BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 46 Martes 23 de febrero de 2021 Sec. V-B.  Pág. 11223
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
8761 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto
Ambiental de las plantas fotovoltaicas FV Reclamo Solar de 150 MWp,
FV Rehala Solar de 170 MWp y FV Stopper Solar de 130 Mwp, y de
Autorización Administrativa Previa, Declaración de Impacto Ambiental y
Autorización Administrativa de Construcción de la planta fotovoltaica FV
Volateo Solar de 150 MWp así como la infraestructura de evacuación
común: Subestación Eléctrica Transformadora Antequera 30/400 kV y
Línea de alta tensión a 400 kV Antequera – Tajo de la Encantada SE
400 kV.
Con fecha 6 de agosto de 2020, la sociedad Reclamo Solar, S.L., presenta
ante la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la
Planta Solar Fotovoltaica FV Reclamo Solar de 150 MWp, en el término municipal
de Campillos (Málaga), así como su Infraestructura de Evacuación en 30 kV.
Con fecha 6 de agosto de 2020, la sociedad Rehala Solar, S.L., presenta ante
la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la
Planta Solar Fotovoltaica FV Rehala Solar de 170 MWp, en los términos
municipales de Campillos y Antequera (Málaga).
Con fecha 6 de agosto de 2020, la sociedad Stopper Solar, S.L,. presenta ante
la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la
Planta Solar Fotovoltaica FV Stopper Solar de 130 MWp, en el término municipal
de Antequera (Málaga), así como su Infraestructura de Evacuación en 30 kV.
Con fecha 6 de agosto de 2020, la sociedad Volateo Solar, S.L., presenta ante
la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa, Declaración de Impacto Ambiental y Autorización
Administrativa de Construcción para la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica
FV Volateo Solar de 150 MWp, en el término municipal de Antequera (Málaga)
incluyendo su Infraestructura de Evacuación en 30 kV así como la infraestructura
de evacuación común a todas las plantas mencionadas: Subestación Eléctrica
Transformadora Antequera 30/400 kV y Línea de alta tensión a 400 kV Antequera
– Tajo de la Encantada 400 kV.
La Dirección General de Políticas Energética y Minas, con fecha 3 de febrero
de 2021, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta de las
instalaciones anteriormente descritas.
A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector es
Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan o
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y w.
procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en la Ley 21/2013, 1w
dmee n9c dioen daidcoiesm pbrorey,e dceto Es vya llau aecvióanlu aAcmióbnie dneta ilm, spea cstoom aemteb iae nintafol.rmación pública los
Las características principales de las plantas solares fotovoltaicas y de la
infraestructura de evacuación común, se resumen a continuación:
· Peticionario 1: RECLAMO SOLAR, S.L.
o NIF: B-88209283
o Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4.ª 28010 Madrid
o Datos Técnicos:
§ Planta Solar Fotovoltaica:
· Potencia instalada (DC): 150 MW
· Potencia nominal (AC): 125 MW
· Ratio DC/AC: 1.2
· Tipo de estructura: Seguidor a un eje
· Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 333.315
· Número de seguidores: 4.115
· Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 28
· Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 56
· Terreno total disponible: 313,94 ha
· Área total bajo el vallado: 313,90 ha
- Municipio afectado en Málaga: Campillos.
- Presupuesto Total (sin IVA): 69.038.806,29 euros
· Peticionario 2: REHALA SOLAR, S.L.
o NIF: B-88209390
o Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4.ª 28010 Madrid
o Datos Técnicos:
§ Planta Solar Fotovoltaica:
· Potencia instalada (DC): 170 MW
· Potencia nominal (AC): 142 MW
· Ratio DC/AC: 1.2 e.
· Tipo de estructura: Seguidor a un eje w
· Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 377.757
· Número de seguidores: 4.664
· Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 31
· Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 62
· Terreno total disponible: 407,74 ha
· Área total bajo el vallado: 317,12 ha
- Municipios afectados en Málaga: Campillos y Antequera.
- Presupuesto Total (sin IVA): 77.565.623,97 Euros
· Peticionario 3: STOPPER SOLAR, S.L.
o NIF: B-88210547
o Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4ª 28010 Madrid
o Datos Técnicos:
§ Planta Solar Fotovoltaica:
· Potencia instalada (DC): 130 MW
· Potencia nominal (AC): 108 MW
· Ratio DC/AC: 1.2
· Tipo de estructura: Seguidor a un eje
· Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 288.873
· Número de seguidores: 3.567
· Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 23
· Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 46
· Terreno total disponible: 352,55 ha
· Área total bajo el vallado: 236,63 ha
- Municipios afectados en Málaga: Antequera.
