BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 15 de julio de 2021 Sec. V-B.  Pág. 44162
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
33234 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Toledo sobre información pública de la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental
del Anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica "ENVATIOS XXIII
de 251,9 MWp, y 193,8 MWnom, la instalación solar fotovoltaica
ENVATIOS XXII – Fase II de 251,9 MWp, y 193,8, y su infraestructura
de evacuación (Subestación Yepes 220/30kV, Línea 220kV
Subestación Yepes - Subestación Numancia, Subestación Numancia
30/220 kV, Línea 220 kV Subestación Numancia – Subestación
Envatios XXIII , Subestación Envatios XXIII 30/220 kV, y Línea 220 kV
Subestación Envatios XXIII – Subestación Pinto 220 kV propiedad de
REE)", en los términos municipales de Huerta de Valdecarábanos,
Yepes, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra Pantoja, Numancia de la
Sagra, Esquivias y Yeles (Toledo) y Aranjuez, Torrejón de Velasco,
Pinto y Parla (Madrid).
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública el Estudio de
Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa de los
Anteproyectos de las instalaciones solares fotovoltaicas:
1- "ENVATIOS XXIII de 251,9 MWp, y 193,8 MWnom
2- "ENVATIOS XXIII – Fase II" de 251,9 MWp, y 193,8 MWnom
y su infraestructura de evacuación:
3- Subestación Elevadora Yepes 30/220kV.
4- Subestación Elevadora Numancia 30/220kV.
5- Subestación Elevadora Envatios XXIII 30/220kV.
6- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Yepes – Apoyo 31).
7- Línea de alta tensión 220kV (Apoyo 31– Apoyo 134).
8- Línea de alta tensión 220kV (Entrada/Salida desde Subestación Numancia –
Apoyo 52).
9- Línea de alta tensión 220kV (Entrada/Salida desde Subestación Envatios
XXIII – Apoyo 109). e
10- Línea de alta tensión 220kV (Apoyo 134 – Subestación Pinto 220kV - w.
REE). 34w
11- Recinto Medida Pinto.
Toda la infraestructura de evacuación mencionada anteriormente será
compartida para la evacuación de las plantas Envatios XXIII y Envatios XXIII –
Fase II, a través de una línea de simple circuito.
Las infraestructuras de evacuación a partir del apoyo 34, ubicado en la línea de
alta tensión 220kV (Subestación Numancia de la Sagra – Subestación Envatios
XXIII), y hasta el apoyo 143, ubicado en la línea de alta tensión 220kV
(Subestación Envatios XXIII – Subestación Pinto 220kV, propiedad de REE), son
comunes a las siguientes otras promociones (todas ellas acumuladas en el
expediente PFot-475AC y tramitadas por la sociedad MITRA GAMMA, S.L.U.):
o FV Sagra I, de 123 MW
o FV Sagra II, de 123 MW
o FV Sagra III, de 104 MW
o FV Sagra IV, de 104 MW
· Expediente: PFot-403AC.
· Peticionario: ENVATIOS PROMOCIÓN XXIII S.L., con CIF B-90449638 y
domicilio social en calle Leonardo da Vinci, número 2, Parque Científico y
Tecnológico de Cartuja (CP 41092).
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto de la instalación solar
fotovoltaica "ENVATIOS XXIII de 248,64 MWp, y 191,46 MWnom, la instalación
solar fotovoltaica ENVATIOS XXIII – Fase II de 251,9 MWp, y 193,8, y su
infraestructura de evacuación: Subestación Yepes 220/30kV, Línea 220kV
Subestación Yepes - Subestación Numancia, Subestación Numancia 30/220 kV,
Línea 220 kV Subestación Numancia – Subestación Envatios XXIII, Subestación
Envatios XXIII 30/220 kV, y Línea 220 kV Subestación Envatios XXIII –
Subestación Pinto 220 kV propiedad de REE", en los términos municipales de
Huerta de Valdecarábanos, Yepes, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra Pantoja,
Numancia de la Sagra, Esquivias y Yeles (Toledo) y Aranjuez, Torrejón de
Velasco, Pinto y Parla (Madrid).
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa y de construcción es la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto
Demográfico. El órgano competente para emitir la Declaración de Impacto
Ambiental es la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio
para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Dada la previsión de instalaciones en las CCAA de
Castilla-La Mancha y Madrid, los órganos responsables para su tramitación son el
Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo,
sita en la Pza. de Zocodover 6, 45071 – Toledo y el Área funcional de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel es
25, 28071 Madrid. o
· Descripción de las instalaciones: La instalación solar fotovoltaica que se 34w
pmruonyiecciptaa,l ejusn dtoe  aH useur tian fdraee Vstaruldcetucarará dbea neovsa,c Yuaecpieósn,  eAsñtoavráe ru dbeic Taadjao ,e Anl aloms etdéarm dieno las
Sagra Pantoja, Numancia de la Sagra, Esquivias y Yeles (Toledo) y Aranjuez,
Torrejón de Velasco, Pinto y Parla (Madrid).
