BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187  Miércoles 8 de julio de 2020  Sec. I.   Pág. 48722
I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
7439 Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos 
necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de 
determinadas instalaciones eléctricas.
I
El Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, por el que se 
establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, el 
Reglamento (UE) 2016/1388 de la Comisión, de 17 de agosto de 2016, por el que se establece 
un código de red en materia de conexión de la demanda; y el Reglamento (UE) 2016/1447 de 
la Comisión, de 26 de agosto de 2016 por el que se establece un código de red sobre 
requisitos de conexión a la red de sistemas de alta tensión en corriente continua y módulos 
de parque eléctrico conectados en corriente continua, aprueban los denominados códigos de 
red de conexión.
Los códigos de red de conexión enmarcados dentro de los citados reglamentos 
europeos, establecen el conjunto de requisitos técnicos mínimos de diseño y operación 
que deberán cumplir las instalaciones de generación, las de demanda y los sistemas de 
alta tensión conectados en corriente continua (sistemas HVDC), para su conexión a la red 
eléctrica.
Si bien una parte de los requisitos técnicos establecidos en dichos códigos de red de 
conexión son de directa aplicación, otros no están completamente detallados y su puesta 
en práctica requiere que, conforme a lo establecido en los citados reglamentos, sean 
propuestos por los gestores de la red y, posteriormente, aprobados y publicados por la 
entidad designada por el Estado miembro, la cual será la autoridad reguladora salvo 
disposición en contra de dicho Estado miembro.
Con el fin de coordinar las propuestas que, de acuerdo con lo señalado anteriormente, 
debían presentar los gestores de red en relación con los requisitos no completamente 
desarrollados en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, en el Reglamento 
(UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016 y en el Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de 
agosto de 2016, en 2016 se crearon varios grupos de trabajo, bajo la coordinación del 
operador del sistema eléctrico y gestor de la red de transporte. Adicionalmente, estos grupos 
de trabajo sirvieron para proporcionar un foro de debate donde tratar aspectos relacionados 
con la implementación de dichos reglamentos europeos. Como consecuencia del trabajo 
llevado a cabo en estos grupos, se puso de manifiesto la conveniencia de concretar y definir 
algunos aspectos que, por no estar convenientemente detallados o desarrollados en dichos 
reglamentos, podían dar lugar a interpretaciones diversas o generar indeterminación.
De manera particular, el grupo de trabajo dedicado al desarrollo de cuestiones relacionadas 
con el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, sirvió de foro de debate de la 
propuesta de umbrales de capacidad máxima que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.3 de dicho reglamento, debía ser realizada por el gestor de la red de transporte y 
posteriormente aprobada. Los umbrales de capacidad tienen una especial relevancia en la  e.
aplicación del citado reglamento puesto que sirven para determinar si un módulo de generación  w.b
de electricidad puede considerarse importante o significativo puesto que, en caso contrario,  39ww
duimchbora mleósd duelo  csaep eanccidoandtr aqruáe e sxec lueisdtoa bdleelz ácmanb idtoe  dceo napfolircmacidióand  dceoln r eegl lacmitaednoto a. rAtísciumlois m5.o3,  dloesl 
Resetgalbalmeceen tdoic (hUoE r)e 2g0la1m6/e6n3t1o,  sdeer á1n4  ddee  aabprliilc daec ió2n0 1a6 ,u dne dteertmerimnainráand oc umáóledsu dloe  dloes  greeqnueirsaictoiósn q duee 
electricidad que pueda considerarse importante de acuerdo con lo señalado anteriormente.
II
Este real decreto tiene por objeto concretar determinados aspectos que se consideran 
necesarios para la adecuada implementación de los códigos de red de conexión, entre los 
que se encuentran algunos relativos al procedimiento de notificación operacional.
Tal y como se recoge en su capítulo I, el ámbito de aplicación de la norma se vincula a 
los respectivos ámbitos de aplicación de los códigos de red de conexión, si bien, en el 
caso de los aspectos relativos a la notificación operacional, se amplía la aplicación a las 
instalaciones ubicadas en los territorios no peninsulares con el fin de homogeneizar los 
procedimientos ante los gestores de red para su puesta en servicio. Esto último no implica, 
en ningún caso, que los requisitos técnicos que contemplan los códigos de red de conexión 
sean de aplicación a las instalaciones ubicadas en los territorios no peninsulares.
El capítulo II desarrolla los aspectos relativos a la aplicabilidad de los códigos de red 
de conexión europeos, los cuales toman en consideración las propuestas que al respecto 
fueron presentadas por los gestores de red a lo largo de 2018 y las conclusiones de los 
grupos de trabajo, anteriormente mencionados.
Entre estos aspectos de aplicabilidad se encuentra la precisión de qué debe entenderse por 
módulo de generación de electricidad, a efectos de aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016. En este sentido, el concepto de módulo de generación de 
electricidad se vincula, mediante este real decreto, a la instalación que obtiene los 
permisos de acceso y conexión ya sea de manera individual, cuando se trate de una 
instalación de generación de electricidad constituida por un único módulo de generación 
de electricidad, o como parte de una instalación de generación de electricidad que, de 
acuerdo con lo que prevé el mencionado reglamento europeo, estuviese constituida por 
varios módulos de generación de electricidad conectados en un mismo punto de la red, 
siendo dicha instalación a la que, en su caso, se referirían los permisos de acceso y 
conexión.
Asimismo, el real decreto concreta algunos aspectos que resultan relevantes para la 
aplicación de los códigos de red de conexión a instalaciones que tengan la condición de 
existentes, como son la definición de determinados conceptos que son empleados en 
dichos códigos sin ninguna precisión de su alcance, como son planta de generación 
principal o equipo de demanda principal, o las condiciones que, en todo caso, requerirán 
la revisión sustancial o exhaustiva del acuerdo de conexión.
En relación con la aplicación de los requisitos técnicos a instalaciones existentes 
cuando estas han sufrido modificaciones que hacen necesario revisar sustancialmente su 
acuerdo de conexión, este real decreto recoge el procedimiento ya previsto en los códigos 
de red de conexión respecto del cual, se concretan algunos plazos y se asigna a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las competencias que, en este 
procedimiento, los códigos atribuyen a la autoridad reguladora en términos genéricos.
Por último, mediante este real decreto se aprueban los umbrales de capacidad máxima 
necesarios para evaluar la significatividad de los módulos de generación de electricidad, que 
sirven para determinar cuáles de los requisitos que regula dicho reglamento serán de 
aplicación en cada caso. Mediante la aprobación de estos umbrales se da cumplimiento a la 
obligación prevista en el artículo 5.3 del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016.
Asimismo, en relación con la evaluación de la significatividad, este real decreto, 
acogiéndose a las consideraciones recogidas en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016, y en línea con el trabajo desarrollado en los grupos de trabajo, regula la 
necesidad de que la evaluación de la significatividad de módulos de parque eléctrico que  s
se unan para formar una unidad económica se haga de acuerdo con la capacidad  e.
agregada. w.
III
de nLootisfi ccaócdiiógno so dpee rraecdio dnea cl,o qnueex iaóbna prrceav déens lad en elac eesniedragdiz daec ilólenv adre a u cnaab ion sutna lparcoiócne dhimasietan tlao   BOE-A-cable e
puesta en marcha definitiva u operación comercial de la misma, y cuya finalidad es que el
titular de dicha instalación demuestre al gestor de red pertinente que esta cumple con los 
requisitos técnicos que le son de aplicación.
Partiendo de las propuestas recibidas por los gestores de la red, en quienes los 
códigos de red de conexión europeos hacen recaer la obligación de emitir las respectivas 
notificaciones operacionales, el capítulo III regula algunos aspectos de aplicación general 
al procedimiento de notificación operacional, así como otros específicos en función del tipo 
de instalación que se conecta a la red y de si la conexión se realiza a nivel de la red de 
transporte o de distribución.
Entre las cuestiones que se regulan en el capítulo III se encuentran algunos aspectos 
generales relativos al procedimiento de notificación operacional regulado en el Reglamento 
(UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, y en el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de 
agosto de 2016, en la medida en que este procedimiento, no previsto en la regulación 
nacional hasta la fecha, debe encajarse con los procedimientos administrativos en vigor 
que puedan verse afectados o aquellos que se formalizan ante los gestores de red. Este 
es el caso, por ejemplo, del procedimiento de inscripción en el registro administrativo de 
instalaciones de producción de energía eléctrica, o los trámites para la energización, 
pruebas y puesta en servicio en el que intervienen los gestores de red.
Asimismo, en la medida en que los códigos de red de conexión no concretan la 
documentación necesaria para solicitar las notificaciones operacionales que apliquen en 
cada caso, dejando abierto su alcance al criterio de los gestores de red pertinente y 
limitándose exclusivamente a establecer, en algunos casos, la documentación que estos 
tendrán derecho a exigir, este real decreto concreta en sus anexos la documentación que 
será necesario aportar en cada caso, de acuerdo con las propuestas que al respecto han 
sido remitidas por los gestores de red.
IV
La disposición adicional primera recoge el mandato al operador del sistema para que 
remita una propuesta de modificación de aquellos procedimientos de operación del sistema 
eléctrico, cuyo contenido sea necesario adaptar como consecuencia de este real decreto 
y de la aplicación de los códigos de red de conexión. Este mandato se extiende también a 
aquellos procedimientos de operación que sea necesario adaptar como consecuencia de 
la entrada en vigor de la normativa que establezca la aplicabilidad y el alcance en el 
intercambio de datos entre los gestores de red de transporte, los gestores de red de 
distribución y los usuarios significativos de la red pertinentes, que debe aprobarse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 40.5 del Reglamento (UE) 2017/1485 de la 
Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se establece una directriz sobre la gestión 
de la red de transporte de electricidad.
Los códigos de red de conexión prevén la posibilidad de conceder excepciones al 
cumplimiento de los requisitos técnicos regulados en los mismos. De conformidad con lo 
establecido en dichos reglamentos, la autoridad reguladora deberá especificar y publicar 
los criterios para la concesión de estas excepciones, los cuales deberán ser publicados y 
notificados a la Comisión en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de los 
respectivos reglamentos. Dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de los 
citados reglamentos comunitarios, sin que hasta la fecha se hayan hecho públicos los 
criterios para la concesión de excepciones, mediante la disposición adicional segunda se 
insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como autoridad reguladora 
nacional, a que lleve a cabo dicha publicación. s
V 39ww
los cLóad eigvoaslu daec iórend d dee l ac coonnefxoiórmn idreaqdu ceorinrá e ql cuuem spel ismuimenet oa dl etie lomsp roe qnueicseitsoasr eios tpaabrlae caidporosb eanr 
laocsr ecdriittaecriioósn  qduee  lapbeormraittoarnio lsle vya or traa sc aebnot iddaicdheas  edvea lcuearctiifóicna, cuiónn p. laPzoor  ealdloic, iomneadl ipaanrtea  llaa   BOE-A-cable e
disposición transitoria primera se habilita un periodo de veinticuatro meses desde la
aprobación de la orden ministerial que, de conformidad con lo previsto en la disposición 
final séptima de este real decreto, defina los requisitos técnicos recogidos de manera no 
exhaustiva en los códigos de red de conexión, durante los cuales los gestores de la red 
podrán expedir notificaciones operacionales limitadas, que permitirán la inscripciones en 
los registros administrativos correspondientes, hasta que pueda aportarse la información 
necesaria que permita verificar la conformidad con el cumplimiento de los requisitos 
técnicos que sean de aplicación en cada caso.
Adicionalmente, la aplicación del procedimiento de notificación operacional previsto en 
el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, y en el Reglamento (UE) 2016/1388, 
de 17 de agosto de 2016, con las especificidades que al respecto recoge este real decreto, 
exigirá que los gestores de red adapten sus sistemas y procesos. Puesto que esta 
adaptación no puede ser inmediata, la disposición transitoria segunda establece un periodo 
transitorio de tres meses para llevar a cabo la misma.
Con el fin de contribuir al objetivo de desarrollo e implantación del autoconsumo en 
España, y en coherencia con los objetivos perseguidos y las medidas adoptadas por el 
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, la disposición transitoria tercera exceptúa del 
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, a los módulos de 
generación de electricidad que, de acuerdo con la normativa en vigor, se encuentran 
exentos de obtener permisos de acceso y conexión a la red. Se podrá poner fin a esta 
exención mediante orden ministerial, en función del avance que experimente el 
autoconsumo.
Con el fin de dotar de seguridad jurídica evitando que puedan imponerse requisitos 
nuevos a instalaciones que ya están en servicio o a proyectos con avanzado estado de 
definición y compromisos ya adquiridos, la disposición transitoria cuarta establece que las 
instalaciones que, de conformidad con lo establecido en los códigos de red de conexión, 
no puedan ser consideradas existentes y que hayan sido puestas en servicio con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto o que se pongan en servicio dentro 
los seis meses posteriores a la misma, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos 
técnicos que deberán desarrollarse mediante la orden ministerial a la que se refiere el 
apartado tercero de la disposición final séptima de este real decreto. Lo anterior no eximirá 
en ningún caso a estas instalaciones de cumplir aquellos requisitos que estén 
completamente definidos en los reglamentos europeos que aprueban los códigos de red 
de conexión y que, por lo tanto, son de directa y obligada aplicación desde la entrada en 
vigor de los mismos. Asimismo, lo previsto en esta disposición transitoria debe entenderse 
sin perjuicio de que una instalación que pudiese acogerse a esta exención decida, 
voluntariamente, no acogerse a la misma.
VI
Mediante las disposiciones finales primera y segunda se realizan modificaciones en la 
normativa existente que resultan necesarias como consecuencia de la entrada en vigor de 
los códigos de red de conexión. En concreto, se modifican algunos artículos del Real 
Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a la red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, y del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Asimismo, las modificaciones introducidas en el citado Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, permiten asegurar la correcta determinación de la aplicabilidad y el alcance en el  s
intercambio de datos en cuanto a los requisitos de telemedidas, en tiempo real, exigidos  oe.
en el Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017. w.
