BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 288 Jueves 2 de diciembre de 2021 Sec. III.   Pág. 149179
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
19986 Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Iberdrola Renovables Castilla La 
Mancha, SA, autorización administrativa previa y autorización administrativa 
de construcción para la instalación fotovoltaica Puertollano II, de 99,658 MWp 
y 89,91 MWn, las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica 
30/220 kV y la línea subterránea a 220 kV para evacuación de energía 
eléctrica, en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), así como 
para la instalación de un sistema de almacenamiento energético mediante 
baterías, con una potencia máxima de 5 MW.
Iberdrola Renovables Castilla La Mancha, SA, en adelante, IBERCAM, solicitó, con 
fecha 30 de julio de 2019, autorización administrativa previa y autorización administrativa 
de  construcción  de  la  instalación  fotovoltaica  Puertollano  II,  de  99,658  MWp 
y 89,91 MWn, las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la 
línea  subterránea  a  220  kV  para  evacuación  de  energía  eléctrica.  En  el  proyecto 
presentado  se  pone  de  manifiesto  que  la  planta  contará  con  un  sistema  de 
almacenamiento energético mediante contenedores con baterías. El bloque contará con 
una  potencia  máxima  de  5  MW  para  poder  producir/almacenar  energía  cuando  se 
demande.
El expediente fue incoado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno  en  Ciudad  Real  y  se  tramitó  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental,  habiéndose  solicitado  los  correspondientes  informes  a  las  distintas 
administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés 
general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
Asimismo, la petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo 
previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con lo dispuesto en 
la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con la publicación el 22 de agosto de 2019 en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real». 
Se recibieron alegaciones de Antilia Energías Renovables, SL, y de Solar PV 1 Castilla-
Mancha,  SL  (Progressum),  solicitando  aclaraciones  respecto  de  la  afección  de  la 
infraestructura de evacuación con las de los respectivos proyectos, la modificación de su 
trazado y su superficie de afección, entre otros. Se dio traslado a IBERCAM, el cual 
aportó escrito de contestación por el que pone de manifiesto el acuerdo alcanzado con 
las sociedades concurrentes indicadas en el mismo punto de evacuación para el paso de 
las distintas infraestructuras de evacuación.
Se ha recibido contestación del Departamento de Vías y Obras e Infraestructuras de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  s
(CHG) y de Naturgy Energy Group, SA, en las que se establecen condicionados técnicos y  e.
la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por la ocupación o el  w.
cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado  986ww
tmraissmlaadso. a IBERCAM de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las
comSpea thibail irdeacdib iddeol  csounetleos traúcsitóicno d ceol nA yeuln utasmo iesnotloic idtaed Po,u eprrteovlliaan oo,b teenn claió qnu ed em caanliiffiiecsatcaió lan   BOE-A-cable e
urbanística. Asimismo, muestra una serie de condicionantes sobre distancias mínimas de 
retranqueo respecto a caminos y linderos. Se da traslado a IBERCAM, el cual muestra 
su conformidad, indicando entre otros aspectos las distancias mínimas de separación, la 
solicitud de las licencias urbanísticas que correspondan y el inicio de un expediente de 
desafección de un camino público que discurre por la parcela, a fin de cambiar su 
trazado. Se da traslado al Ayuntamiento para que muestre su conformidad o reparos, no 
habiéndose  recibido  contestación  alguna  en  el  plazo  reglamentario,  se  entiende  la 
conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.4 y 131.4 del 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Se  ha  recibido  contestación  de  UFD  Distribución  Electricidad,  SA,  en  la  que 
manifiesta que en la documentación presentada se hace referencia a una línea de su 
propiedad, no siendo lo correcto, e indica que la citada línea es propiedad de ELCOGAS 
(LAT  45  kV  Cto1  Argamasilla  de  Calatrava  /  ELCOGAS).  Finalmente  señala  la 
inexistencia de afección a sus infraestructuras, no mostrando oposición a la autorización 
de la instalación. Se ha dado traslado a IBERCAM que manifiesta que tendrá en cuenta 
la corrección sobre la línea afectada.
Se ha recibido contestación de Telefónica de España, SAU, en la que muestra su 
oposición en base a la necesidad de una serie de modificaciones técnicas sobre las 
canalizaciones proyectadas, a fin de evitar perturbaciones sobre sus comunicaciones. Se 
ha dado traslado a IBERCAM, indicando que asume las prescripciones y modificaciones 
técnicas indicadas por Telefónica, así como su compromiso de contactar previamente al 
inicio de las obras.
