BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 182 Jueves 2 de julio de 2020 Sec. V-B.  Pág. 26790
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
19903 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Generalitat de Catalunya
de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en Girona, por la cual se otorga a la empresa
eDistribución Redes Digitales, S.L.U. (antes Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U.), la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción para la sustitución de la línea Salt de 132
kV por la nueva línea Xirgu-Susqueda de 110 kV, en el término
municipal de Juià (exp. 2019_10886_AT).
RELACIÓN DE HECHOS
1. En cumplimiento de aquello que establece el artículo 130 del Real decreto
1955/2000, el 23 de diciembre de 2013, la empresa eDistribución Redes Digitales,
S.L.U., con domicilio social en la Avda. Vilanova, 12, 08018 de Barcelona, presenta
ante estos Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento en Girona, la
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción para la sustitución de la línea Salt de 132 kV por la nueva línea Xirgu-
Susqueda de 110 kV, en el término municipal de Juià (exp. 2019_10886_AT).
2. Durante los plazos otorgados el Ayuntamiento de Juià no ha presentado
alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Este órgano es competente para tramitar y resolver este expediente de
acuerdo con aquello que establecen el Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de
creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los
departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya (DOGC nº
7623, de 21.05.2018), el Decreto 61/2020, de 2 de junio, de reestructuración del
Departamento de Empresa y Conocimiento, el Decreto 351/1987, de 23 de
noviembre, por el cual se determinan los procedimientos administrativos aplicables
a las instalaciones eléctricas en relación con la Ley 18/2008, de 23 de diciembre,
de garantía y calidad del suministro eléctrico.
2. Este expediente se ha promovido de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del sector eléctrico, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, el Real decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las
instalaciones de energía eléctrica, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía
y calidad en el suministro eléctrico.
De acuerdo con los preceptos legales mencionados y los otros de aplicación,
RESUELVO
1. Aprobar a la empresa eDistribución Redes Digitales, S.L.U., la autorización es
administrativa previa y la autorización administrativa de construcción mencionada o
con las características siguientes: w.
Características de la nueva instalación:
Las actuaciones a realizar consisten en el desplazamiento de la línea Salt, 20n 
desde el parque de 132 kV al parque de 110 kV, sustituyendo su nombre por la
línea Xirgu-Susqueda.
Para la reforma será necesario eliminar los dos acoplamientos longitudinales
de unión de barras 601-901 y 602-902 entre los parques de 132 y 110 kV. Se
desmontarán los aisladores y seccionadores S601-1 y S602-2, dejando sin
desmontar los apoyos de los mismos y otros elementos.
Toda la aparamenta de la posición quedará configurada en el nuevo parque de
110 kV ya que sus características eléctricas son igualmente válidas para este nivel
de tensión.
Para realizar la conexión con el parque de 110 kV se intercambiarán los tramos
de conductores rígidos de un lado al otro de la posición, siendo igualmente válidos
tal como se justifica más adelante.
Se sustituirá la actual protección 87B compuesta por dos armarios, mientras
que los cables de control se recuperarán.
Características eléctricas Parque 110kV:
Tensión nominal de la red: 110 kV.
Tensión más elevada por el material (Um): 145 kV.
Intensidad de cortocircuito trifásico (valor eficaz): 20,8 kA.
Tiempo de extinción de la falta: 0,5 seg.
Nivel de aislamiento:
a) Tensión soportada impulso tipo maniobra: 275 kV.
b) Tensión soportada a impulso tipo rayo: 650 kV.
Línea de fuga mínima para aisladores: 25 mm/kV.
Distancia fase-tierra: Conductor-estructura: 1100 mm.
Distancia fase-fase: Conductores paralelos: 1100 mm.
Término municipal afectado: Juià.
Presupuesto: 89.220,41 €.
Finalidad: Obtención de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción para convertir la posición de la línea Salt del parque
de 132 kV en la nueva línea Xirgu-Susqueda de 110 kV. Servirá como documento
básico para la ejecución de la obra.
Esta resolución se dicta de acuerdo con lo que dispone la normativa antes
mencionada y queda sometida a las condiciones especiales siguientes:
a) Las instalaciones se realizarán de acuerdo con las especificaciones y los
planos que figuran en el proyecto presentado por la empresa solicitante el es
21.05.2019, firmado por el ingeniero técnico industrial Lorenzo Mur Fernandez, el o
cual ha servido de base para la tramitación del expediente y, también, de acuerdo w.
con las reglamentaciones técnicas preceptivas. 03w
b) La empresa titular será responsable del uso, la conservación y el
mreaqnutieenreim laie nnotorm daet ilvaa i nvsigtaelnatceió.n, de acuerdo con las condiciones de seguridad que E-B-20ble en 
c) Se tendrán que cumplir las condiciones impuestas por los organismos
oficiales.
d) El plazo para la construcción y puesta en servicio de las instalaciones
autorizadas será de dos años a contar desde la fecha de publicación de esta
Resolución.
e) Los Servicios Territoriales en Girona podrán llevar a cabo, durante las obras
y una vez finalizadas, las comprobaciones y las pruebas que consideren
necesarias para el cumplimiento de las condiciones de esta Resolución. Con esta
finalidad, el peticionario comunicará a los Servicios Territoriales mencionados, con
la antelación suficiente, la fecha de comienzo de las obras y su programación, las
fechas en las que se llevarán a cabo las pruebas y cualquier incidencia relevante.
f) La empresa enviará a los Servicios Territoriales en Girona el certificado final
de obra, firmado por un técnico competente, que acredite que las instalaciones se
ajustan al proyecto aprobado y que se han cumplido las normas y los reglamentos
de aplicación. En este certificado se adjuntarán las actas de las pruebas y los
controles reglamentarios.
g) La empresa asegurará el mantenimiento correcto y vigilancia de las
instalaciones durante su construcción y después de su puesta en funcionamiento,
para garantizar que se cumplan las condiciones reglamentarias de seguridad.
h) La administración podrá dejar sin efecto esta autorización en caso de
incumplimiento de las condiciones indicadas, de facilitar datos inexactos o por
cualquier otra causa excepcional que lo justifique.
i) Esta autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio de
terceros y es independiente de las autorizaciones o las licencias competencia de
otros organismos o entidades públicas necesarias para llevar a cabo las obras y
las instalaciones aprobadas.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podéis interponer
recurso de alzada ante el director de los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Conocimiento en Girona (Plaza Pompeu Fabra, 1, 17002 Gerona) o
el Director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera (calle
Pamplona, 113, 08018 Barcelona) en el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta resolución, sin interponer cualquier otro recurso
que sea procedente.
Girona, 16 de junio de 2020.- El Director de los Servicios Territoriales de
Empresa y Conocimiento en Girona, Josep Pere Polanco López.
ID: A200026353-1