VII
tendCráonn  uenl af inlim dieta cdiaórn  fdleex ifbuinlicdiaodn aemn ieenl tdoe as pcaocnhsoe cduee npcrioad dueclc cióunm ap liamqiueenltloo sd eg rnuopromsa qtiuvea   BOE-A-cable e
medioambiental europea, la disposición final tercera modifica el Real Decreto 738/2015,
de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el 
procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
Asimismo, mediante este real decreto se ajustan las liquidaciones provisionales y 
anual a los costes de generación que efectivamente se reconozcan a los grupos 
generadores en estos territorios y se da solución a la situación de aquellas instalaciones 
que, habiéndose puesto de manifiesto su necesidad para la cobertura de la demanda y 
contando con todos los permisos en el momento de la aprobación de la Ley 17/2013, de 29 
de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares, no cuentan con régimen retributivo adicional.
Por último, se adaptan algunos aspectos de la retribución a la realidad de los 
despachos realizados en estos territorios, incluyendo la posibilidad de que el valor tope de 
tiempo desde la última parada a considerar en la retribución de costes variables por 
arranque se establezca de forma diferente para cada instalación tipo, al igual que el resto 
de parámetros técnicos de liquidación que determinan este concepto retributivo en los 
grupos.
VIII
Al objeto de asegurar la completa transposición del artículo 14, apartado 7, letras a) y 
c) de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo concerniente a un nuevo proyecto o 
modificación sustancial de una instalación industrial cuya potencia térmica total sea 
superior a 20 MW y que genere calor residual en un nivel de temperaturas útil, o de una 
red urbana de calefacción y refrigeración cuya potencia térmica total supere los 20 MW, la 
disposición final cuarta de este real decreto modifica el Real Decreto 56/2016, de 12 de 
febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía, estableciendo que el órgano competente para 
conceder la autorización administrativa tendrá en cuenta el resultado de la evaluación 
completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas 
urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, y podrá denegar dicha autorización si el 
análisis de costes y beneficios no se adecua a lo establecido en su anexo IV, parte 2, 
sobre principios particulares para este análisis.
IX
La disposición final séptima habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para actualizar, mediante orden, el contenido de los anexos, previa propuesta 
justificada por parte de los gestores de red.
Asimismo, esta disposición final séptima habilita a la Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico para aprobar, mediante orden, los requisitos técnicos 
para la conexión a la red no detallados en los reglamentos que aprueban los códigos de 
red de conexión.
Adicionalmente, la disposición final séptima habilita a la Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico para aprobar, mediante orden, la aplicabilidad y el 
alcance en el intercambio de datos entre los gestores de red de transporte, los gestores de 
red de distribución y los usuarios significativos de la red pertinentes de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40.5 del Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de  s
agosto de 2017. oe.
Esta norma se ha elaborado teniendo enX cuenta los principios de buena regulación, a  2020-7439n https://ww
lAodsm qiuneis strea triveofi eCreo melú anr tdíceu llaos 1 A2d9m.1i ndiset rlaa cLioenye 3s9 P/2ú0b1li5c,a ds.e 1 de octubre, del Procedimiento  BOE-A-cable e
En particular, la norma cumple los principios de necesidad y eficacia al considerarse 
que es el instrumento idóneo para conseguir los objetivos perseguidos, tras la entrada en 
vigor de los citados reglamentos comunitarios, en concreto, para definir y desarrollar 
algunos aspectos necesarios para facilitar su aplicabilidad e implementación, cumplir la 
obligación prevista en los mismos de aprobar los umbrales de significatividad y adaptar 
normativa en vigor afectada por los mismos.
Asimismo, cumple el principio de proporcionalidad al regular aspectos que se 
consideran imprescindibles para la consecución del objetivo principal de la norma, que es 
facilitar la implementación de los códigos de red de conexión, sin que existan otras 
medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios.
Se entiende satisfecho también el principio de seguridad jurídica dado que la norma 
contribuye a reforzar dicho principio. Por una parte, es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, así como con el Derecho de la Unión Europea y, por otra, siendo los 
antedichos reglamentos de directa aplicación y habiéndose puesto de manifiesto en los 
grupos de trabajo la incertidumbre sobre cómo interpretar o aplicar determinadas 
cuestiones reguladas en los mismos, esta norma tiene por objeto concretar las mismas.
La norma cumple el principio de transparencia en la medida en que el proyecto ha sido 
sometido a audiencia pública y el mismo describe en su preámbulo y en su memoria los 
objetivos que se persiguen.
Finalmente, el principio de eficiencia se satisface en la medida en que no introduce 
cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionaliza, en su aplicación, la gestión 
de los recursos públicos.
Este real decreto no ha sido sometido a la consulta pública a la que se refiere el 
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al regularse en el 
mismo aspectos parciales de una materia, en este caso, aspectos concretos relativos a la 
aplicabilidad y al desarrollo de cuestiones reguladas en los códigos de red de conexión.
De conformidad con el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el 
trámite de audiencia ha sido evacuado mediante consulta a los representantes del Consejo 
Consultivo de Electricidad, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria décima 
de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
han participado en el trámite de audiencia a través de dicho Consejo Consultivo de 
Electricidad en el que están representadas. Adicionalmente, este real decreto ha sido 
sometido a audiencia e información pública, mediante su publicación en el portal web del 
actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por su parte, las modificaciones introducidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de 
febrero, a las que se refiere la disposición final cuarta, han sido sometidas a audiencia de 
manera independiente. En este trámite, las comunidades autónomas, las ciudades de 
Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias fueron 
notificadas mediante oficio.
Según lo establecido en el artículo 5.2.a) de la mencionada Ley 3/2013, de 4 de junio, 
lo dispuesto en este real decreto ha sido informado por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en su informe denominado «Acuerdo por el que se emite 
informe sobre la propuesta de real decreto por el que se regulan aspectos necesarios para 
la implementación de los códigos de red europeos de conexión.», aprobado por la sala de 
supervisión regulatoria, en su sesión del día 21 de noviembre de 2019 (IPN/CNMC/017/19).
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª de  es
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar  o
ldDaeesl m brEéaongsg iemrsásue fy inc vc oimor,t oiucnrdoed,nri no aa la ycp  ieóarnonpep rdorugebeé alsatcitc aipóo la,nd nr eepi fsrilceapav ecMicaitói invndai esgm terlaean n eMptreaai.nlr adise tlr alaa   Tdarecat inPvsiodiclaíitdóic nea c EoTcenorórlmiótogicriaica,a l y y yl a Fesu lb nRacseióetons    OE-A-2020-7439able en https://www.
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación de Consejo de 
Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2020,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto.
Este real decreto tiene por objeto regular aspectos que se consideran necesarios para 
la adecuada aplicación de los requisitos recogidos en el Reglamento (UE) 2016/631 de la 
Comisión, de 14 de abril de 2016, por el que se establece un código de red sobre requisitos 
de conexión de generadores a la red; en el Reglamento (UE) 2016/1388 de la Comisión, 
de 17 de agosto de 2016, por el que se establece un código de red en materia de conexión 
de la demanda; y en el Reglamento (UE) 2016/1447 de la Comisión, de 26 de agosto 
de 2016, por el que se establece un código de red sobre requisitos de conexión a la red de 
sistemas de alta tensión en corriente continua y módulos de parque eléctrico conectados 
en corriente continua.
En particular, este real decreto tiene por objeto regular algunos aspectos relativos del 
procedimiento de notificación operacional previsto en los citados reglamentos europeos, 
con el fin de que este se integre con otros procedimientos o trámites relacionados con la 
puesta en servicio de las instalaciones. Adicionalmente, se concretan cuestiones como la 
documentación necesaria para la formalización de las sucesivas notificaciones.
Asimismo, como parte de los aspectos necesarios para la implementación del 
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, se aprueban los umbrales de 
capacidad máxima que determinarán la significatividad de los módulos de generación de 
electricidad y, por tanto, los requisitos del citado reglamento que serán de aplicación en 
cada caso.
Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de lo previsto en este real decreto serán de aplicación las definiciones 
recogidas en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, en el 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016 y en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016.
Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
1.  Lo dispuesto en este real decreto será de aplicación a:
a)  Los módulos de generación de electricidad incluidos dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016
b)  Las instalaciones de demanda, las instalaciones de distribución, las redes de 
distribución y las unidades de demanda incluidas dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016.
c)  Los sistemas de alta tensión en corriente continua (sistemas HVDC) y los módulos 
de parque eléctrico conectados en corriente continua incluidos en el ámbito de aplicación  s
del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016. e.
2.  De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, lo dispuesto en este real  39ww
dreedc rdeeto t rnaon sspeorrát ed eo  daipsltirciabcuicóinó,n  eennt rtee rortitroorsio, sa  cauqyuoe sllaisste inmsata elalécciotrniceos  nqou ee ssteé  ccoonneecctteand oa d lea 
formNao s íonbcsrotannat ea  lloa sa znotenraiosr ,s ílnoc droisnpause dseto E eunro epla c caopníttuinloe nItIaI ld.e este real decreto será de
aplicación a los módulos de generación de electricidad, instalaciones de distribución e
instalaciones  de  consumo  ubicados  en  los  territorios  no  peninsulares  con  las 
especificidades en cuanto al cumplimiento de requisitos técnicos necesarios que apliquen 
en cada caso.
3.  Dentro de los módulos de generación de electricidad a los que se refiere el 
apartado 1.a) de este artículo se entenderán incluidas las instalaciones de generación 
vinculadas a alguna de las modalidades de autoconsumo a las que se refiere el Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo.
4.  La aplicación de este real decreto a las instalaciones existentes estará sujeta a las 
normas que se recogen en los artículos 5, 6 y 7.
CAPÍTULO II
Aplicabilidad de los códigos de red de conexión
Artículo 4.  Aspectos generales de aplicabilidad.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016, una instalación de generación de electricidad podrá estar 
compuesta por uno o varios módulos de generación de electricidad, a cada uno de los 
cuales les será de aplicación el mencionado reglamento comunitario y la normativa que 
para su aplicación y desarrollo sea aprobada, dependiendo de su condición de existente, 
de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 5 y 6.
En todo caso, los módulos de generación de electricidad que se integren en una 
instalación de generación de electricidad quedarán definidos por su condición de módulo 
de generación de electricidad síncrono o de módulo de parque eléctrico, según proceda en 
cada caso, así como por el grupo y subgrupo al que pertenezcan, de acuerdo con lo 
previsto en el citado Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
2.  A efectos de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, 
el módulo de generación de electricidad se corresponderá con el módulo de generación de 
electricidad síncrono o módulo de parque eléctrico para el que se obtengan los permisos 
de acceso y de conexión, ya sea de manera individual o, en su caso, como parte de una 
instalación de generación de electricidad para la que se tramiten y obtengan dichos 
permisos.
3.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en el caso de instalaciones 
de generación de electricidad a las que la normativa en vigor exima de tramitar los 
procedimientos de acceso y conexión a la red, el módulo de generación de electricidad 
será aquel que finalmente se inscriba en el registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica o, en su caso, en el registro administrativo de autoconsumo 
de energía eléctrica.
4.  Las referencias realizadas en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril 
de 2016, a la capacidad máxima de un módulo de generación de electricidad se entenderán 
referidas a la máxima potencia activa que puede producir dicho módulo, cumpliendo 
simultáneamente las capacidades de potencia reactiva requeridas a esa capacidad 
máxima, establecidas en el mencionado reglamento y en la normativa de desarrollo que 
apruebe los requisitos técnicos que deben establecer los gestores de red pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en dicho reglamento.
5.  Las referencias hechas al acuerdo de conexión en el Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016, y en el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, se  e.
entenderán realizadas al contrato de acceso a las redes de transporte y distribución o  w.b
contrato equivalente, en el caso de instalaciones para las que no sea necesaria la  39ww
form6a. lizaLcaisó nr edfee rmeniscmiaos. hechas a instalaciones de demanda «utilizadas, o que puedan
sdeer lo1,7 p adrea  aprgeosstator  sdeerv i2c0io1s6 d, es ree sepnuteesntda edreá nd ehmeacnhdaas» ,c euna nedl Ro edgilcahmae nintos t(aUlaEc) i2ó0n1 6s/o1l3ic8it8e, 
habilitarse para la prestación de dichos servicios.
Artículo 5.  Instalaciones existentes.
1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016, en el artículo 4.2. del Reglamento (UE) n.º 2016/1388, de 17 de 
agosto de 2016, y en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto 
de 2016, tendrán la consideración de instalaciones existentes aquellas que cumplan 
alguna de las siguientes condiciones:
a)  Ya estuvieran conectadas y puestas en servicio a la entrada en vigor del 
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, del Reglamento (UE) 2016/1388, 
de 17 de agosto de 2016, o del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, 
según corresponda en cada caso.
b)  Las que acrediten haber suscrito un contrato definitivo y vinculante de compra de 
la planta de generación principal, del equipo de demanda principal o del equipo HVDC en 
un plazo de dos años desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016, del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016 o del Reglamento 
(UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, según corresponda en cada caso.
2.  En caso de que una instalación cumpla la condición para poder ser considerada 
existente a la que se refiere la letra b) del apartado anterior y, conforme a lo previsto en los 
artículos 4.2. del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, del Reglamento 
(UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016 o del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de 
agosto de 2016, según corresponda en cada caso, no se hubiese acreditado este hecho 
ante el gestor de red pertinente en el plazo establecido en dichos artículos, el titular de la 
instalación podrá acreditar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
la condición de existente de la instalación. La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia deberá decidir, a la vista de la documentación aportada y teniendo en cuenta 
lo establecido en los citados reglamentos comunitarios, si la instalación cumple las 
condiciones necesarias para ser considerada existente. La decisión que adopte la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá ser notificada al titular de la 
instalación.