Las características de las instalaciones son las siguientes:
1. Instalación Solar Fotovoltaica ENVATIOS XXIII: Situada en un total de 644
parcelas en los Términos Municipales de Huerta de Valdecarábanos, Yepes,
Numancia de la Sagra (Toledo) y Torrejón de Velasco (Madrid), ocupará una
superficie de 760,7 Ha disponiendo una agrupación de 503.832 módulos solares
fotovoltaicos monocristalinos de 500 Wp, sobre estructura de seguidores solares a
un eje, con una potencia total instalada de 251,9 MWp y una nominal de 193,8
MW. Se estima una producción nominal de 522.836 MWh/año. Se dispondrán 1310
inversores string (limitados cada uno de ellos a 185 kVA) y 45 centros de
transformación 0,8/30 kV. Se contemplan trabajos de obra civil para preparación
del terreno, ejecución de viales interiores y de acceso, canalizaciones, drenaje,
vallado perimetral e hincas y cimentaciones.
2. Instalación Solar Fotovoltaica ENVATIOS XXIII – Fase II: Situada en un total
de 429 parcelas en los Términos Municipales de Yepes, Numancia de la Sagra,
Pantoja (Toledo) y Torrejón de Velasco (Madrid), ocupará una superficie de 760,7
Ha disponiendo una agrupación de 503.832 módulos solares fotovoltaicos
monocristalinos de 500 Wp, sobre estructura de seguidores solares a un eje, con
una potencia total instalada de 251,9 MWp y una nominal de 193,8 MW. Se estima
una producción nominal de 522.836 MWh/año. Se dispondrán 1310 inversores
string (limitados cada uno de ellos a 185 kVA) y 44 centros de transformación 0,8/
30 kV. Se contemplan trabajos de obra civil para preparación del terreno, ejecución
de viales interiores y de acceso, canalizaciones, drenaje, vallado perimetral e
hincas y cimentaciones.
3. Subestación Elevadora Yepes 30/220kV: Subestación elevadora con una
superficie de 0,439 Ha a ubicar en la parcela 100 del Pol. 38 del Término Municipal
de Yepes (Toledo), con un Transformador de Potencia de 120/152 MVA, 30/220kV.
Tendrá configuración radial (sin barra) tipo AIS, con el parque de 220kV en
intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de celdas de media
tensión y salas de control. Tendrá una posición de Línea:
a. Salida de la Línea 220kV Subestación Yepes – Subestación Numancia de la
Sagra.
4. Subestación Elevadora Numancia 30/220kV: Subestación elevadora con una
superficie de 0,428 Ha a ubicar en la parcela 5 del Pol. 504 del Término Municipal
de Numancia de la Sagra (Toledo), con un Transformador de Potencia de 90/115
MVA, 30/220kV. Tendrá configuración Simple Barra tipo AIS, con el parque de
220kV en intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de celdas
de media tensión y salas de control. Tendrá dos posiciones de Línea:
a. Entrada de la Línea 220kV Subestación Yepes – Subestación Numancia de
la Sagra.
b. Salida de la Línea 220kV Subestación Numancia de la Sagra – Subestación e.e
Envatios XXIII. b
una5 s. uSpuebrefisctiaec idóen  E0l,e3v8a8d oHraa  Ean uvbaticioasr  XeXnI IlIa 3 0p/a2r2c0eklVa:  4S8u bdeeslt aPcoiól.n 4 e ldeevla dToérram cinono 21-33234https://w
Municipal de Torrejón de Velasco (Toledo), con un Transformador de Potencia de 20n 
30/40 MVA, 30/220kV. Tendrá configuración Simple Barra tipo AIS, con el parque
de 220kV en intemperie y otro interior que albergará el edificio con la sala de
celdas de media tensión y salas de control. Tendrá dos posiciones de Línea:
a. Entrada de la Línea 220kV Subestación Numancia de la Sagra –
Subestación Envatios XXIII.
b. Salida de la Línea 220kV Subestación Envatios XXIII – Subestación Pinto
220 kV propiedad de REE.
