º N) 2425 10546 0
Athens (38,0º N) 16637 10551 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 33490 7761 0
Würzburg (49,5º N) 32115 1759 0
Davos (46,8º N) 36337 11144 0
Athens (38,0º N) 24956 11790 0
Observaciones:
Madrid, 8 de septiembre de 2020.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.