3.  A los efectos previstos en el artículo 4.2.b) del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 
de abril de 2016, y en este real decreto, se entenderá por planta de generación principal:
a)  En el caso de módulos de generación de electricidad síncronos, el conjunto 
formado por el elemento motriz y el alternador.
b)  En el caso de módulos de parque eléctrico, el conjunto formado por el inversor y 
la unidad generadora de electricidad, si esta última tuviera impacto relevante en las 
capacidades técnicas del módulo de parque eléctrico. En el caso de módulos de parque 
eléctrico eólicos, se considerará como unidad generadora de electricidad el aerogenerador 
que, a estos efectos, se entenderá como el conjunto constituido por la torre, las palas y la 
góndola.
En el caso de los módulos de parque eléctrico fotovoltaicos, únicamente el inversor tendrá 
la consideración de planta de generación principal, no considerándose como parte de la 
planta de generación principal los equipos o componentes de la parte de corriente continua.
4.  A los efectos previstos en el artículo 4.2.b) del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 
de agosto de 2016, y en este real decreto, se entenderá por equipo de demanda principal:
a)  En el caso de instalaciones de distribución, el transformador de potencia  e
transporte/distribución. bo
b)  En el caso de consumidores, todo equipo o conjunto de equipos cuya potencia nominal  39ww
ipnedriívoidduoasl  toa raifgarreiogsa dpao rs eela c, oanl jmunetnoo ds,e  ella 5 i0n%sta dlaec liaó np odtee ndceiam caonndtara. tPadaara m laásx iimnsat adlaec tioodnoess  ldoes 
adiusttoricbouncsióunm soe  oc ocnosnid geeranreár,a ecnió nlu gaasro dceia dlaa p aolt ecnocnisau cmoon trcaotnadeact amdáaxsim aa l ad ere tdod does  tlorasn pseproíortdeo os 
tarifarios, la potencia máxima de todos los períodos tarifarios asociada al consumo.
Adicionalmente, tendrá la consideración de equipo de demanda principal la instalación 
de conexión a la red de transporte o de distribución de la instalación de demanda.
5.  A los efectos previstos en el artículo 4.2.b) del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 
de agosto de 2016, y en este real decreto, se entenderá por:
a)  Planta de generación principal de un módulo de parque eléctrico conectado en 
corriente continua, el conjunto formado por el inversor y la unidad generadora de 
electricidad en los mismos términos que se señalan en el apartado 2.b) de este artículo.
b)  Equipo HVDC, el conjunto formado por los puentes convertidores y los equipos de 
control de la unidad convertidora.
6.  Para acreditar ante el gestor de red pertinente o, en su caso, ante la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, la existencia de un contrato definitivo y 
vinculante para la compra de la planta de generación principal se deberá remitir, como 
mínimo, la siguiente información en el formato y soporte que al efecto se disponga:
a)  Título del contrato.
b)  Fecha de firma y de entrada en vigor del contrato.
c)  Identificación de las instalaciones de generación a las que aplica el contrato. En el 
caso de módulos de generación de electricidad síncronos, el contrato ha de afectar a la 
totalidad del conjunto elemento motriz-alternador que pueda funcionar de manera 
independiente. En el caso de módulos de parque eléctrico, el contrato deberá afectar a la 
totalidad de inversores y unidades generadoras que lo integren.
d)  Descripción detallada de los equipos que componen la planta de generación 
principal a cuyos efectos se aportará certificación del fabricante y, en su caso, de 
proveedores intermedios.
Tras la recepción de la documentación anterior, el gestor de red pertinente o, en su 
caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, identificará las instalaciones 
a las que aplica el contrato que tendrán la consideración de instalaciones existentes a los 
efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016.
7.  Para la acreditar ante el gestor de red pertinente o, en su caso, ante la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia la existencia de un contrato definitivo y 
vinculante para la compra del equipo de demanda principal o la unidad de demanda se 
deberá remitir, como mínimo, la siguiente información en el formato y soporte que al efecto 
se disponga:
a)  Título del contrato.
b)  Fecha de firma y de entrada en vigor del contrato.
c)  Identificación de las instalaciones de distribución y de consumo a las que aplica el 
contrato.
d)  Descripción detallada de los equipos que componen el equipo de demanda 
principal, a cuyos efectos se aportará la certificación del fabricante, así como en su caso 
de proveedores intermedios.
Tras la recepción de esta documentación, el gestor de red pertinente o, en su caso, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, identificará las instalaciones a las 
que aplica el contrato que tendrán la consideración de instalaciones existentes a los 
efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016.
8.  Para la acreditar ante el gestor de red pertinente o, en su caso, ante la Comisión  e
Nacional de los Mercados y la Competencia la existencia de un contrato definitivo y  bo
vinculante para la compra de la planta de generación principal de un módulo de parque  39ww
eelné cetlr ifcoorm oa dtoe ly e sqoupipoort eH qVuDeC a, l seefe lect od esbee dráis preomngitair,: como mínimo, la siguiente información
a)  Título del contrato.
b)  Fecha de firma y de entrada en vigor del contrato.
c)  Identificación de las instalaciones a las que aplica el contrato.
d)  Descripción detallada de los equipos que componen la planta de generación 
principal o el equipo HVDC, a cuyos efectos se aportará la certificación del fabricante, así 
como en su caso de proveedores intermedios.
Tras la recepción de esta documentación, el gestor de red pertinente o, en su caso, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, identificará las instalaciones a las 
que aplica el contrato que tendrán la consideración de instalaciones existentes a los 
efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016.
9.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la encargada de 
resolver los conflictos que surjan en relación con la consideración de una instalación como 
existente por la aplicación de lo previsto en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016, en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto 
de 2016, y en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, y 
de acuerdo con lo previsto en este real decreto.
Artículo 6.  Aplicación de requisitos técnicos a instalaciones existentes.
1.  A efectos de lo previsto en los artículos 4.1.a) del Reglamento (UE) 2016/631 14 
de abril de 2016, 4.1.a) del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, y 4.1.a) 
del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, con carácter previo a la 
solicitud o actualización de los permisos de acceso y conexión, el titular de una instalación, 
sistema o módulo de generación de electricidad incluido en el ámbito de aplicación de 
dichos reglamentos que tenga la condición de existente, deberá solicitar al gestor de red 
pertinente una valoración de la modificación prevista, la cual determinará si dicha 
modificación requerirá de la revisión sustancial o exhaustiva de su acuerdo de conexión.
En el caso de módulos de generación de electricidad que, de acuerdo con el Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, no precisen solicitar permiso de acceso y conexión, la 
solicitud de valoración de modificación prevista en el párrafo anterior deberá hacerse al 
gestor de red pertinente, en todo caso, con carácter previo a la emisión de la primera 
autorización administrativa requerida, en su caso, para la modificación de la instalación de 
generación.
2.  Una vez recibida dicha solicitud, el gestor de red pertinente dispondrá de un plazo 
de diez días para requerir al titular de la instalación la documentación adicional que 
considere necesaria para poder realizar la valoración.
3.  El gestor de red pertinente dispondrá de un plazo máximo de un mes desde la 
recepción de la solicitud o, en su caso, desde que se remita la información adicional 
requerida conforme a lo señalado en el apartado anterior, para realizar la valoración y para 
notificarla al interesado, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en el caso de que la notificación a esta última sea necesaria, de conformidad 
con lo establecido en este artículo.
En caso de que la valoración que realice el gestor de red pertinente conforme a lo 
señalado en el apartado primero de este artículo determine que se requiere un nuevo 
acuerdo de conexión, deberá notificarlo al interesado y a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, quien deberá adoptar una decisión al respecto. En caso 
contrario, el gestor de red pertinente únicamente deberá notificarlo al interesado.
4.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá de un plazo 
de tres meses desde que le sea notificada la valoración del gestor de red pertinente, 
conforme a lo previsto en el apartado anterior, para remitir al gestor de red pertinente su  e.e
decisión sobre si es necesario realizar una revisión sustancial o exhaustiva del acuerdo de  b
conexión, así como los requisitos del reglamento correspondiente que, en su caso, le  39ww
será5n.  deU anpal icvaeczió rne.cibida la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Ccoonmtepneitdeon cdiea ,l ae lm giesmstoar a dl eti trueladr p deer tlian einnsteta dlaiscpióonn.drá de una semana para dar traslado del
6.  En todo caso, el gestor de red pertinente deberá informar al titular de la instalación 
de la necesidad de actualización de los procedimientos de acceso y conexión a la red y el 
alcance correspondiente de dicha actualización.
En el caso de módulos de generación de electricidad que, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 abril, se encuentren exentos de la 
formalización de procedimientos de acceso y conexión, el gestor de la red pertinente 
trasladará al titular de dicho módulo de generación de electricidad su valoración o, en su 
caso, el contenido de la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y le informará de la necesidad de actualización de su acuerdo de conexión o 
de la formalización de un nuevo acuerdo de conexión.
7.  En todo caso, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
determine la necesidad de realizar una revisión sustancial o exhaustiva del acuerdo de 
conexión, el titular de la instalación, o su representante a los efectos oportunos, deberá 
iniciar el procedimiento de actualización de los permisos de acceso y conexión o, en su 
caso, de obtención de nuevos permisos de acceso y conexión. Lo anterior no será de 
aplicación si la instalación se encuentra exenta de formalizar dicho procedimiento, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
8.  Los módulos de generación de electricidad tipo C o D existentes que, de acuerdo 
con lo establecido en este artículo, se hayan modificado de tal forma que su acuerdo de 
conexión se deba revisar sustancialmente, estarán sujetos al cumplimiento de todos los 
requisitos que le sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 
de abril de 2016.
Artículo 7.  Modificaciones que necesariamente requerirán la revisión sustancial o 
exhaustiva del acuerdo de conexión.
1.  En todo caso, a efectos de lo previsto en el artículo 6, tendrán la consideración de 
modificaciones que requerirán revisar sustancialmente el acuerdo de conexión en el caso 
de módulos de generación de electricidad de tipo C o D las que cumplan alguna de las 
siguientes condiciones:
a)  La modificación implica un incremento de potencia superior al 20 % de la 
capacidad máxima del módulo de generación de electricidad. A estos efectos, se tendrá en 
cuenta el carácter acumulativo de los incrementos de capacidad que tengan lugar a partir 
de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016.
b)  La modificación consiste en la sustitución o modernización de los equipos que 
constituyen la planta de generación principal, cuando dicha sustitución o modificación 
afecte a un porcentaje superior al 70% de la potencia instalada del módulo de generación 
de electricidad. A estos efectos, se tendrá en cuenta el carácter acumulativo de las 
sustituciones o modernizaciones que tengan lugar a partir de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016.
En el caso de los módulos de generación de electricidad síncronos, se considerará 
como modernización o sustitución de los equipos de planta de generación principal, la 
modernización o sustitución del conjunto formado por el elemento motriz y el alternador.
En el caso de los módulos de parque eléctrico, se considerará como modernización o 
sustitución de los equipos de planta de generación principal, la modernización o sustitución 
del conjunto formado por el inversor, en caso de existir, y la unidad generadora de  es
electricidad, si esta tuviera impacto relevante en las capacidades técnicas del módulo de  o
parque eléctrico. 39ww
aap laa r2st.au dmoEa na d neetle  clraiaossr op s oedt eee nninctseiatnasdl amecráiáoxnni meresaf esfo rditdoeav lsoo lasta  ilinacav peso,r tsleaonsrce risea.f emreánxicmiaas  dae lla i npvoetersnocri ao ,i nesnta slaud caa sdoe,l   OE-A-2020-74able en https://
3.  En todo caso, a efectos de lo previsto en el artículo 6, tendrán la consideración de 
modificaciones que requerirán la revisión exhaustiva del acuerdo de conexión en el caso 
de instalaciones de demanda las que cumplan lo siguiente:
a)  Para instalaciones de distribución de energía eléctrica, en caso de adición de un 
nuevo transformador en una interfaz transporte-distribución o distribución-distribución o 
sustitución del transformador de potencia por otro adquirido con posterioridad a los dos años 
siguientes a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016.
b)  Para instalaciones de consumidores conectados a la red de transporte o 
distribución, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
1.ª)  Incremento de la potencia contratada que afecte significativamente a las 
capacidades técnicas de las instalaciones, cuando así se determine, con base en criterios 
objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estos criterios se establecerán mediante 
orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A tal efecto, los 
gestores de la red remitirán sus propuestas en un plazo no superior a seis meses, desde 
la entrada en vigor de este real decreto.
2.ª)  Modificación de un equipo o conjunto de equipos que tenga una potencia 
individual o agregada de al menos el 50% de la potencia contratada máxima de todos los 
períodos tarifarios por el conjunto de la instalación de demanda, teniendo en cuenta que 
las sustituciones o modernizaciones tienen carácter acumulativo a partir de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016.
Para las instalaciones de autoconsumo o con generación asociada al consumo 
conectadas a la red de transporte o distribución se considerará, en lugar de la potencia 
contratada máxima de todos los períodos tarifarios, la potencia máxima de todos los 
períodos tarifarios asociada al consumo.
3.ª)  Sustitución de elementos de la instalación de conexión, en cuyo caso será 
exclusivamente la instalación de conexión la que deba cumplir con los requisitos de los 
correspondientes reglamentos.
4.  Tanto para instalaciones de distribución como para instalaciones de consumidores, 
y en caso de adición, modernización o sustitución de un transformador que, conforme al 
Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, sea considerado no existente o 
sujeto a revisión exhaustiva de su acuerdo de conexión, sólo serán de aplicación los 
requisitos de dicho reglamento al transformador añadido, modernizado o sustituido, con el 
alcance de las posibilidades prácticas del elemento o elementos que se sustituyan, 
modernicen o añadan.
Artículo 8.  Evaluación de la significatividad de los módulos de generación de electricidad.
