BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 93 Lunes 19 de abril de 2021 Sec. V-B.  Pág. 24316
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
18891 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Granada por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto
Ambiental de la Planta Solar Fotovoltaica CAPARACENA 220 y su
infraestructura de evacuación en los términos municipales de Moclín,
Atarfe y Colomera, provincia de Granada.
Con fecha 20 de noviembre de 2020, se presenta ante la Dirección General de
Política Energética y Minas solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la Planta Solar
Fotovoltaica CAPARACENA 220 y su infraestructura de evacuación en los
términos municipales de Moclín, Atarfe y Colomera promovida por DEHESA PV
FARM 03, S.L.
Con fecha 17 de diciembre de 2020, la Dirección General de Política
Energética y Minas comunica a la Dependencia del Área de Industria y Energía de
la Subdelegación del Gobierno en Granada que se dé inicio a la tramitación del
expediente.
A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete a información pública los
mencionados proyectos y la evaluación de impacto ambiental.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica y de la
subestación transformadora proyectadas, se resumen a continuación:
- Peticionario: DEHESA PV FARM 03, S.L., NIF: B40559619
- Domicilio Social: Calle Ribera del Loira, 60 28042 MADRID
- Datos Técnicos:
· Planta Solar Fotovoltaica:
Potencia instalada: 99,0 MW
Potencia nominal: 76 MW
Ratio DC/AC: 1,30
Tipo de estructura: Seguidor a un eje
Módulos fotovoltaicos: 244.440 s
Número de seguidores: 4.365 w.
Centros de transformación: 15
Número de inversores: 504 20n 
Terreno total disponible: 185,85 ha
Área total bajo el vallado: 185,85 ha
Subestación transformadora:
Características generales:
a) Sistema de 220 kV en intemperie con configuración de simple barra con dos
posiciones de línea y una posición de transformador, debidamente equipado con
los elementos de maniobra, medida y protección.
b) Un transformador de potencia trifásico ONAN-ONAF de 220/30 kV, 90 MVA
de potencia y relación de transformación 220±10x1,5%/30 kV con regulación en
carga.
c) Sistema de 30 kV con configuración de simple barra con celdas de interior
de envolvente metálica con aislamiento del compartimento del interruptor en gas
SF6, constituido por:
1 celda de protección transformador de potencia.
5 celdas de protección de línea.
1 celda de transformador de servicios auxiliares.
1 celda (opcional) de protección de batería de condensadores.
1 celda de reserva.
1 celda de medida (equipos de medida opcionalmente incluidos en celda de
transformador de potencia).
Se dispondrá de una reactancia trifásica en la salida del secundario de 30 kV
del transformador de potencia, que dará referencia de tensión de neutro al sistema
de 30 kV y limitará la intensidad de defecto a tierra en el sistema de 30 kV; y el
aparellaje necesario para su maniobra.
d) Sistema de Servicios Auxiliares alimentados desde un transformador 30/0,42
kV y un grupo electrógeno. Los SS.AA. de corriente continua dispondrán de
equipos rectificador-batería de 125 Vcc y conversores 125/48Vcc, instalados
dentro del edificio.
e) Sistemas de Protección, Control y Medida.
f) Sistema de telecomunicaciones.
g) Sistemas complementarios de protección contra incendios, de detección de
intrusos e instalaciones auxiliares.
· Recinto de medida fiscal: e.
En las cercanías de la subestación Caparacena 220 kV de Red Eléctrica se 91ww
cfioscnaslt rdueir ála u enn reercgiínat oc opnaerac taaldoaja ar  lloas r eedq udipeo tsra nnescpeosrtaer.ios para realizar la medida
· Línea Aérea de Alta tensión:
Tramo aéreo:
Tensión nominal.... ...................................................................... 220 kV
Tensión más elevada de la red.... .................................................. 245 kV
Origen de la línea de alta tensión.... ......... Subestación Colectora Dehesa 03
Final de la línea de alta tensión.... ......................... Recinto de Medida Fiscal
Potencia de diseño a transportar.... ............................................. 285 MVA
Nº de circuitos.... .................................................................................1
Nº de cables compuesto tierra-óptico.... ..................................................2
Apoyos.... ...................................................... Torres metálicas de celosía
Longitud............................................................................... 6,546.80 m
Tramo subterráneo:
Tensión nominal.... ...................................................................... 220 kV
Tensión más elevada de la red.... .................................................. 245 kV
Origen de la línea de alta tensión.... ...................... Recinto de Medida Fiscal
Final de la línea de alta tensión.... ........ Subestación Caparacena 220 kV REE
Nº de circuitos.... .................................................................................1
Nº de cables F.O..... .............................................................................2
Longitud...................................................................................... 101 m
- Presupuesto Total del proyecto: 40.585.597 Euros.
- Municipios Afectados: Moclín, Colomera y Atarfe (Granada).
- La planta tiene autorizada la evacuación de energía a la SET Caparacena
220 kV, de titularidad REE.
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas emitir la
resolución de Autorización Administrativa Previa y a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental emitir la Declaración de Impacto Ambiental
estando ambos organismos englobados en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Durante un plazo de 30 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier interesado podrá
formular las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en la forma
prevista en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento e
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Durante el citado plazo, el bo
proyecto y el estudio de impacto ambiental podrán ser examinados, en horario de w
aIntdeunsctiróian  ya El npeúrbglíiaco, d (elu lnae Ssu abd veileergnaecsió, nd ede 9l  Gao 1b4ie rhnoor aesn) G, erann alad aD, espitean edne Cnc/ iGa rdane 21-18891https://w
Vía, 50 18071 Granada. La documentación también se encuentra disponible en el 20n 
siguiente enlace electrónico:
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
andalucia/proyectosci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-
AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html
Granada, 6 de abril de 2021.- Jefe de Dependencia de Industria y Energía,
Jose Luis Ruiz Guirao.
ID: A210023268-1