6. Línea de alta tensión 220kV (Subestación Yepes – Apoyo 31): se extiende
desde la futura Subestación Elevadora Yepes 30/220 kV hasta el entronque con la
línea de evacuación de las plantas tramitadas en el expediente PFot-475, indicada
en el epígrafe 7, afectando a 44 parcelas de los polígonos 11, 12, 37, 38 y 41 del
Término Municipal de Yepes (Toledo), 14 parcelas de los polígonos 24 y 36 del TM
de Aranjuez (Madrid) y 131 parcelas de los polígonos 1, 3, 5, 6 15, 16 y 61684 del
TM de Añover de Tajo (Toledo). Esta línea está compuesta por un tramo aéreo
simple circuito dúplex de 14,32 km a 220 kV.
a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Yepes 30/220kV.
b. Final del Tramo: Apoyo 31 de 220kV del tramo común de evacuación de las
plantas de expediente PFot-403 y PFot-475.
c. Longitud total aproximada: 14,32 km.
d. Nº de Circuitos: Uno, trifásico.
e. Nº de conductores por fase: dos (dúplex).
f. Capacidad de transporte: 261,85 MVA.
g. Tipo de conductor: DX GULL-ACSR-AW.
h. Aislamiento: Aisladores Vidrio.
i. Apoyos: Apoyos metálicos de celosía.
j. Cimentaciones: Tetrabloque, cilíndricas con cueva.
k. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo OPGW 64k78 (7540)
l. Tomas de tierra: Grapa de conexión, conductor de cobre y pica de puesta a
tierra.
7. Línea de alta tensión 220kV (Apoyo 31– Apoyo 134): se extiende desde el
entronque entre las líneas de evacuación tramitadas en los expedientes PFot-403 y
PFot-475, y la separación de estas mismas líneas en el apoyo 134, afectando a
509 parcelas en los Términos Municipales de Añover de Tajo, Alameda de la
Sagra, Pantoja, Numancia de la Sagra, Esquivias, Yeles, Torrejón de Velasco,
Pinto y Parla de las provincias de Toledo y Madrid. Está compuesta por un tramo es
aéreo doble circuito dúplex de 30,04 km a 220 kV. o
a. Inicio del Tramo: Apoyo 31 de 220kV del tramo común de evacuación de las 34w
plantas de expediente PFot-403 y PFot-475.
planbta. sF idnea le dxeple Tdriaemntoe:  PAFpooty-4o0 133 y4  PdFe o2t2-407k5V. del tramo común de evacuación de las E-B-20ble en 
c. Longitud total aproximada: 30,04 km.
d. Nº de Circuitos: Dos, trifásicos.
e. Nº de conductores por fase: dos (dúplex)
f. Capacidad de transporte: 356,10 MVA
g. Tipo de conductor: DX GULL-ACSR-AW
h. Aislamiento: Aisladores Vidrio.
i. Apoyos: Torres Metálicas de Celosía.
j. Cimentaciones: Tetrabloque, cilíndricas con cueva.
k. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo OPGW 64k78 (7540)
l. Tomas de tierra (no frecuentados): Grapa de conexión, conductor de cobre y
pica de puesta a tierra
m. Tomas de tierra (frecuentados – tipo PAS): Anillo cerrado de cobre.
8. Línea de alta tensión 220kV (Entrada/Salida desde Subestación Numancia –
Apoyo 52): se extiende desde Subestación Elevadora Numancia 30/220 kV hasta
el entronque en el apoyo 52 con la línea común del epígrafe 7, afectando a 9
parcelas de los polígonos 5 y 504 del Término Municipal de Numancia de la Sagra
(Toledo). Está compuesta por un tramo aéreo doble circuito dúplex de 0,736 km a
220 kV.
a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Numancia 30/220kV.
b. Final del Tramo: Apoyo 52 de la línea indicada en el epígrafe 7.
c. Longitud total aproximada: 0,736 km.
d. Nº de Circuitos: Dos, trifásicos.
e. Nº de conductores por fase: dos (dúplex)
f. Capacidad de transporte: 261,85 MVA
g. Tipo de conductor: DX GULL-ACSR-AW
h. Aislamiento: Aisladores Vidrio.
i. Apoyos: Torres Metálicas de Celosía.
j. Cimentaciones: Tetrabloque, cilíndricas con cueva.
k. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo OPGW 64k78 (7540) es
m. Tomas de tierra: Grapa de conexión, conductor de cobre y pica de puesta a w.
tierra. 34w
9. Línea de alta tensión 220kV (Entrada/Salida desde Subestación Envatios
X22X0IIkI V–  Ahapsotyao  e1l0 e9n):t rsoen eqxuteie nedne e dle aspdoey loa  s1u0b9e sctoanc iólan  lEínleevaa cdoomraú Enn dvaetli oesp XígXraIIfIe 3 07/, E-B-20ble en 
afectando a 10 parcelas del pol. 4 del Término Municipal de Torrejón de Velasco
(Madrid). Está compuesta por un tramo aéreo doble circuito dúplex de 0,605 km a
220 kV.