1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016, la evaluación de la significatividad de los módulos de generación 
de electricidad se hará en función de la tensión de su punto de conexión y de su capacidad 
máxima, de acuerdo con los umbrales que, para cada una de las categorías recogidas en 
dicho artículo, se establecen a continuación:
a)  Tipo A: módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea inferior 
a 110 kV y cuya capacidad máxima sea igual o superior a 0,8 kW e igual o inferior a 100 kW.
b)  Tipo B: módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea inferior 
a 110 kV y cuya capacidad máxima sea superior a 100 kW e igual o inferior a 5 MW. e.
c)  Tipo C: módulos de generación de electricidad cuyo punto de conexión sea inferior  w.b
a 110 kV y cuya capacidad máxima sea superior a 5 MW e igual o inferior a 50 MW. 39ww
o sudp)e rioTrip ao  1D1:0 m kVód ou lcousy dae c agpeanceirdaacdió mn ádxei melae csteriac isduapde criuoyr oa  p5u0n MtoW d.e conexión sea igual
No obstante lo anterior, en el caso de módulos de generación de electricidad
pertenecientes a instalaciones de autoconsumo sin excedentes, la significatividad de
dichos módulos se evaluará, de forma agregada en su caso, exclusivamente por la 
capacidad máxima sin considerar la tensión del punto de conexión de la instalación de 
demanda asociada.
2.  En el caso de módulos de parque eléctrico que se unan para formar una unidad 
económica y compartan punto de conexión, la evaluación de su significatividad se hará 
según su capacidad agregada, por lo que su significatividad se evaluará según la suma de 
la capacidad máxima de cada módulo de parque eléctrico que se conecta en el mismo 
punto de conexión.
3.  A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará que un conjunto de 
módulos de parque eléctrico forma parte de una misma unidad económica cuando 
concurran las siguientes condiciones:
a)  Los módulos de parque eléctrico comparten instalaciones de conexión a la red de 
transporte o red de distribución o se encuentran en una misma referencia catastral, 
considerada ésta por sus primeros 14 dígitos, o en su caso, según lo dispuesto en la 
disposición adicional vigésima del citado Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
b)  Los módulos de parque eléctrico sean del mismo subgrupo conforme al artículo 2 
del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
c)  La diferencia entre las fechas de inscripción definitiva en el registro administrativo 
de instalaciones de producción de energía eléctrica o, en su caso, en el registro 
administrativo de autoconsumo de energía eléctrica, no sea superior a treinta y seis meses.
4.  No constituirán una unidad económica los módulos de parque eléctrico que, aun 
cumpliendo las condiciones señaladas en el apartado anterior, puedan acreditar que no 
existe continuidad entre él y ninguno de los módulos de parque eléctrico que satisfacen 
dichos criterios.
A estos efectos, se considerará que existe continuidad entre dos módulos de parque 
eléctrico cuando:
a)  En el caso del subgrupo b.2.1 al que se refiere el artículo 2 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, la distancia entre alguno de los aerogeneradores de distintos 
módulos de parque eléctrico sea inferior a 2.000 metros.
b)  En el caso de los subgrupos b.1.1 y b.1.2, a los que se refiere el artículo 2 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, cualesquiera de los elementos físicos o edificaciones de 
los distintos módulos de parque eléctrico disten menos de 500 metros.
5.  Quedan excluidos de la evaluación de la significatividad según su capacidad 
agregada aquellos módulos de parque eléctrico conectados a la red de distribución a 
tensión igual o inferior a 1.000 V.
6.  La significatividad de un módulo de generación de electricidad solo se reevaluará 
cuando se produzca una variación de su capacidad máxima superior al 20% del valor de 
la capacidad máxima de dicho módulo, teniendo en cuenta que los incrementos de 
capacidad tienen carácter acumulativo a partir de los dos años siguientes a la entrada en 
vigor del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016.
7.  En los casos en los que, de conformidad con el apartado anterior, proceda 
reevaluar la significatividad de un módulo de parque eléctrico que se encuentre unido a 
otros módulos de parque eléctrico con los que forme una unidad económica y comparta 
punto de conexión, la reevaluación de la significatividad de dicho módulo de parque 
eléctrico se hará atendiendo a la capacidad agregada. El resto de módulos de parque  s
eléctrico que formen parte de la citada unidad económica y compartan punto de conexión  oe.
no verán afectada su significatividad en tanto que dichos módulos, individualmente, no  w.
mmóodd8uif.il qousE edln eg  seguse tncoaer pradaceci óirdnea ddd  epm eeárltexincimetrnaict ieed nas deu rnlaá p  seoilgr crneeifsnicptaaotjnievs isdauabpdlee d rdieoe rl o nasol  m2tif0iisc%ma.ro as  ylo, sc utiatunldaore psr odcee dloas,   2020-7439n https://ww
la reevaluación de la misma de acuerdo con lo establecido en este artículo.
CAPÍTULO III
Notificación operacional de módulos de generación de electricidad, instalaciones 
de distribución e instalaciones de consumo
Artículo 9.  Aspectos generales relativos a la notificación operacional.
1.  Para la puesta en servicio de módulos de generación de electricidad y de 
instalaciones  de  demanda  y  distribución  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto, 
respectivamente, en el capítulo 1 del título III del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016, y en el capítulo 2 del título II del Reglamento (UE) 2016/1388 de 17 de 
agosto de 2016.
Adicionalmente, para la puesta en servicio de los módulos de generación de 
electricidad tipos B y C deberá obtenerse notificación operacional de energización (EON) 
y notificación operacional provisional (ION), conforme a lo establecido en este capítulo.
Por su parte, para la puesta en servicio de los módulos de generación de electricidad 
tipo A será necesario la obtención de notificación operacional definitiva (FON), conforme a 
lo establecido en este capítulo. Asimismo, en el caso de módulos de generación de 
electricidad de tipo A, a los que les aplique lo previsto en el apartado 3 de este artículo, 
deberán obtener notificación operacional provisional.
2.  La solicitud para la expedición de la notificación operacional de energización, de la 
notificación operacional provisional y de la notificación operacional definitiva, deberá ser 
presentada al gestor de la red pertinente por el titular del módulo de generación de 
electricidad, de la instalación de distribución o de la instalación de consumo, según 
corresponda en cada caso, o por su representante.
En el caso de instalaciones de generación de energía eléctrica conectadas en una 
posición para la que, de conformidad con lo establecido en la normativa en vigor, exista un 
interlocutor único de nudo o agente que actúe en representación de todos los sujetos que 
compartan infraestructuras de evacuación y se conectan a través de la misma posición o 
nudo, la solicitud de energización de la instalación de enlace será presentada por dicho 
interlocutor o agente, quien además llevará a cabo la coordinación de las solicitudes de 
notificación operacional que le afecten.
3.  Adicionalmente, en el caso de módulos de generación de electricidad con conexión 
a la red de distribución, el titular del módulo de generación de electricidad o su 
representante deberá solicitar al operador del sistema y gestor de la red de transporte:
a)  Un informe previo a la notificación operacional provisional, en los casos en los que 
dicho informe sea necesario conforme a lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para la 
puesta en servicio para pruebas que deban ser verificados por el operador del sistema y 
gestor de la red de transporte.
b)  Un informe previo a la notificación operacional definitiva, en los casos en los que 
dicho informe sea necesario conforme a lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para la 
puesta en servicio definitiva o en fase de operación comercial que, debiendo ser verificados 
por el operador del sistema y gestor de la red de transporte, no hubieran podido realizarse 
previamente.
4.  El plazo máximo para la expedición de la notificación operacional de energización,  s
de la notificación provisional y de la notificación operacional definitiva, así como de los  oe.
informes previos señalados en el apartado anterior, será de dos semanas desde la  w.
recepción, por parte del gestor de red pertinente, de la documentación que proceda aportar  39ww
econn ctaadr ad ceassdoe,  clao ncfoorrmreec taa  lore sceeñpacliaódno  peonr  epsatert ec adpeítlu lgoe. sEtlo pr ladzeo  raendte prieorr ticnoemneten zdaerá  laa 
dcaoscou.mentación a la que se refieren los anexos I, II, III y IV, según corresponda en cada  BOE-A-cable e
5.  El plazo máximo durante el cual un módulo de generación de electricidad podrá 
operar en virtud de una notificación operacional provisional será de veinticuatro meses. 
Este plazo podrá ser prorrogado exclusivamente si el titular del módulo de generación de 
electricidad ha realizado avances importantes para lograr la conformidad total del mismo. 
A estos efectos, las cuestiones pendientes deberán ser claramente identificadas en el 
momento de solicitar la prórroga.
La solicitud de prórroga deberá ser presentada por el titular del módulo de generación 
de electricidad o su representante al gestor de la red pertinente antes de que finalice el 
plazo máximo señalado anteriormente. A estos efectos, será de aplicación lo previsto en lo 
dispuesto en el artículo 35.5 del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016.
6.  En el caso de módulos de generación de electricidad será condición necesaria 
para su inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de 
energía eléctrica contar con notificación operacional provisional y, en su caso, informe 
previo del operador del sistema y gestor de la red de transporte al que se refiere la letra a) 
del apartado tercero de este artículo, salvo que dichas instalaciones no estén obligadas, 
conforme a lo previsto en este título, a la obtención de los mismos.
Asimismo, será condición para su inscripción definitiva en el registro administrativo de 
instalaciones de producción de energía eléctrica disponer de notificación operacional 
definitiva y, en su caso, del informe previo del operador del sistema y gestor de la red de 
transporte al que se refiere la letra b) del apartado tercero de este artículo.
7.  El procedimiento y los requisitos relativos a la notificación operacional para la 
puesta en servicio de los módulos de generación de electricidad, y a las instalaciones de 
distribución y las instalaciones de consumo, que se recogen en este capítulo, serán de 
aplicación a los módulos de generación de electricidad, las instalaciones de distribución y 
las instalaciones de consumo ubicados en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares.
8.  La notificación operacional provisional y la notificación operacional definitiva, 
incluyendo, en caso de instalaciones con conexión a la red de distribución, los informes 
previos del operador del sistema, conforme al apartado 3 de este artículo, así como la 
Aprobación de Puesta en Servicio para pruebas pre-operacionales de funcionamiento 
(APESp) reflejarán, para cada instalación, la potencia instalada y la capacidad máxima 
consideradas en los permisos de acceso y conexión, y recogidas en el acuerdo de 
conexión.
En caso de puesta en servicio parcial de una instalación, los documentos anteriores 
reflejarán la capacidad máxima parcial de la misma. A estos efectos, se considerará dicha 
capacidad máxima parcial como la misma proporción de la capacidad máxima que la de la 
potencia instalada parcial que se pone en servicio frente a la potencia instalada total de la 
instalación.
En todo caso, y con independencia de si la puesta en servicio total de un módulo de 
generación de electricidad se realiza mediante puestas en servicio parciales o mediante 
una puesta en servicio única, resultarán de aplicación a dicho módulo los requisitos técnicos 
al tipo que corresponda, conforme al artículo 8, según la capacidad máxima del módulo de 
generación de electricidad. A estos efectos, los documentos a los que se refiere este 
apartado deberán dejar constancia del tipo de instalación que corresponda en cada caso.
Artículo 10.  Notificación operacional de módulos de generación de electricidad con 
conexión en la red de transporte.
1.  Para la puesta en servicio de instalaciones de generación con conexión a la red de  e.
transporte, el promotor, o en su caso el interlocutor único de nudo o agente que actúe en  w.
representación de los sujetos que comparten infraestructuras de evacuación, de acuerdo  39ww
cnoonti filcoa ecsiótanb olepceirdaoc ieonn ael l daer teícnuelorg 9iz.a2c, idóenb deerá l as oinlisctiatalar caiól ng edset oern dlaec ela  yr,e edn  dseu  tcraanssop, odrete l alas 
irnesqtuaelaricráio anseism idsem oco snieemxipórne  yq usee rsveic mioosd iafiuqxuielina rleass  cdaer apcrtoedríuscticciaósn .d eD idcihchaa nso intisfitcaalaccióionn eses   BOE-A-cable e
o se energicen nuevas instalaciones de conexión.
2.  La solicitud de notificación operacional de energización de módulos de generación 
de electricidad contendrá la información que se detalla en el apartado A) del anexo I. Esta 
información deberá ser remitida en el formato y mediante los formularios que al efecto 
disponga el gestor de la red de transporte.
3.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de transporte expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional de energización en el plazo máximo establecido en el apartado 4 del artículo 9, 
la cual otorgará al titular del módulo de generación de electricidad el derecho a energizar 
su red y servicios auxiliares de producción internos para los módulos de generación de 
electricidad.
En todo caso, para la energización de la instalación de enlace, tras la emisión de la 
notificación operacional de energización, el operador del sistema y gestor de la red de 
transporte planificará la fecha de puesta en servicio de la instalación de enlace, respetando 
en lo posible las fechas propuestas por el titular de la red, que se habrá coordinado con el 
titular de la instalación de generación y, si procede, con otros sujetos implicados.
4.  La solicitud de notificación operacional provisional deberá acompañarse de la 
información que se detalla en el apartado B) del anexo I. Esta información deberá ser 
remitida en el formato y mediante los formularios que al efecto disponga el operador del 
sistema y gestor de la red de transporte.
5.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de transporte expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional provisional en el plazo máximo establecido en el apartado 4 del artículo 9.
Tras la obtención de la notificación operacional provisional, el vertido de energía a la 
red requerirá la aprobación de puesta en servicio para pruebas pre-operacionales de 
funcionamiento (APESp), la cual se hará efectiva tras la inscripción previa en el registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con la correspondiente 
solicitud de APESp, que deberá ser remitida en el formato y mediante los formularios que 
a tal efecto disponga el operador del sistema.