IBERCAM identificó por error a Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, SA, 
como titular de los oleoductos que cruzan la parcela donde se ubica el Proyecto, siendo 
Repsol  Petróleo,  SA,  el  titular  correcto.  El  Área  de  Industria  y  Energía  de  la 
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, con fecha 27 de noviembre de 2019 y 19 
de diciembre de 2019, solicitó y reiteró, respectivamente, informe a dicho organismo. 
Con fecha 21 de octubre de 2020, el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno en Ciudad Real remitió informes extemporáneos de Repsol Petróleo, SA, de 
fecha  9  de  enero  de  2020  y  24  de  febrero  de  2020,  en  las  que  se  establecen 
condicionados técnicos. IBERCAM aporta contestación, mostrando su conformidad.
El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real 
emitió informe en fecha 20 de diciembre de 2019.
Asimismo, se remitieron separatas del proyecto y del estudio de impacto ambiental 
acompañadas de solicitudes de informe a los solos efectos de lo establecido en el 
artículo 37 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a la Subdirección General de 
Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio para la Transición Ecológica, al Coordinador 
Regional de Emergencias (Protección Ciudadana) de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Delegación Provincial de Ciudad Real de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
a Seo Bird Life y a Ecologistas en Acción.
El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración 
de  Impacto  Ambiental  favorable,  concretada  mediante  Resolución  de  fecha  12  de 
diciembre del 2020 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se establecen 
las  condiciones  ambientales,  incluidas  las  medidas  preventivas,  correctoras  y  s
compensatorias que resultan de la evaluación ambiental practicada, en las que se debe  oe.
desarrollar el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos  w.
naturales («Boletín Oficial del Estado» núm. 332 de 22 de diciembre de 2020). 986ww
comApdeenmsaátso,r iaesl  pcroomntoetmorp ldaedbaesr á ecnu mepl lire tsotuddaiso  ladse  miemdpidaacsto p reavmebniteivnatasl,,  coerl repcltaonra sd ey 
roe rsetasuurltaecnió cno nyt rdaedmicátosr diaosc cuomne lnatsa ccioónnt ecnoimdapsle emne dnitcahraia  rgeesnoelurcaidóan,. en tanto no se opongan  BOE-A-cable e
Así, dicha declaración de impacto ambiental (en adelante, DIA) en su apartado 
«D. Condiciones al proyecto y medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los 
efectos adversos sobre el medio ambiente» establece aquellas medidas del EsIA que 
deben  ser  modificadas,  así  como  aquellas  medidas  adicionales  establecidas  como 
respuesta a las alegaciones e informes recibidos. Cada una de las medidas establecidas 
en el EsIA y en este apartado de la DIA deberán estar definidas y presupuestadas por el 
promotor en el proyecto o una adenda del mismo, previamente a su aprobación.
En base a lo anterior, la Subdirección General de Energía Eléctrica requiere a 
promotor en fecha 1 de mayo de 2021, la presentación de una adenda al proyecto 
presentado que incluya las medidas del EsIA que deben ser modificadas y aquellas 
medidas adicionales establecidas que tienen que estar definidas y presupuestadas de 
forma  previa  a  la  aprobación  del  proyecto.  En  particular  se  requieren  las  medidas 
relacionadas con los apartados, D.2 Hidrología; D.4 Flora, Vegetación y hábitats; D5. 
Fauna; medidas de restauración e integración paisajística, para dar cumplimiento a lo 
condicionantes D1. Suelo, D4. Flora, vegetación y hábitat, D.7 Paisaje en los términos 
expresados en la DIA así como el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo a lo anterior, IBERCAM presentó, con fecha 10 de junio de 2021, 
documentación acreditando el cumplimiento de dichas medidas.
La  infraestructura  de  evacuación  que  está  dentro  del  ámbito  de  la  presente 
autorización  se  limita  a  las  líneas  subterráneas  a  30  kV,  la  subestación  FV 
Puertollano  II  30/220  kV  y  la  línea  de  evacuación  subterránea  220  kV.  Esta  línea 
subterránea a 220 kV conecta con la subestación existente Nudo S5, propiedad de 
ENCE  Energía  Puertollano,  SLU,  en  una  nueva  posición  a  instalar.  La  referida 
subestación  se  conecta  a  la  red  de  transporte  en  la  subestación  eléctrica 
ELCOGAS 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, mediante una línea 
área a 220 kV, en servicio.