a. Inicio del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Envatios 30/220kV.
b. Final del Tramo: Apoyo 109 de la línea indicada en el epígrafe 7.
c. Longitud total aproximada: 0,605 km.
d. Nº de Circuitos: Dos, trifásicos.
e. Nº de conductores por fase: dos (dúplex)
f. Capacidad de transporte: 356,1 MVA
g. Tipo de conductor: DX GULL-ACSR-AW
h. Aislamiento: Aisladores Vidrio.
i. Apoyos: Torres Metálicas de Celosía.
j. Cimentaciones: Tetrabloque, cilíndricas con cueva.
k. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo OPGW 64k78 (7540)
n. Tomas de tierra: Grapa de conexión, conductor de cobre y pica de puesta a
tierra.
10. Línea de alta tensión 220kV (Apoyo 134 – Subestación Pinto 220kV,
propiedad de REE): se extiende desde el apoyo 134 de la línea indicada en el
epígrafe 7 hasta la Subestación Pinto 220kV, afectando a 11 parcelas de los
polígonos 1 y 3 de los Términos Municipales de Parla y Pinto (Madrid). Dicha línea
está compuesta por un tramo aéreo simple circuito dúplex de 0,21 km a 220 kV.
a. Inicio del Tramo: Apoyo 109 de la línea indicada en el epígrafe 7.
b. Final del Tramo: Pórtico de 220kV de la Subestación Pinto 220kV.
c. Longitud total aproximada: 0,21 km.
d. Nº de Circuitos: Uno, trifásico.
e. Nº de conductores por fase: dos (dúplex)
f. Capacidad de transporte: 387,6 MVA
g. Tipo de conductor: DX GULL-ACSR-AW
h. Aislamiento: Aisladores Vidrio.
i. Apoyos: Torres Metálicas de Celosía. o
j. Cimentaciones: Tetrabloque, cilíndricas con cueva. 34w
k. Protección contra sobretensiones: 2 cables tipo OPGW 64k78 (7540)
l. Tomas de tierra (no frecuentados): Grapa de conexión, conductor de cobre y
pica de puesta a tierra
m. Tomas de tierra (frecuentados – tipo PAS): Anillo cerrado de cobre.
11. Recinto Medida Pinto: Subestación de Medida, con una superficie de 502
m² a ubicar en la parcela 228 del polígono 3 del TM de Parla (Madrid), en las
inmediaciones de la Subestación Pinto 220kV, propiedad de REE. Dispondrá de un
pórtico donde entra la línea 220kV desde la Subestación eléctrica 220/30kV
"Envatios XXIII" hacia la subestación eléctrica Pinto 220kV (REE).
· Presupuesto total estimado de la instalación solar fotovoltaica y sus
infraestructuras de evacuación:
- Instalación solar fotovoltaica ENVATIOS XXIII: 88.846.646,39 €.
- Instalación solar fotovoltaica ENVATIOS XXIII – Fase II: 88.145.909,79 €.
- Subestación Elevadora Yepes 30/220kV: 5.735.708,90 €.
- Subestación Elevadora Numancia de la Sagra 30/220kV: 3.694.490,41 €
- Subestación Elevadora Envatios XXIII 30/220kV: 2.861.582,66 €
- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Yepes – Subestación Numancia de
la Sagra): 4.818.316,40 €
- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Numancia de la Sagra –
Subestación Envatios XXIII): 3.457.088,00 €
- Línea de alta tensión 220kV (Subestación Envatios XXIII – Subestación Pinto
220kV, propiedad de REE): 1.620.509,99 €
· Finalidad: Generación de energía a través de la instalación solar fotovoltaica y
evacuación de dicha energía generada para su comercialización.
La solicitud de Autorización Administrativa Previa del presente anteproyecto,
cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se
encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
está sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta
la información pública del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental,
conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser
examinados los citados documentos en la Subdelegación del Gobierno en Toledo
sita en Pza. de Zocodover s/n, 45071 – Toledo, o bien en la siguiente dirección
electrónica:
Anteproyectos: e
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/ w.
9a6d121754837384598b91ef66b2b7f3be6139f3 34w
Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
da9bc671f4982d1562d9ffbc041096f35f826668
para que, en su caso, puedan presentar por escrito las alegaciones que
consideren oportunas en el plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante escrito dirigido a
cualquiera de las Áreas a través de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de las citadas
Subdelegaciones del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec.
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación
previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2021.- El Director del Área de Industria y Energía, Pedro
Tauste Ortiz.
ID: A210043664-1