Una vez recibida la aprobación de puesta en servicio para pruebas pre-operacionales 
de funcionamiento, el titular del módulo de generación de electricidad deberá comunicar al 
operador del sistema la fecha prevista para la realización de las pruebas con una antelación 
mínima de una semana.
6.  La notificación operacional de energización y la notificación operacional provisional 
podrán solicitarse simultáneamente en los casos en los que la instalación de enlace no se 
haya puesto en servicio.
7.  La solicitud de notificación operacional definitiva, que deberá realizarse tras la 
finalización de las pruebas pre-operacionales de funcionamiento, deberá acompañarse de 
la información que se detalla en el apartado C) del anexo I. Esta información deberá ser 
remitida en el formato y mediante los formularios que al efecto disponga el operador del 
sistema y gestor de la red de transporte.
8.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de transporte expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional definitiva en el plazo máximo establecido en el apartado 4 del artículo 9.
9.  En el caso de instalaciones a las que les sea de aplicación el artículo 40 del Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, la notificación operacional definitiva tendrá la 
consideración de puesta en servicio definitiva o en fase de operación comercial.
Para el resto de instalaciones de generación, la consideración de puesta en servicio  es
definitiva o en fase de operación comercial se entenderá tras la finalización de la fase de  o
psinersu teaabplaarcusieo pbnreaes -ol adp eei nrpasrccoirdoipunccaiclóeiónsn  yd d eleaf i nepniotiesvrtaeg ríaido ere  lrléeacs toirnilcusacta.iólanc dióenl  oerng aenli srmegoi sctorom paedtmeninteis ptroart ilvao q udee   2020-7439n https://www.
Artículo 11.  Notificación operacional para módulos de generación de electricidad 
conectados a la red de distribución.
1.  Para la obtención de la notificación operacional de energización de un módulo de 
generación de electricidad conectado a la red de distribución, el titular del mismo o su 
representante deberá remitir la solicitud al gestor de la red de distribución acompañada de 
la información que se relaciona en el apartado A) del anexo IV.
2.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de distribución expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional de energización en el plazo máximo establecido en el apartado 4 del artículo 9.
3.  Para la obtención de la notificación operacional provisional de un módulo de 
generación de electricidad conectado a la red de distribución, el titular de la instalación o 
su representante deberá remitir la solicitud al gestor de la red de distribución, la cual 
deberá ir acompañada de la información que se relaciona en el apartado B) del anexo IV.
En el caso de instalaciones conectadas a la red de distribución a las que les sea de 
aplicación el apartado tercero del artículo 9, la solicitud de la notificación operacional 
provisional deberá acompañarse del informe previo del operador del sistema y gestor de 
la red de transporte. Para la obtención de dicho informe, el titular del módulo de generación 
de electricidad o su representante deberá remitir al operador del sistema y gestor de la red 
de transporte la documentación que se detalla en el apartado B) del anexo I.
4.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de distribución expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional provisional en el plazo máximo establecido en el apartado 4 del artículo 9.
5.  Una vez recibida la notificación operacional provisional, para poder realizar el 
vertido de energía a la red, el titular del módulo de generación de electricidad podrá llevar 
a cabo las pruebas que sean necesarias con carácter previo a la solicitud de la notificación 
operacional definitiva.
En el caso de instalaciones a las que resulta de aplicación lo dispuesto en la letra b) 
del artículo 9.3, la realización de pruebas estará condicionada a la aprobación para 
pruebas pre-operacionales de funcionamiento que deberá emitir el operador del sistema. 
Para la solicitud y obtención de esta aprobación será de aplicación lo previsto al respecto 
en el artículo 10.5.
El titular del módulo de generación de electricidad deberá comunicar al gestor de la red 
de distribución la fecha prevista para la realización de las pruebas con una antelación 
mínima de 10 días. Esta comunicación deberá ir acompañada del documento que acredite 
la inscripción previa de la instalación en el registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica. Asimismo, en los casos en que sea de aplicación, 
conforme a la establecido en el artículo 9.3, la comunicación anterior deberá acompañarse 
de la aprobación para la realización de pruebas pre-operaciones de funcionamiento 
emitida por el operador del sistema y gestor de la red de transporte, conforme a lo 
establecido en el artículo 10.5.
6.  Tras la finalización de las pruebas, el titular del módulo de generación de 
electricidad deberá comunicar al gestor de la red de distribución la disponibilidad del 
mismo para su puesta en servicio y solicitarle la expedición de la notificación operacional 
definitiva para lo cual deberá acompañar su solicitud de la información que se relaciona en 
el apartado C) del anexo IV.
En el caso de módulos de generación de electricidad conectados a la red de 
distribución a las que les sea de aplicación el apartado tercero del artículo 9, la solicitud de  s
la notificación operacional definitiva deberá acompañarse del informe previo del operador  e.
del sistema y gestor de la red de transporte. Para la obtención de dicho informe, el titular  w.
del módulo de generación de electricidad deberá remitir al operador del sistema y gestor  39ww
de la7 .r edT rdaes  tlraa nrescpeoprtcei ólan  ddoec luam deonctuamcieónnt aqcuieó ns ea  dlae tqaullae  esne  erel faiepraer teald aop Ca)r tdaedlo a annetxeori oI.r, el
gopeesrtoarc iodnea lla d erefidni tdivea  deins teril bpulaczióon m eáxxpimedoi reás tya bnleoctiifdicoa erán  elal  acpoarrrteasdpoo 4n ddieeln atert ícnuoltoif i9c.ación  BOE-A-cable e
8.  En el caso de módulos de generación de electricidad de tipo B y C, la notificación 
operacional de energización, la notificación operacional provisional y la notificación 
operacional definitiva podrán obtenerse de manera simultánea cuando concurran las 
siguientes circunstancias:
a)  No les sea de aplicación lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 9.
b)  Se acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles para la obtención de la 
notificación operacional de energización, la notificación operacional provisional y la 
notificación operacional definitiva.
Artículo 12.  Notificación operacional de instalaciones de distribución conectadas a la red 
de transporte.
1.  Para la puesta en servicio de las instalaciones de la red de distribución con 
conexión en la red de transporte, el titular de la instalación de distribución deberá solicitar 
al gestor de la red de transporte la notificación operacional definitiva, que incluirá la 
verificación de los requisitos incluidos en las notificaciones operacionales de energización 
y provisional establecidos en el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016.
No obstante, en caso de que sea necesaria la energización de la instalación o la 
realización de pruebas intermedias para la acreditación de los requisitos previos 
establecidos para la emisión de la notificación operacional definitiva, el titular podrá 
solicitar la notificación operacional de energización o la notificación operacional provisional 
de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto 
de 2016.
2.  La solicitud de notificación operacional de energización, provisional o definitiva 
contendrá la información que se detalla en el anexo II. Esta información deberá remitirse 
en el formato y mediante los formularios que al efecto disponga el operador del sistema y 
gestor de la red de transporte.
3.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de transporte expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional de energización, provisional o definitiva en el plazo máximo establecido en el 
apartado 4 del artículo 9.
4.  Tras la emisión de la notificación operacional definitiva o, en su caso, de la 
notificación operacional provisional o de la notificación operacional de energización, el 
operador del sistema y gestor de la red de transporte planificará la fecha de puesta en 
servicio de la instalación de enlace respetando en lo posible las fechas propuestas por el 
transportista, que se habrá coordinado con el titular de la instalación que se incorpora y, si 
procede, otros sujetos implicados, lo que permitirá la energización efectiva de dicha 
instalación.
Artículo 13.  Notificación operacional de instalaciones de demanda conectadas a la red de 
transporte.
1.  Para la puesta en tensión y en servicio de las instalaciones de demanda con 
conexión a la red de transporte, el titular de la instalación de consumo o su representante 
deberá solicitar al gestor de la red de transporte la notificación operacional provisional, la 
cual incluirá la verificación de los requisitos incluidos en la notificación operacional de 
energización establecidos en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de 
agosto de 2016, y la notificación operacional definitiva. es
No obstante, en caso de que sea necesaria la energización de la instalación para la  o
acreditación de los requisitos previos establecidos para la emisión de la notificación  39www.
on(UopEteifr2)ia c.2 ca0ico1Linó6aan/ 1sl  3oop8plric8eoi,rvt auidsdceii oo d1nne7aa  nlld, o edet eilaf i ctgeiatonucseliatórogrn  idd zoeeap c 2elia0óra 1nicn6 ids.oetna alaalc cduieóe nred nooe  rsagu il zora eecpisórtenas boele npctraiodnvotie se iopnno eadllr  ácRo esngotellaicnmidtaerárn  tlloaa    OE-A-2020-74able en https://
información que se recoge en el aparatado A) del anexo III. Esta información deberá
remitirse en el formato y mediante los formularios que al efecto disponga el operador del 
sistema y gestor de la red de transporte.
3.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de transporte expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional de energización o provisional, en el plazo máximo establecido en el apartado 4 
del artículo 9.
4.  En todo caso, para la energización de la instalación de enlace, tras la emisión de 
la notificación operacional provisional, o en su caso, de la notificación operacional de 
energización, el operador del sistema y gestor de la red de transporte planificará la fecha 
de puesta en servicio de la instalación de enlace, incluyendo, en su caso, las modificaciones 
de la misma, respetando en lo posible las fechas propuestas por el transportista, que se 
habrá coordinado con el titular de la instalación que se incorpora y, si procede, con otros 
sujetos implicados, lo que permitirá la energización efectiva de dicha instalación de enlace.
5.  La solicitud de notificación operacional definitiva contendrá la información que se 
detalla en el apartado B) del anexo III. Esta información deberá remitirse en el formato y 
mediante los formularios que al efecto disponga el operador del sistema y gestor de la red 
de transporte.
6.  Tras la recepción de la documentación a la que se refiere el apartado anterior, el 
gestor de la red de transporte expedirá y notificará la correspondiente notificación 
operacional definitiva en el plazo máximo establecido en el apartado 4 del artículo 9.
Artículo 14.  Notificación operacional limitada de instalaciones.
1.  En caso de avería o pérdida significativa de las capacidades técnicas que impidan 
el correcto funcionamiento de los módulos de generación de electricidad de generación de 
tipo D o de instalaciones de demanda o de distribución conectadas a la red de transporte 
a las que se les haya concedido una notificación operacional definitiva durante un plazo 
superior a tres meses, el titular de la instalación o su representante deberá solicitar al 
gestor de red pertinente una notificación operacional limitada (LON), a cuyos efectos será 
de aplicación lo previsto en el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril 
de 2016, y en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, 
según corresponda en cada caso.
2.  En el caso de módulos de generación de electricidad conectados a la red de 
distribución para los que las notificaciones operacionales provisional y definitiva requirieran 
de informe previo del operador del sistema y gestor de la red de transporte, de conformidad 
con lo previsto el apartado tercero del artículo 9, el titular de dicho módulo de generación 
de electricidad deberá informar al operador del sistema y gestor de la red de transporte de 
la solicitud al gestor de la red de distribución de la notificación operacional limitada.
Disposición adicional primera.  Mandatos al operador del sistema.
1.  En un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la normativa 
que establezca los requisitos técnicos de conexión a la red necesarios para la aplicación 
del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, del Reglamento (UE) 2016/1388, 
de 17 de agosto de 2016, y del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, el 
operador del sistema presentará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico una propuesta de modificación de los procedimientos de operación del 
sistema eléctrico cuyo contenido sea necesario adaptar de acuerdo con lo establecido en 
dicha normativa o en este real decreto. s
2.  En un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la normativa  oe.
que establezca la aplicabilidad y el alcance en el intercambio de datos entre los gestores  w.
drReeed gr elpadem rdteeinn tetroan nt(eUsspE,o )r dt2ee0,  1alo7cs/u1 ge4er8ds5oto  drceeos nl ad  elCo r oeemds itdsaeibó lnde,ics ditdreiob  u2ec dnióe ne  aly g aloorsstít couu sdluoea  r42io00s.15 7s i,dg eenlli  fiomcpaeetinrvacodisoo ndr aedd elaol    2020-7439n https://ww
sistema presentará una propuesta de modificación de los procedimientos de operación del
sistema eléctrico cuyo contenido sea necesario adaptar a lo aprobado en dicha normativa  Bc
o en este real decreto.
Disposición adicional segunda.  Criterios para la concesión de excepciones al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos europeos que aprueban 
los códigos de red de conexión.
De conformidad con lo previsto en el título V del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016, en el título V del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, y 
en el título VII del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia publicará los criterios que servirán de base 
para la concesión, por parte de dicha autoridad reguladora, de excepciones al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dichos reglamentos, así como en la normativa que se 
apruebe para el desarrollo de los mismos, en los casos y conforme a los procedimientos 
que en estos se establecen.
Disposición transitoria primera.  Concesión transitoria de notificaciones operacionales 
limitadas hasta la acreditación de los requisitos de códigos de red de conexión 
europeos.
1.  Los titulares de los módulos de generación de electricidad y de las instalaciones 
de demanda a los que les sean de aplicación el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril 
de 2016, y el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, dispondrán de un 
plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la norma que establezca los 
requisitos derivados de dichos reglamentos, durante los cuales los gestores de la red 
podrán expedir notificaciones operacionales limitadas, que les permitirán la inscripción 
definitiva de las instalaciones en el registro administrativo de instalaciones de producción 
de energía eléctrica o, en su caso, en el registro de instalaciones de autoconsumo, hasta 
que les sea posible aportar al gestor de la red pertinente la documentación necesaria que, 
de conformidad con lo establecido en el título IV de dichos reglamentos, acredite el 
cumplimiento de los requisitos que les sean de aplicación en cada caso.
A propuesta de los gestores de red, el plazo anterior podrá ser ampliado, antes de que 
finalice el mismo, mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
2.  En ningún caso podrán emitirse notificaciones operacionales limitadas por las 
razones descritas en el apartado primero transcurrido el plazo establecido en el mismo.