A estos efectos, IBERCAM ha remitido escrito, en el que se indica el acuerdo 
alcanzado para la cesión de derecho de uso parcial de la subestación Nudo S5 220 kV 
con  la  mercantil  ENCE  Energía  Puertollano,  SLU,  para  la  conexión  de  la  línea 
subterránea a 220 kV de evacuación de la planta fotovoltaica Puertollano II. Dicho 
documento figura firmado en fecha 29 de abril de 2019 por ambas partes.
Asimismo, IBERCAM aporta la Resolución de fecha 29 de noviembre de 2019, de la 
Delegación de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La  Mancha,  por  la  que  se  concede  la  Autorización  de  Explotación  de  la 
Instalación de Producción de Energía Eléctrica mediante biomasa agroforestal de 50MW, 
e infraestructuras de Evacuación asociadas, donde figura la subestación «Subestación 
nudo de seccionamiento S5 220kV 13240100183» que se corresponde con la «ST Nudo 
S5 220 kV» propiedad de ENCE Energía Puertollano y que se aporta como documento 
que acredita que es una subestación en funcionamiento y privativa y la cual es objeto del 
acuerdo para el uso compartido mencionado en el apartado anterior.
Con fecha 11 de diciembre de 2020, se emite resolución de la Dirección General de 
Transición Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha otorgando a 
ENCE Energía Puertollano, SLU, la autorización administrativa previa y de construcción 
de las instalaciones contenidas en el proyecto de ampliación de la subestación colectora 
ST Nudo S5, con número de referencia: 2704/00068, con la finalidad de evacuar la 
energía producida por la planta solar fotovoltaica Puertollano II en el término municipal 
de Puertollano.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del  s
Sector Eléctrico la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá  oe.
ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión  w.
a las redes de transporte o distribución correspondientes. 986ww
CumRpelidm Eielnétcotr icdae  deC Eonsdpiacñioan, eSsA UT,é ecmnicitaiós  end efe cChao n5e xdieó nf eb(rICerCoT dCe)  20y 18e,l  elI nInfoformrmee  ddee 
Vpaerraifi claa ccióonn edxeió lna sa  Clao nrdeidc iodnee str aTnéscpnoicrtaes  edne  laC osnuebxeisótna c(iIóVnC TECLC), OreGlaAtSiv o2s2 0a  klaV  spoalircait ulda   BOE-A-cable e
instalación fotovoltaica Puertollano II, en una posición existente, entre otras instalaciones 
de generación renovable. Posteriormente, con fecha 12 de mayo de 2021, Red Eléctrica 
de España, SAU, emitió actualización del permiso de acceso y conexión a la red de 
transporte en la citada subestación eléctrica ELCOGAS 220 kV, por modificación de la 
capacidad de acceso otorgada, potencia instalada e incorporación de una hibridación 
con almacenamiento, de manera que la capacidad de acceso otorgada pasa de 90 MW 
a 80 MW de la potencia total instalada que pasa de 100 MW a 104 MW, considerando, 
99,92 MW de potencia instalada para la instalación fotovoltaica Puertollano II y 5 MW 
para el sistema de almacenamiento previsto por la incorporación de la hibridación con 
almacenamiento.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015 se aprobó el 
documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020», publicado por Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 254, de 23 de octubre de 2015), estando la nueva 
posición de la subestación de ELCOGAS 220 kV contemplada en dicha Planificación.
El peticionario ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para 
la realización del proyecto.
El peticionario suscribió, con fecha 23 de julio de 2019, declaración responsable que 
acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece en 
el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado por el Consejo de Administración, en su 
sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2021.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, reconoce la libre iniciativa empresarial para el 
ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe 
regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único 
acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa 
previa  y  autorización  administrativa  de  construcción  del  proyecto  de  la  actuación 
anteriormente mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar a Iberdrola Renovables Castilla La Mancha, SA, autorización administrativa 
previa para la instalación fotovoltaica Puertollano II de 99,658 MWp y 89,91 MWn, las 
líneas subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la línea subterránea 
a 220 kV para evacuación de energía eléctrica, en el término municipal de Puertollano, 
en la provincia de Ciudad Real.
Segundo.
