BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 227 Lunes 24 de agosto de 2020 Sec. V-B.  Pág. 36217
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
26927 RESOLUCIÓN de la Generalitat de Catalunya, de los Servicios
Territoriales del Departamento de Empresa y Conocimiento en Girona,
por la cual se otorga a la empresa eDistribución Redes Digitales, SLU
(antes  Endesa  Distribución  Eléctrica,  SLU)  la  autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para
el montaje provisional de la unión de la línea 110 kV Susqueda-Xirgu y
la línea 132 kV Salt-Juià, en el término municipal de Salt (Girona) (exp.
2019_9749_AT).
RELACIÓN DE HECHOS
1. En cumplimiento de aquello que establece el artículo 130 del Real decreto
1955/2000, el 23 de diciembre de 2013, la empresa eDistribución Redes Digitales,
SLU, con domicilio social en la Avda. Vilanova, 12, 08018 de Barcelona presenta
ante estos Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento en Girona, la
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción para el montaje provisional de la unión de la línea 110 kV Susqueda-
Xirgu y la línea 132 kV Salt-Juià, en el término municipal de Salt (Girona) (exp.
2019_9749_AT).
2. Durante los plazos otorgados el Ayuntamiento de Salt presentó alegaciones
con condicionantes, los cuales han sido aceptados por eDistribución Redes
Digitales, SLU y la Agencia Catalana del Agua no ha presentado alegaciones.
FUNDAMENTOSDE DERECHO
1. Este órgano es competente para tramitar y resolver este expediente de
acuerdo con aquello que establecen el Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de
creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los
departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya (DOGC n.º
7623, de 21.05.2018), el Decreto 61/2020, de 2 de junio, de reestructuración del
Departamento de Empresa y Conocimiento, el Decreto 351/1987, de 23 de
noviembre, por el qual se determinan los procedimientos administrativos aplicables
a las instalaciones eléctricas en relación con la Ley 18/2008, de 23 de diciembre,
de garantía y calidad del suministro eléctrico.
2. Este expediente se ha promovido de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del sector eléctrico, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, el Real decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía
y calidad en el suministro eléctrico.
De acuerdo con los preceptos legales mencionados y los otros de aplicación, e.e
RESUELVO w
1. Aprobar a la empresa eDistribución Redes Digitales, S.L.U., la autorización
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción mencionada 20n 
con las características siguientes:
Características de la nueva instalación:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia: 50 Hz.
Tensión nominal (Un): 110 kV.
Tensión más elevada de la red (Us): 123 kV.
Potencia por circuito: 109,5 MVA.
Longitud: 76,44 metros.
Número y tipo de circuito: 1, simple.
Número y tipo de conductor: 3xLA-280 HAWK (242-AL1/39-ST1A).
Número y tipo de cable del suelo: 1, AC-70 (69ST1A).
Zona (por cálculos mecánicos): A.
Tipo de aislamiento: Polimérico.
Término municipal afectado: Salt.
Presupuesto: 28.606,20 €.
Finalidad: Motivado por la saturación del sistema de 110 kV se realizará la
unión entre la Línea 110 kV Susqueda-Xirgu y la Línea 132 kV Salt-Juià, con
carácter de urgencia y de forma provisional para mantener la calidad del
suministro.
Esta resolución se dicta de acuerdo con lo que dispone la normativa antes
mencionada y queda sometida a las condiciones especiales siguientes:
a) Las instalaciones se realizarán de acuerdo con las especificaciones y los
planos que figuran en el proyecto presentado por la empresa solicitante el
12.06.2019, firmado por el ingeniero industrial David Gavin Asso, el cual ha servido
de base para la tramitación del expediente y, también, de acuerdo con las
reglamentaciones técnicas preceptivas.
b) La empresa titular será responsable del uso, la conservación y el
mantenimiento de la instalación, de acuerdo con las condiciones de seguridad que
requiere la normativa vigente.
c) Se tendrán que cumplir las condiciones impuestas por los organismos
oficiales.
d) El plazo para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones o
autorizadas será de dos años a contar desde la fecha de publicación de esta w.
Reseo)l uLcoisó nS.ervicios Territoriales en Girona podrán llevar a cabo, durante las obras 2020-26927n https://w
y una vez finalizadas, las comprobaciones y las pruebas que consideren
necesarias para el cumplimientode las condiciones de esta Resolución. Con esta
finalidad, el peticionario comunicará a los Servicios Territoriales mencionados, con
la antelación suficiente, la fecha de comienzo de las obras y su programación, las
fechas en las que se llevarán a cabo las pruebas y cualquier incidencia relevante.
f) La empresa enviará a los Servicios Territoriales en Girona el certificado final
de obra, firmado por un técnico competente, que acredite que las instalaciones se
ajustan al proyecto aprobado y que se han cumplido las normas y los reglamentos
de aplicación. En este certificado se adjuntarán las actas de las pruebas y los
controles reglamentarios.
g) La empresa asegurará el mantenimiento correcto y vigilancia de las
instalaciones durante su construcción y después de su puesta en funcionamiento,
para garantizar que se cumplan las condiciones reglamentarias de seguridad.
h) La administración podrá dejar sin efecto esta autorización en caso de
incumplimiento de las condiciones indicadas, de facilitar datos inexactos o por
cualquier otra causa excepcional que lo justifique.
i) Esta autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de
terceros y es independiente de las autorizaciones o las licencias competencia de
otros organismos o entidades públicas necesarias para llevar a cabo las obras y
las instalaciones aprobadas.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podéis interponer
recurso de alzada ante el director de los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Conocimiento en Girona (plaza Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona) o
el director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera (calle
Pamplona, 113, 08018 Barcelona) en el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta resolución, sin interponer cualquier otro recurso
que sea procedente.
Girona, 16 de junio de 2020.- Director de los Servicios Territoriales en Girona,
Josep Pere Polanco López.
ID: A200036152-1