3.  Las notificaciones operacionales limitadas emitidas por el gestor de la red 
pertinente conforme a lo señalado en esta disposición transitoria, quedarán sin efecto si, 
transcurrido el plazo señalado en el apartado primero, el titular de la instalación no ha 
aportado la información necesaria que permita determinar la conformidad de dicha 
instalación con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril 
de 2016, y en el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, y en sus 
respectivas normas de desarrollo.
4.  La pérdida de efecto será motivo de cancelación de la inscripción definitiva de la 
instalación en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica 
o, en su caso, de la inscripción en el registro de autoconsumo de energía eléctrica.
5.  El gestor de la red deberá informar al titular de la instalación, a la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y al organismo competente para la autorización de la misma, de la pérdida de 
efecto de la notificación operacional limitada en el plazo de un mes desde que se produzca 
dicha circunstancia.
Disposición transitoria segunda.  Adecuación de sistemas y procesos al procedimiento de  o
notificación operacional. 39ww
en vLigoosr  gdees teosrtees  rdeea lr edde cdriestpoo, npdarráan a ddee cuuna pr lsauzso  smisátxeimmaos d ye  ptrreosc emseosse asl,  pdreoscdeed ilma ieennttroa ddae 
ncoontif iecsatcei ófnin o ipnecrluaicráionn,a el np rteovdisot oc aesno e, slate  erleaablo dreaccrióento .d Leo lso sd efosramrruollalorsio qsu ae  lsoes  llqeuvee ns ea  chaabcoe   BOE-A-cable e
referencia en los anexos I, II, III y IV.
Disposición transitoria tercera.  Exención del cumplimiento del Reglamento (UE) 
2016/631, de 14 de abril de 2016, aplicable a determinadas instalaciones incluidas 
dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
1.  Los módulos de generación de electricidad que pertenezcan a algunas de las 
modalidades de autoconsumo a las que se refieren los apartados 1.b.i) y 1.b.ii) del artículo 7 
del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, estarán exentos del cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 y de la normativa que se apruebe para el desarrollo 
y aplicación de dicho reglamento.
2.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el informe anual que 
debe remitir conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, podrá poner de manifiesto, si las hubiere, aquellas cuestiones que 
considere relevantes y que aconsejen el fin de la exención recogida en el apartado anterior.
3.  Mediante orden ministerial se podrá poner fin a la exención a la que se refiere el 
apartado anterior. Esta orden deberá valorar la conveniencia de establecer periodos 
transitorios que sirvan para garantizar la adecuada adaptación al marco normativo de las 
instalaciones que hasta ese momento hayan estado acogidas a dicha exención.
Disposición transitoria cuarta.  Aplicación de requisitos técnicos a instalaciones no 
existentes cuya fecha de puesta en servicio sea anterior a los seis meses posteriores 
a la entrada en vigor de este real decreto.
1.  Las instalaciones que sean puestas en servicio con anterioridad a la entrada en 
vigor de este real decreto o dentro de los seis meses posteriores a la misma y que, de 
conformidad con lo previsto en este real decreto, no puedan considerarse existentes, 
estarán exentas del cumplimiento de los requisitos técnicos para la conexión a la red que 
deberá aprobar, mediante orden, la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de conformidad con lo establecido en el apartado tercero de la disposición 
final séptima.
No obstante, aquellas instalaciones que, en aplicación de lo dispuesto en este 
apartado, no cumplan con alguno de los requisitos que apruebe la citada orden ministerial, 
deberán cumplir con el requisito equivalente que, en su caso, le fuese de aplicación a las 
instalaciones existentes de conformidad con la normativa en vigor.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del obligado 
cumplimiento de aquellos requisitos exigidos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016, en el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, o en el 
Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016, cuya aplicación no requiera, 
conforme a lo establecido en dichos reglamentos, del desarrollo o concreción posterior por 
parte de cada Estado Miembro por encontrarse totalmente definidos en los mismos, siendo 
por lo tanto de directa aplicación.
3.  En caso de modificación de una instalación que, en aplicación de lo dispuesto en 
el apartado primero, no cumpla con alguno de los requisitos de la orden ministerial a la que 
se refiere el apartado tercero de la disposición final séptima, deberá valorarse si dicha 
modificación debe suponer la revisión sustancial o significativa del acuerdo de conexión. A 
estos efectos serán de aplicación las mismas normas que prevé este real decreto en 
relación con la aplicación de requisitos técnicos a instalaciones existentes.
4.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la encargada de 
resolver los conflictos que puedan plantearse en relación con el cumplimiento de los 
requisitos obligatorios que sean de aplicación en virtud de lo dispuesto en esta disposición  e.e
transitoria. A estos efectos, aplicará el mismo procedimiento previsto en el artículo 5 de  b
este real decreto para la resolución de conflictos relacionados con la condición de existente  39ww
de una instalación.
Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en el presente real decreto.
Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía 
eléctrica de pequeña potencia.
El Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, queda 
modificado como sigue:
Uno.  Se añade un segundo párrafo al apartado 4 del artículo 12 que queda redactado 
como sigue:
«4.  El factor de potencia de la energía suministrada a la red de la empresa 
distribuidora debe ser lo más próximo posible a la unidad y, en todo caso, superior 
a 0,98 cuando la instalación trabaje a potencias superiores al 25 por ciento de su 
potencia nominal.
No obstante lo anterior, para instalaciones dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece 
un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, podrán 
aplicarse factores de potencia inferiores dentro de los límites de capacidad de 
reactiva que se establezcan en la orden ministerial que apruebe los requisitos que 
deben establecer los gestores de red pertinentes de conformidad con lo establecido 
en dicho reglamento.»
Dos.  Se modifica la redacción de la letra d) del apartado 1 del artículo 14, que queda 
redactado como sigue:
«d)  Protecciones de la conexión máxima y mínima frecuencia y máxima y 
mínima tensión entre fases como se recoge en la tabla 1, donde lo propuesto para 
baja tensión se generaliza para todos los demás niveles. Las instalaciones dentro del 
ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 deberán 
coordinar los valores de ajuste de los relés de mínima y máxima frecuencia de 
acuerdo con las capacidades técnicas exigidas en la orden ministerial que apruebe 
los requisitos que deben establecer los gestores de red pertinentes de conformidad 
con lo establecido en dicho reglamento. En los sistemas eléctricos de los territorios 
no peninsulares, los valores anteriores serán los recogidos en los procedimientos de 
operación correspondientes. La tensión para la medida de estas magnitudes se 
deberá tomar en el lado red del interruptor automático general para las instalaciones 
en alta tensión o de los interruptores principales de los generadores en redes en baja 
tensión. En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión 
solo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.
»
Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos.
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, 
queda modificado como sigue:
Uno.  Se añaden dos nuevos párrafos al final de la letra c) del artículo 7 con la 
siguiente redacción:
«No obstante lo anterior, las instalaciones o agrupaciones de instalaciones cuya 
potencia instalada sea menor de 5 MW y estén incluidas dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016 
que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la 
red, deberán cumplir con los requisitos de controlabilidad exigidos en dicho 
Reglamento, en las condiciones de funcionamiento que se establezcan en la orden 
ministerial que apruebe los requisitos que deben establecer los gestores de red 
pertinentes de conformidad con lo establecido en dicho reglamento.
De igual modo, las instalaciones o agrupaciones de instalaciones cuya potencia 
instalada sea menor de 1 MW y estén incluidas dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se 
establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad, 
deberán cumplir con los requisitos de telemedidas, en tiempo real, exigidos en dicho 
reglamento, en las condiciones de funcionamiento que se establezcan en la orden 
ministerial que apruebe los requisitos que deben establecer los gestores de redes 
pertinentes de conformidad con lo establecido en dicho reglamento.»
Dos.  Se añade un nuevo párrafo entre el primer y segundo párrafo del apartado d) 
del artículo 7 mediante con la siguiente redacción:
«No obstante lo anterior, en relación con los requisitos de respuesta frente a 
huecos de tensión, las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 cumplirán únicamente lo 
establecido en la orden ministerial que apruebe los requisitos que deben establecer 
los gestores de red pertinentes de conformidad con lo establecido en dicho 
reglamento.»
Tres.  Se añade un nuevo párrafo a continuación del párrafo primero, y se modifica el 
último párrafo del punto i) de la letra e) del artículo 7, que queda redactado como sigue:
«i)  Las instalaciones deberán mantenerse, de forma horaria, dentro del rango 
de factor de potencia que se indica en el anexo III. Dicho rango podrá ser modificado, 
con carácter anual, por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, a 
propuesta del operador del sistema debiendo encontrarse, en todo caso entre los 
valores extremos de factor de potencia: 0,98 capacitivo y 0,98 inductivo. El citado 
rango podrá ser diferente en función de las zonas geográficas, de acuerdo con las 
necesidades del sistema. Dicha resolución será objeto de publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado”.
No obstante lo anterior, las instalaciones incluidas dentro del ámbito de  es
aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, ajustarán su  o
cmpoeinnrtitEisnronteel n reditale elcs l a qdfsuaeoec  c tdoaoerpn  rfdiouneresm btpaeiodla talecodinso cc nroieeansq  a luod i seleai tsspot rasco badqlpeuuacceicc diidódoen aeb dncee ondsn i ec tuéhsnotca n rbciecoleganclssae umrem exloiindgstoio dgr. aeasss toeocnrie aslda o do,e re drseetnde    2020-7439n https://www.
requisito se aplicará de manera individual a la instalación de producción.
El incumplimiento de esta obligación conllevará el pago de la penalización 
contemplada en el citado anexo III para las horas en que se incurra en 
incumplimiento. Esta penalización podrá ser revisada anualmente por la Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»
Cuatro.  El apartado 1 del artículo 39 queda redactado como sigue:
«1.  La solicitud de inscripción previa se acompañará, al menos, de:
a)  La autorización de explotación provisional para pruebas emitida por la 
Administración competente.
b)  La información que acredite la adecuada cumplimentación de los 
procedimientos de acceso y conexión, así como del contrato técnico de conexión a 
la red, y el cumplimiento de los requisitos de información, técnicos y operativos 
establecidos en la normativa vigente. Dicha información será la siguiente:
i)  Para instalaciones conectadas a la red de transporte: la notificación 
operacional provisional emitida por el gestor de la red de transporte, que incluya el 
certificado emitido por el encargado de la lectura que acredite lo dispuesto en el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por el 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, con detalle del Código de la Instalación 
de producción a efectos de Liquidación (CIL).
ii)  Para instalaciones conectadas a la red de distribución con una potencia 
instalada superior a 1 MW o bien con una potencia instalada inferior o igual a 1 MW 
que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 de este real 
decreto, conforme a la definición de agrupación incluida en el artículo 7 del mismo, 
cuando la suma total de potencias instaladas de dicha agrupación sea mayor de 1 
MW: la notificación operacional provisional emitida por el gestor de la red de 
distribución y el informe del operador del sistema que, de conformidad con la 
normativa en vigor, es necesario recabar para estas instalaciones con carácter 
previo a la solicitud de dicha notificación operacional. Dicho informe del operador del 
sistema incluirá el certificado emitido por el encargado de la lectura que acredite lo 
dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, 
aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, con detalle del Código 
de la Instalación de producción a efectos de Liquidación (CIL). En el caso de 
instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares, el límite de potencia para la 
aplicación de lo establecido en este apartado será de 0,5 MW.
iii)  Para el resto de instalaciones: el certificado emitido por el encargado de la 
lectura que acredite lo dispuesto en el Reglamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, con 
detalle del Código de la Instalación de producción a efectos de Liquidación (CIL), el 
informe del gestor de la red de distribución que acredite la adecuada cumplimentación 
de los procedimientos de acceso y conexión, y el contrato técnico de conexión con 
la empresa distribuidora.»
Cinco.  El apartado 1 del artículo 40 queda redactado como sigue:
«1.  La solicitud de inscripción definitiva se acompañará, al menos, de:
a)  La autorización de explotación definitiva por la Administración competente.
b)  La información que acredite la adecuada cumplimentación de los requisitos 
de información, técnicos y operativos establecidos en la normativa vigente que no  e.e
pudieron ser verificados con carácter previo a la inscripción previa a la que se refiere  b
el artículo 39 de este real decreto, incluyendo la adscripción a un centro de control  39ww
dfaev ogreanbelera dceió lna sc ocno rlroess preoqnudiiseintotess e psrtuaebbleacsid. oDsic ehna  einsftoer mreaacl iódne csreertáo  lya  lsai gsuuipeenrtaec:ión
i)  Para instalaciones conectadas a la red de transporte: la notificación
operacional definitiva emitida por el gestor de la red de transporte.
ii)  Para instalaciones conectadas a la red de distribución con una potencia 
instalada superior a 5 MW o bien con una potencia instalada inferior o igual a 5 MW 
que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 de este real 
decreto, conforme a la definición de agrupación incluida en el artículo 7 del mismo, 
cuando la suma total de potencias instaladas de dicha agrupación sea mayor de 5 
MW la notificación operacional definitiva emitida por el gestor de la red de 
distribución y el informe del operador del sistema que, de conformidad con la 
normativa en vigor, es necesario recabar para estas instalaciones con carácter 
previo a la solicitud de dicha notificación. En el caso de instalaciones ubicadas en 
territorios no peninsulares, el límite de potencia para la aplicación de lo establecido 
en este apartado será de 0,5 MW.
iii)  Para el resto de instalaciones informe del gestor de la red de distribución 
que acredite la adecuada cumplimentación de los requisitos de información, técnicos 
y operativos establecidos en la normativa vigente.»
Seis.  El artículo 41 queda redactado como sigue:
«1.  La inscripción previa de una instalación en el registro administrativo de 
instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente de la Dirección 
General de Política Energética y Minas será cancelada si se produce la caducidad 
de la notificación operacional provisional por haberse superado el plazo de vigencia 
del mismo establecido en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 sin 
haber obtenido la notificación operacional definitiva. No obstante, no se producirá 
esta cancelación en el caso de que la Administración competente autorice de forma 
motivada una prórroga por existir razones fundadas para que esta inscripción 
permanezca en el registro, lo que deberá comunicar el órgano competente, en su 
caso, a la Dirección General de Política Energética y Minas expresando el plazo 
máximo durante el cual la vigencia de la inscripción debe prorrogarse.