Otorgar a Iberdrola Renovables Castilla La Mancha, SA, autorización administrativa de  es
construcción para la instalación fotovoltaica Puertollano II de 99,658 MWp y 89,91 MWn, las  bo
líneas subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la línea subterránea  986ww
sFapu ro2obt2ovei0vnso tckalitVaca  iiópcdnaae  rat Pr aeCunveisuarftdcooaurllmdaa cnaioRód noeI rIada le1,  y 0e c0lnoa en Mrl ígnWlíeaapas e»  ls,éc ucafbetrrtcaiechcraatreá,d rneoísen ta eiec nlad  tseéj u remndvieoianf icondu iemda acu2sinó0 in1ce i9pdn,ae  le  eednl ne e epPrlr guopíeyarero tceoytlleoélac cntto«roi Pc, daelae nnd  tlleaaal     OE-A-2021-19able en https://
parque, de junio de 2019, así como con la modificación en el trazado de la línea subterránea
de media tensión, de diciembre de 2019, en el anejo del plan de integración ambiental y 
paisajística, de diciembre de 2020 y en las condiciones especiales contendidas en el anexo 
de la presente Resolución.
Las características principales de esta planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 
89,91 MW.
– Tipo  de  módulos:  249.144  módulos  monocristalinos  bifaciales  de  400  W  del 
fabricante Longi, modelo LR9-72-OPD-400M.
– Potencia nominal, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 
otorgados por Red Eléctrica de España, SAU: 80 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 80 MW.
– Tipo de inversores: 486 inversores SUN-2000-185KTL-H1 del fabricante Huawei 
de 185 kW.
– Soporte: estructura fija en suelo, preparada para filas de tres módulos en vertical, 
con una inclinación de 18°.
– Centros de transformación: 32 transformadores de 3.108 kVA, de 0,8/30 kV.
– Término municipal afectado: Puertollano, en la provincia de Ciudad Real.
La instalación fotovoltaica cuenta con nueve líneas subterráneas a 30 kV que tienen 
como  origen  los  centros  de  transformación  de  la  planta,  discurriendo  hasta  la 
subestación transformadora 30/220 kV.
La  subestación  transformadora  30/220  kV  ubicada  en  el  término  municipal  de 
Puertollano, provincia de Ciudad Real, contiene una posición de transformación, y sus 
características principales son:
– Tensión: 30/220 kV.
– Configuración: simple barra en el parque de 220 kV y en el parque de 30 kV.
– Instalación: intemperie en el parque de 220 kV, e interior en el parque de 30 kV.
La línea subterránea a 220 kV de evacuación tiene como origen la subestación 
transformadora 30/220 kV de la instalación fotovoltaica, discurriendo su trazado hasta la 
subestación S5 ENCE en una nueva posición a instalar, propiedad de Ence Energía 
Puertollano, SLU. Las características principales de la referida línea son:
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Tensión: 220 kV.
– Frecuencia: 50 Hz.
– Número de circuitos: uno.
– Cable: XLPE-OL(AS) 1x200 mm2 Cu 127/220 kV Al+T375.
– Sección del conductor: 2.000 mm2.
– Canalización: zanja entubada hormigonada.
– Término municipal afectado: Puertollano en la provincia de Ciudad Real.
– Longitud: 130 m.
Tercero.
Otorgar a Iberdrola Renovables Castilla La Mancha, SA, autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción para la instalación del sistema de  es
almacenamiento energético mediante baterías, con una potencia máxima de 5 MW, con  o
las características definidas en el proyecto «Planta Fotovoltaica Puertollano II 100 MWp»,  986www.
pfercehsL–aea dnPsote o c etaRenrne ajscucoitnaelui orncí soidótmienc i.an2sa0 l1p: 9r5i n yMc ieWpna. lleass  dceoln adlmiciaocneensa emsipeenctoia leense crgoénttiecnod sidoans l aesn  seigl uaineenxteos d:e la  BOE-A-2021-19cable en https://
– Capacidad instalada de baterías: 6 x 3,8 MWh.
– Duración de las baterías: mayor a 4 horas.
– Tipo de almacenamiento: Ion-litio.
El objeto del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red, así como la 
instalación de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías.
El IBERCAM deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones impuestas en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2.  El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de veinticuatro 
meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente 
Resolución.
3.  El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4.  La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la 
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones 
adicionales  que  las  instalaciones  precisen,  y,  entre  ellas,  la  obtención  de  las 
autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, 
en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta 
en  marcha,  puedan  venir  exigidas  por  la  legislación  de  seguridad  industrial  y  ser 
atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
5.  La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos  s
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la  oe.
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente  w.
aduet od6ric.iz haaEc isló itntuit auccloainór  ntdo, eds ealags  úlinan ssla tacsol adncissióepnco usteiecnniocdinraáes s e dlnee g coaurldeeesn ntva iag pdeamnrtiaen siss.tur aetijveoc uyc icóivni l laqsu ec osned diceiroivneens   2021-19986n https://ww
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
su conocimiento y aceptadas expresamente por él. Bc