- Presupuesto Total (sin IVA): 60.161.842,26 euros
· Peticionario 4: VOLATEO SOLAR, S.L.
o NIF: B-88210448
o Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4.ª 28010 Madrid
o Datos Técnicos: b
§· P Polatenntaci aS oinlasrta Flaodtoav (oDltCai)c:a 1:50 MW 2021-8761n https://w
· Potencia nominal (AC): 125 MW
· Ratio DC/AC: 1.2
· Tipo de estructura: Seguidor a un eje
· Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 333.315
· Número de seguidores: 4.115
· Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 31
· Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 56
· Terreno total disponible: 238,52 ha
· Área total bajo el vallado: 236,63 ha
§ Subestación Eléctrica Transformadora Antequera 30/400 kV
· Sistema de 400 kV en intemperie, en configuración de una única posición
transformador-línea.
· 1 banco de tres transformadores monofásicos 400/30/30/30/30 kV de potencia
3x186 MVA, de intemperie, con regulación en carga en el lado de alta tensión.
· Los cuatro parques módulos de interior en 30 kV, en configuración de simple
barra estarán compuesto por las siguientes posiciones:
o Barras I. Parque Interior 30 kV correspondiente a la instalación FV Volateo
Solar:
§ Dos (2) celdas de transformador 30 kV.
§ Cinco (5) celdas de línea.
§ Una celda de transformador de servicio auxiliares.
o Barras II. Parque Interior 30 kV correspondiente a la instalación FV Reclamo
Solar:
§ Dos (2) celdas de transformador 30 kV.
§ Cinco (5) celdas de línea.
o Barras III. Parque Interior 30 kV correspondiente a la instalación FV Rehala
Solar:
§ Dos (2) celdas de transformador 30 kV.
§ Cinco (5) celdas de línea. es
o Barras IV. Parque Interior 30 kV correspondiente a la instalación FV Stopper w.
Solar y Málaga I: 1w
§ Dos (2) celdas de transformador 30 kV.
§ Seis (6) celdas de línea.
· Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares,
montado en intemperie, que será alimentado en 30 kV de las barras I de una de las
cuatro salidas del transformador.
· Además, se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en la salida de
30 kV del transformador de potencia.
§ Línea de alta tensión a 400 kV Antequera – Tajo de la Encantada SE 400 kV
· La línea está dividida en dos tramos: un tramo aéreo y otro subterráneo.
· El tramo de línea aéreo tiene su origen en la SET Antequera 400/30 kV y
discurre a través de 19 alineaciones y 61 apoyos por los términos municipales de
Antequera, Valle de Abdalajís y Álora hasta el punto de medida. Tiene una longitud
total de 23,9 km.
· El tramo subterráneo tiene una longitud de 80 metros, incluyendo 5 metros de
bajada de cable desde el soporte del terminal de transición aéreo subterráneo en
el punto de medida fiscal, y 5 metros de subida de cable hasta la posición en la
SET Tajo de la Encantada 400. Este tramo discurre únicamente por el término
municipal de Álora (Málaga).
· La línea transportará la energía a una frecuencia de 50 Hz. El conductor que
transcurre por esta línea tendrá la tipología DX RAIL-ACSR-AW.
- Municipios afectados en Málaga: Campillos, Antequera, Valle de Abdalajís y
Álora.
- Presupuesto Total (sin IVA): 86.319.566,02 euros
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas emitir las
resoluciones de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de
Construcción, y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitir la
Declaración de Impacto Ambiental estando ambos organismos englobados en el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Durante un plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, cualquier interesado podrá formular las alegaciones que estime
oportunas, que se presentarán en la forma prevista en el artículo 16.4 de la ley 39/
2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Durante el citado plazo, los proyectos y el estudio de impacto ambiental podrán
ser examinados, en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9 a 14
horas), en la Dependencia de Industria y Energía, de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga, sita en Paseo de Sancha, 64, 29016 Málaga. La
documentación también se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/ s
andalucia/proyectos-ci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS- e.
AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html w.
EneMrgáílaa.g Sau, b1d7e dleeg afecbiórenr ode dl eG 2o0b2ie1r.n-o E el nJe Mfeá ldaeg aD, eJpoesnéd eLnucisia R dueiz I nGduuirsatroia.  y
ID: A210010071-1