2.  La cancelación de la inscripción previa será comunicada por la Dirección 
General de Política Energética y Minas al operador del sistema y, en su caso, al 
gestor de la red de distribución, y supondrá la cancelación de las notificaciones 
operacionales otorgadas por estos a la instalación.»
Siete.  Se inserta un nuevo párrafo entre el penúltimo y el último párrafo de la 
disposición adicional duodécima con la siguiente redacción:
«No obstante lo anterior, las instalaciones o agrupaciones de instalaciones cuya 
potencia instalada sea menor de 5MW y se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, deberán cumplir 
con los requisitos de controlabilidad exigidos por dicho Reglamento, en las 
condiciones de funcionamiento que se establezcan en la orden ministerial que 
apruebe los requisitos que deben establecer los gestores de red pertinentes de 
conformidad con lo establecido en dicho reglamento.»
Ocho.  Se inserta un nuevo párrafo entre el segundo y el tercer párrafo del 
apartado 1 del anexo III, con la siguiente redacción:
«Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las obligaciones relativas al rango de 
factor de potencia que se deriven del cumplimiento de las obligaciones recogidas en 
el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 y en la orden ministerial que  e
apruebe los requisitos que deben establecer los gestores de red pertinentes de  bo
conformidad con lo establecido en dicho reglamento.» 39ww
siguNieunetev ere. daScec ióanñ:ade un nuevo párrafo al final del apartado 9 del anexo XV, con la
«No obstante, los anteriores valores máximos y mínimos de frecuencia a los que  BOE-A-cable e
los generadores pueden desacoplar de la red y sus temporizaciones no serán de
aplicación para los módulos de generación de electricidad incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 para los 
que será de aplicación lo establecido en dicho reglamento, así como en la orden 
ministerial que apruebe los requisitos que deben establecer los gestores de red 
pertinentes de conformidad con lo establecido en dicho reglamento.»
Disposición final tercera.  Modificación del Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el 
que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de 
despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
El Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares, queda modificado como sigue:
Uno.  Se añade el siguiente texto en la definición del parámetro «t» contenida en el 
párrafo tercero del artículo 33.2, que queda redactado como sigue:
«Asimismo, por orden ministerial, se podrá establecer y modificar un valor tope 
diferente del general para distintas instalaciones tipo.»
Dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 60, el cual queda redactado como sigue:
«El despacho de unidades de producción se gestionará por el operador del 
sistema según un orden de mérito económico de los costes variables de despacho 
de los grupos, teniendo en cuenta las restricciones técnicas de cada sistema, las 
particularidades en el despacho de producción establecidas para las instalaciones 
de bombeo, así como las reservas de potencia necesarias para garantizar la calidad 
del servicio, y, en su caso, las limitaciones de funcionamiento autorizadas a los 
grupos.
Las limitaciones de funcionamiento de los grupos serán autorizadas por 
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, previa solicitud 
justificada del titular de los grupos. En la resolución se establecerá el tipo de 
limitación aplicable, y el periodo en el que dicha limitación tendrá efectos.
La  indisponibilidad  derivada  del  cumplimiento  de  las  limitaciones  de 
funcionamiento que hayan sido autorizadas no se computarán a efectos de 
determinar la retribución por costes fijos establecida en los artículos 22 y 29, ni para 
calcular el índice de funcionamiento reducido.
Asimismo, podrá requerirse informe de valoración técnica y económica del 
operador del sistema.»
Tres.  Se modifica la letra a), apartado 3, del artículo 69, el cual queda redactado 
como sigue:
«a)  Un primer despacho, realizado con criterio exclusivamente económico y 
considerando, en su caso, la limitación de horas de funcionamiento autorizadas de 
los grupos.»
Cuatro.  Se modifica el apartado c) del artículo 72.1, que queda redactado como 
sigue:
«c)  Una vez realizado lo anterior, el operador del sistema liquidará el resto de  e.e
ingresos entre las instalaciones de producción que tengan reconocido un régimen  b
retributivo adicional o específico proporcionalmente a su energía generada medida  39ww
edne  bloasr rpaásr rdaefo cse an)tr ya lc, )c doenl  laar ltiímcuitlaoc 7ió.1n.  dpea rinag lraess ionss tcaolarrceiospnoens dcioenn treésg aim loesn  croentrcibeupttiovos 
específico.»
Cinco.  Se modifica el apartado a) 1.º del artículo 72.3, que queda redactado como 
sigue:
«1.º)  Los costes de generación de liquidación obtenidos de aplicar el régimen 
retributivo adicional definido en el artículo 18 a todas las centrales categoría A con 
derecho a dicho régimen retributivo sin aplicar la corrección por factura de 
combustible definida en el artículo 31 e incluyendo una estimación de la retribución 
por otros costes operativos recogidos en el artículo 36, así como, en su caso, del 
impuesto especial sobre el carbón que resulte de aplicación de acuerdo con la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.»
Seis.  Se modifica el párrafo primero del apartado b) del artículo 72.4, el cual queda 
redactado como sigue:
«b)  En cada liquidación mensual el organismo encargado de la liquidación del 
sector eléctrico abonará con cargo al sistema eléctrico, para cada empresa 
generadora, la cuantía correspondiente a la diferencia entre la retribución acumulada 
hasta ese mes, la cuantía liquidada en el despacho de producción por el operador 
del sistema y la cuantía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
correspondiente a los mismos meses conforme a lo previsto en el artículo 4.b) del 
Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto.»
Siete.  Se modifican los apartados 3, 3bis y 4 la disposición transitoria primera, la cual 
queda redactado en los siguientes términos:
«3.  Las solicitudes de resolución de compatibilidad presentadas desde la 
entrada en vigor de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, y hasta la entrada en vigor de 
este real decreto serán tramitadas según el procedimiento establecido en los 
artículos 47, 48 y 49 con las particularidades descritas en esta disposición.
En el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución definida en el 
apartado anterior, los titulares de las instalaciones citadas en el párrafo anterior 
deberán complementar su solicitud presentando la información relativa a cada una 
de las instalaciones proyectadas con el desglose establecido en el anexo VIII.1 de 
este real decreto, adjuntando asimismo el resguardo de la Caja General de Depósitos 
acreditativo de haber depositado la garantía económica establecida en el artículo 50.
3bis.  Las solicitudes de resolución de compatibilidad presentadas con 
anterioridad a la finalización del plazo de dos meses desde la publicación de la 
resolución de convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva definida 
en el apartado 2, se acumularán a las solicitudes presentadas al amparo del 
apartado anterior, a excepción de aquellas que resulten inadmitidas.
4.  Si el informe anual de cobertura de la demanda establecido en la disposición 
adicional séptima.2.b pone de manifiesto que no es necesaria potencia adicional en 
un sistema eléctrico aislado, no se convocará el procedimiento de concurrencia 
competitiva en dicho sistema y las solicitudes presentadas desde la entrada en vigor 
de la Ley 17/2013, de 29 de octubre y hasta la entrada en vigor de este real decreto 
para ese sistema serán resueltas desfavorablemente por la Dirección General de 
Política Energética y Minas, previo trámite de audiencia.»
Ocho.  Se añade un apartado 5 a la disposición transitoria primera, en los siguientes 
términos: e
l1Eo7n /pe2«rr0eg51vé. 3itsi,tc Lodaa e esy n 2 s M9olo liisdnc eiatau spod acpertrstuea bdvdreiooe sr  esi n2sef oroyálru nm5c  ieróde nesd  udelaeel  l otdcapoissem prpopaosadrito cibliraó il ndiDd eatilrrd aes ncpiscsrteiióetsonmer inaaGt  aepydnr iademser ea arll laa da  eCdm eopP maloarli oístL iiódceaeny     2020-7439n https://www.
Nacional de los Mercados y la Competencia.»
Nueve.  Se añade un tercer párrafo en el apartado 1 del anexo X con la siguiente 
redacción:
«Se tendrá en cuenta asimismo la particular situación de los grupos con 
limitación de horas de funcionamiento. El operador del sistema determinará en qué 
momentos del año estos grupos serán despachados, de acuerdo a criterios de 
seguridad de suministro y eficiencia económica.»
Disposición final cuarta.  Modificación del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el 
que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía.
Se añade un apartado 7 en el artículo 13 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, 
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía, con la siguiente redacción:
«7.  Con carácter previo a la autorización administrativa de las instalaciones 
que se indican en los párrafos a) y b) del apartado 5, el promotor de la instalación 
deberá presentar ante el órgano competente para conceder dicha autorización el 
análisis de costes y beneficios en relación con las medidas destinadas a promover 
la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración. Este análisis de costes y 
beneficios se realizará de conformidad con lo establecido en el anexo IV, parte 2, de 
este  Real  Decreto.  El  órgano  competente  para  conceder  la  autorización 
administrativa de las instalaciones que se indican en los párrafos a) y b) del apartado 
5, tendrá en cuenta el resultado de la evaluación completa a que se refiere el 
apartado 1 y podrá denegar dicha autorización si el análisis de costes y beneficios 
no se adecua a lo establecido en el anexo IV, parte 2, de este Real Decreto.»
Disposición final quinta.  Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar 
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y las bases 
del régimen minero y energético, respectivamente.
Disposición final sexta.  Ejecución e incorporación de derecho de la Unión Europea.
1.  Mediante este real decreto se incorpora al derecho español el artículo 14, 
apartado 7, letras a) y c) de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo que respecta 
a los casos enumerados en el artículo 14, apartado 5, letras c) y d).
2.  Mediante este real decreto se ejecuta la obligación a la que se refiere el artículo 5.3 
del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, relativa a la aprobación de los 
umbrales de capacidad máxima para los módulos de generación de los tipos B, C y D.
Disposición final séptima.  Habilitación normativa. e.e
1.  Se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para  39www.
addecetlt ueg2ace.lt siaztdaoSarr, es dm  ech eoaladmb iriaoleint dact eo da neo s lrtaedra ceMnunsie,np neiosclr tirctaeao ,d n peetane lr nafaui d pnloarcá  idTcóetnriac  ldnaoes sd i lceaai  nóelaenxsx pE onescori oetIil,fnó iIccgIa iiaycc  aiaIoI dIny qpe eurseli r voiRdipaeae  tpyroar  docDepioe ulnmaeassol etngaser .ácjuefiscstoiidfi capadaderaas    OE-A-2020-74able en https://
actualizar, mediante orden, el contenido del anexo IV previa propuesta justificada de los
gestores de la red de distribución, en función de la experiencia adquirida y de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la práctica de las notificaciones 
operacionales.
3.  Se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para aprobar, 
mediante orden, los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la aplicación del 
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, del Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de 
agosto de 2016, y del Reglamento (UE) 2016/1447, de 26 de agosto de 2016.
4.  Se habilita a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
aprobar, mediante orden, la aplicabilidad y el alcance en el intercambio de datos entre los 
gestores de red de transporte, los gestores de red de distribución y los usuarios 
significativos de la red pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.5 del 
Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se 
establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad.
Disposición final octava.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», a excepción de la disposición final tercera, cuya entrada en 
vigor tendrá lugar el día 1 del mes siguiente al de dicha publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de julio de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno 
 y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ANEXO I
Información necesaria para solicitar la notificación operacional de módulos 
de generación de electricidad conectados a la red de transporte
A)  Información para la solicitud de la notificación operacional de energización.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional de energización de 
instalaciones de enlace asociadas a módulos de generación de electricidad deberá ir 
acompañada de la información que se detalla a continuación en el formato y mediante los 
formularios que al efecto disponga el gestor de red pertinente:
a)  Descripción de la instalación (nombre, número de transformador, entre otros).
b)  Nudo de conexión a la red de transporte (nombre y tensión).
c)  Programa de pruebas y fechas prevista de puesta en servicio para pruebas y de 
operación comercial o disponibilidad de la instalación.
d)  Autorización de explotación provisional para pruebas por parte del órgano 
competente.
e)  Permisos de acceso y conexión firme por parte del operador del sistema.
f)  Contrato técnico de acceso.
g)  Cumplimiento del Reglamento unificado de puntos de medida en cuanto a las 
características de la instalación de medida, verificaciones en origen y autorizaciones de 
uso de los equipos de medida, alta en el concentrador principal y recepción de medidas de 
su frontera en el sistema de medidas de acuerdo a los procedimientos establecidos, 
compromiso de verificación de los equipos y la instalación en un plazo no superior a tres 
meses tras el alta en el concentrador principal, cuando la energización incluya entre las 
instalaciones de conexión algún transformador.
h)  Información actualizada de la instalación de enlace según el procedimiento de 
operación en el que se regula la información intercambiada por el operador del sistema, en 
el formato o formularios que al efecto disponga el operador del sistema.
i)  Alta en el sistema de telemedidas en tiempo real, de aplicación a instalaciones de 
enlace, incluyendo la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de 
control en tiempo real a verificar por el operador del sistema a través de un Centro de 
Control habilitado y que cumpla con las especificaciones establecidas en la normativa que 
corresponda.
j)  La documentación que acredite la firma de un procedimiento de coordinación de 
maniobras con el operador del sistema que asegure en todo caso la operatividad de la red 
de transporte.
B)  Información para la solicitud de la notificación operacional provisional.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional provisional de módulos de 
generación de electricidad con conexión a la red de transporte deberá ir acompañada de 
la información que se detalla a continuación en el formato y mediante los formularios que 
al efecto disponga el gestor de red pertinente.
a)  Notificación operacional de energización de la instalación de enlace y, en su caso, 
de las instalaciones de conexión y servicios auxiliares de producción para las instalaciones 
de generación con conexión a la red de transporte, en caso de que resulte de aplicación.
b)  Permiso de acceso y conexión. es
c)  Contrato de acceso. o
cusausor af drdco)et ne ltroeíCssruta iecm qaepusnli i pmdeoelis e s lndaiste oit nem sdmeteaadll  aiRddcaeeió, g namla ltdemaed ee idmnna teeosdl   uciddoneani f,cai cvecaenudrteirofari cdddaooec r ia opp nurloiennsstco  ippesran odl  coeyer  rimdgeiecemnedi peiydcn aiaót ounest nod  erecisz umtaaacebnidolteiondc eaaisds  o lddasees,     2020-7439n https://www.
compromiso de verificación de los equipos y la instalación en un plazo no superior a tres
meses tras el alta en el concentrador principal.
e)  Información actualizada de la instalación de generación según el procedimiento de 
operación en el que se regula la información intercambiada por el operador del sistema, en 
el formato o formularios que al efecto disponga el operador del sistema.
f)  Alta en sistema de telemedidas en tiempo real, de aplicación a las instalaciones de 
generación, incluyendo la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de 
control en tiempo real a verificar por el operador del sistema a través de un Centro de 
Control habilitado y que cumpla con las especificaciones establecidas en el procedimiento 
de operación 8.2. o normativa que, en su caso, la sustituya.
g)  Alta en el sistema de liquidaciones de la unidad de venta de energía, en el caso de 
instalaciones conectadas en el Sistema Eléctrico Peninsular Español; para las instalaciones 
ubicadas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares o alta en el despacho 
económico según lo establecido en el correspondiente procedimiento de operación
h)  La documentación que pueda aportarse en el momento de la solicitud de 
notificación operacional provisional que demuestre la conformidad con el cumplimiento de 
los requisitos técnicos que resulten de aplicación en cada caso, según lo que se indica a 
continuación:
1.º) En el caso de módulos de generación de electricidad ubicados en el Sistema 
Eléctrico Peninsular Español a los que resulte de aplicación los requisitos técnicos 
incluidos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016 y en la normativa que 
sea aprobada a efectos del desarrollo y aplicación del mismo, se aportará la documentación 
que demuestre la conformidad con lo establecido en el Título IV de dicho reglamento de 
acuerdo con la establecido en la Norma Técnica de Supervisión correspondiente.
2.º) En el caso de módulos de generación de electricidad ubicados en el Sistema 
Eléctrico Peninsular Español a los que no resulte de aplicación los requisitos técnicos del 
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, se aportará, cuando así proceda, la 
documentación que demuestre la conformidad con los requisitos de respuesta frente a 
huecos de tensión de acuerdo con el procedimiento de verificación establecido al efecto en 
el procedimiento de operación 12.3.
3.º) En el caso de módulos de generación de electricidad ubicados en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares, se aportará la documentación que demuestre 
la conformidad con los requisitos técnicos que les sean de aplicación de acuerdo con la 
normativa en vigor y, con lo establecido en la Norma Técnica de Supervisión que, en su 
caso, se desarrolle.
La documentación anterior será la misma que deberá acompañar la solicitud de 
informe previo a la notificación operacional provisional en el caso de instalaciones 
conectadas a la red de distribución a las que se refiere el apartado 3 del artículo 9.
C)  Información para la solicitud de la notificación operacional definitiva.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional definitiva de instalaciones 
de generación deberá ir acompañada de la información que se detalla a continuación en el 
formato y mediante los formularios que al efecto disponga el gestor de red pertinente:
a)  Notificación operacional provisional para las instalaciones de generación.
b)  Inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de 
energía eléctrica.
c)  Verificación de la correcta recepción de las telemedidas en tiempo real y 
verificación de la disponibilidad y operatividad de los equipos de control mediante la  s
superación de las pruebas de control de producción y seguimiento de instrucciones del  oe.
operador del sistema que permitan garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema  w.
ealrétíccturilcoo 7 y d leal  aRdesaclr iDpceicórne tao  u4n1 3C/e2n0t1ro4 ,d dee C 6o dnetr ojul nhiaob.ilitado conforme a lo establecido en el  2020-7439n https://ww
d)  La documentación que demuestre la conformidad con el cumplimiento de los 
requisitos técnicos que resulten de aplicación en cada caso, según lo que se indica a 
continuación:
1.º)  En el caso de los módulos de generación de electricidad ubicados en el Sistema 
Eléctrico Peninsular Español a las que resulte de aplicación los requisitos técnicos 
incluidos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, y en la normativa que 
sea aprobada a efectos del desarrollo y aplicación del mismo, se aportará la documentación 
que demuestre conformidad con lo establecido en el Título IV de dicho reglamento de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica de Supervisión correspondiente.
2.º)  En el caso de módulos de generación de electricidad ubicados en el Sistema 
Eléctrico Peninsular Español a las que no resulte de aplicación los requisitos técnicos del 
Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016, se aportará cuando así proceda, la 
documentación que demuestre la conformidad con los requisitos de respuesta frente a 
huecos de tensión de acuerdo al procedimiento de verificación establecido al efecto en el 
procedimiento de operación 12.3.
3.º)  En el caso de módulos de generación de electricidad ubicados en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares, se aportará la documentación que demuestre 
la conformidad con los requisitos técnicos que les sean de aplicación, según se definan en 
los procedimientos de operación correspondientes y de acuerdo a lo establecido en la 
norma técnica de supervisión que, en su caso, se desarrollase.
e)  Disponibilidad en la base de datos del operador del sistema de toda la información 
estructural de la instalación, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes 
procedimientos de operación; en particular los requisitos de información que pudieron 
quedar pendientes de completar (cuando sea de aplicación caracterización de armónicos 
e informes de validación de la idoneidad de los modelos dinámicos).
La documentación anterior será la misma que deberá acompañar la solicitud de 
informe previo a la notificación operacional definitiva en el caso de instalaciones de 
generación conectadas a la red de distribución a las que se refiere el apartado 3 del 
artículo 9.
ANEXO II
Información para solicitar la notificación operacional de instalaciones 
de distribución conectadas a la red de transporte
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional de energización, 
provisional y definitiva de instalaciones de distribución deberá ir acompañada de la 
información que se detalla a continuación, en el formato y mediante los formularios que al 
efecto disponga el operador del sistema:
a)  Descripción de la instalación (nombre, número de transformador, entre otros).
b)  Nudo de conexión o, en su caso, nudo de afección a la red de transporte (nombre 
y tensión).
c)  Programa de pruebas y fechas previstas de puesta en servicio para pruebas y de 
operación comercial o disponibilidad de la instalación.
d)  Permiso de acceso y conexión.
e)  Contrato de acceso.
f)  Cumplimiento del Reglamento Unificado de Puntos de Medida (RUPM) en cuanto 
a las características de la instalación de medida, verificaciones en origen y autorizaciones 
de uso de los equipos de medida, alta en el concentrador principal y recepción de medidas 
de su frontera en el sistema de medidas de acuerdo a los procedimientos establecidos, 
compromiso de verificación de los equipos y la instalación en un plazo no superior a tres 
meses tras el alta en el concentrador principal.
g)  Información actualizada de la instalación según el procedimiento de operación en 
el que se regula la información intercambiada por el operador del sistema, en el formato o 
formularios que al efecto disponga el operador del sistema.
h)  Alta en sistema de telemedidas en tiempo real, de aplicación a instalaciones de 
enlace.
i)  La documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de control en 
tiempo real a verificar por el operador del sistema, para lo que se deberá contar con un 
Centro de Control que cumpla con las especificaciones establecidas en el procedimiento 
de operación 8.2 o, en su caso, normativa que lo sustituya.
La documentación que demuestre la conformidad con los requisitos que resulten de 
aplicación según el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, de conformidad 
con lo establecido en el Título IV de dicho reglamento y en la Norma Técnica de Supervisión 
que, en su caso, se desarrollase.
ANEXO III
Información para solicitar la notificación operacional de instalaciones de demanda 
conectadas a la red de transporte
A)  Información para la solicitud de la notificación operacional de energización y provisional.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional de energización y 
provisional de instalaciones de demanda deberá ir acompañada de la información que se 
detalla a continuación, en el formato y mediante los formularios que al efecto disponga el 
operador del sistema:
a)  Descripción de la Instalación (nombre, número de transformador, entre otros).
b)  Nudo de conexión o, en su caso, nudo de afección a la red de transporte (nombre 
y tensión).
c)  Programa de pruebas y fechas prevista de puesta en servicio para pruebas y de 
operación comercial o disponibilidad de la instalación.
d)  Permiso de acceso y conexión.
e)  Contrato de acceso.
f)  Cumplimiento del Reglamento Unificado de Puntos de Medida (RUPM) en cuanto 
a las características de la instalación de medida, verificaciones en origen y autorizaciones 
de uso de los equipos de medida, alta en el concentrador principal y recepción de medidas 
de su frontera en el sistema de medidas de acuerdo a los procedimientos establecidos, 
compromiso de verificación de los equipos y la instalación en un plazo no superior a tres 
meses tras el alta en el concentrador principal. En el caso de la solicitud de notificación 
operacional de energización, este requisito solo resultara de aplicación cuando esta 
incluya entre las instalaciones de conexión algún transformador.
g)  Información actualizada de la instalación según el procedimiento de operación en 
el que se regula la información intercambiada por el operador del sistema, en el formato o 
formularios que al efecto disponga el operador del sistema.
h)  Alta en sistema de telemedidas en tiempo real, de aplicación a instalaciones de 
enlace, incluyendo la documentación que, en el momento de solicitar la notificación 
operacional provisional, pudiera aportarse para demostrar la conformidad con los requisitos 
de control en tiempo real a verificar por el operador del sistema mediante la adscripción a 
un Centro de Control habilitado y que cumpla con las especificaciones establecidas en el 
procedimiento de operación 8.2, o normativa que lo sustituya.
i)  La documentación que acredite la firma de un procedimiento de coordinación de maniobras 
con el operador del sistema que asegure en todo caso la operatividad de la red de transporte.
j)  La documentación que, en el momento de solicitar la notificación operacional 
provisional, pudiera aportarse para demostrar la conformidad con los requisitos que 
resulten de aplicación según el Reglamento (UE) 2016/1388, de 17 de agosto de 2016, de 
acuerdo con lo establecido en el título IV de dicho reglamento y en la Norma Técnica de 
Supervisión que, en su caso, se desarrollase.
B)  Información para la solicitud de la notificación operacional definitiva.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional definitiva de instalaciones 
de demanda deberá ir acompañada de la información que se detalla a continuación en el 
formato y mediante los formularios que al efecto disponga el operador del sistema:
a)  Notificación operacional provisional.
b)  Disponibilidad en la base de datos del operador del sistema de toda la información  s
estructural de la instalación, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes  e.
procedimientos de operación; particularmente los requisitos de información que pudieron  w.
quedar pendientes de completar (cuando sea de aplicación, caracterización de armónicos  39ww
e infco)r mLeas  ddoec vuamliednatcaiócinó nd eq ulae  iddeomneuiedsatdre d lea  lcoosn mfoormdeidloasd  dcionná mlosic roesq)u.isitos que resulten de
alop elicsatacbiólenc sideog eúnn  eell  tRíteuglola ImV ednet od i(cUhEo )r e2g0l1a6m/1e3n8to8 ,y d een 1 la7  Ndeo ramgao sTtéoc dneic 2a0 d1e6 ,S duep earcvuiseiródno q cuoen, 
en su caso, se desarrollase.
ANEXO IV
Información para solicitar la notificación operacional de módulos de generación 
de electricidad conectados a la red de distribución
A)  Información para la solicitud de la notificación operacional de energización.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional de energización deberá ir 
acompañada de la información que se detalla a continuación, en el formato y mediante los 
formularios que al efecto dispongan los gestores de las redes de distribución:
a)  Acuerdo sobre ajustes de los sistemas de protección y control adecuados al punto 
de conexión entre el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación 
de electricidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 
2016/631, de 14 de abril de 2016.
b)  Documentación que acredite la existencia de un contrato de suministro para 
servicios auxiliares de producción, si procede.
c)  Contrato de acceso o documento equivalente salvo en el caso de que, de 
conformidad con la normativa en vigor, no sea necesaria la suscripción del mismo.
B)  Información para la solicitud de la notificación operacional provisional.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional provisional deberá ir 
acompañada de la información que se detalla a continuación, en el formato y mediante los 
formularios que al efecto dispongan los gestores de las redes de distribución:
a)  Documentación relacionada en el artículo 35.3 del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016, con las excepciones que, a estos efectos, se deriven de la 
aplicación de lo previsto en la disposición transitoria cuarta.
b)  En su caso, informe previo emitido por el operador del sistema al que se refiere el 
apartado tercero del artículo 9.
C)  Información para la solicitud de la notificación operacional definitiva.
Con carácter general, la solicitud de notificación operacional definitiva deberá ir 
acompañada de la información que se detalla a continuación, en el formato y mediante los 
formularios que al efecto dispongan los gestores de las redes de distribución:
a)  En el caso de instalaciones de tipo A, el Documento de Instalación al que se 
refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016.
b)  En el caso de instalaciones de tipo B y C, el Documento de Módulo de Generación 
de Electricidad al que se refiere el artículo 32.3 del Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de 
abril de 2016.
c)  En el caso de instalaciones de tipo D, la información que acredite el cumplimiento 
de los aspectos recogidos en los artículos 36.2 y 36.3 del Reglamento (UE) 2016/631, 
de 14 de abril de 2016.
d)  En los casos a los que se refiere el apartado tercero del artículo 9, el informe 
previo emitido por el operador del sistema.
En relación con los apartados a), b) y c) anteriores se tendrán en cuenta las 
excepciones que, a estos efectos, se deriven de la aplicación de lo previsto en la  s
disposición transitoria cuarta. oe.