BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Viernes 26 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 145969
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
19590 Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Energía Eólica Galerna, SLU, 
autorización administrativa previa y de construcción para la modificación del 
proyecto  del  parque  eólico  Campillo  de  Altobuey  fase  III  de  87,5  MW, 
incluidas la subestación 30/132 kV, las líneas eléctricas a 30 kV y a 132 kV, 
ubicado  en  Enguídanos,  Campillo  de  Altobuey,  Puebla  del  Salvador  y 
Minglanilla (Cuenca), y declara, en concreto, su utilidad pública.
La Dirección General de Política Energética y Minas emitió Resolución, de fecha 3 de 
junio  de  2020,  por  la  que  se  otorga  a  Energía  Eólica  Galerna,  SLU,  autorización 
administrativa previa para el proyecto del parque eólico Campillo de Altobuey fase III 
de 87,5 MW, incluidas la subestación 30/132 kV, las líneas eléctricas a 30 kV y 132 kV, 
ubicado en Campillo de Altobuey, Enguídanos, Puebla del Salvador y Minglanilla, en la 
provincia de Cuenca.
Con fecha 4 de septiembre de 2020, la Dirección General de Política Energética y 
Minas  emitió  Resolución  por  la  que  se  otorga  a  Energía  Eólica  Galerna,  SLU, 
autorización administrativa de construcción para el proyecto del parque eólico Campillo 
de Altobuey fase III de 87,5 MW, incluidas la subestación 30/132 kV, las líneas eléctricas 
a 30 kV y 132 kV, ubicado en Campillo de Altobuey, Enguídanos, Puebla del Salvador y 
Minglanilla, en la provincia de Cuenca.
Energía  Eólica  Galerna,  SLU,  en  adelante  Galerna,  solicitó,  con  fecha  22  de 
diciembre  de  2020,  autorización  administrativa  previa  y  de  construcción  para  la 
modificación del proyecto del parque eólico Campillo de Altobuey fase III de 87,5 MW, 
incluidas la subestación 30/132 kV, las líneas eléctricas a 30 kV y a 132 kV, ubicado en 
Enguídanos, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de 
Cuenca y declaración, en concreto, de utilidad pública para la totalidad de la instalación.
Las modificaciones principales que se realizan, con respecto al proyecto tramitado 
para la autorización administrativa de construcción, son las siguientes:
– Reducción del número de aerogeneradores de 25 a 19, con la misma potencia 
total a evacuar de 87,5 MW y modificándose sus ubicaciones, dentro de la poligonal.
– Modificación del tipo de aerogenerador. Se pasa de un modelo con una potencia 
de  3,5  MW  a  un  modelo  para  12  aerogeneradores  de  4,5  MW  y  otro  para  7 
aerogeneradores de 4,8 MW, aumentándose la altura máxima de 192 m a 197,5 m.
– Modificación de los trazados de las líneas de 30 kV, aumentándose el número de 
líneas de 5 a 7.
– Modificación de la ubicación de la subestación 30/132 kV.
– Modificación del primer tramo de la línea a 132 kV, por la reubicación de la 
subestación 30/132 kV.
El  expediente  fue  incoado  en  la  Dependencia  de  Industria  y  Energía  de  la  es
Subdelegación del Gobierno en Cuenca, y se tramitó de conformidad con lo previsto en  bo
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de  590ww
itdlnareass nt iadnsliptaseoctririénotestna ,eg sds eai snddteermir baeiunln cieseinótrrg nalía,ca  ic opeonalméertceset,r r cqiociuaragel,ia z hlanaaci sbiinómiésnont,a sdsl oauysc meeióim nnsi posprltiuercoesit adaysad p  odar oelfoec ssce etdcariorvm riacriee iobns iptepoonúsneb ddslieic ey ona  dtuoeet sodr ereiincz fhsaoeocrrsimóv inaec  sidso aues     OE-A-2021-19able en https://
cargo.
Asimismo, la petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo 
previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la publicación 
el 15 de febrero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» y el 16 de 
febrero de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado». Se recibieron alegaciones las cuales 
fueron contestadas por Galerna.
No se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Puebla del Salvador, de la 
Dirección General de Transición Energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Dirección General de Calidad 
y  Evaluación  Ambiental  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto 
Demográfico, de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla La Mancha del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana y de Telefónica de España, SAU, por lo que se entiende la conformidad 
de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.1 y 146.1 del referido 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Se  han  recibido  contestaciones  del  Ayuntamiento  de  Minglanilla,  de  la  Oficina 
Española de Cambio Climático y de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de 
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  en  las  que  no  se  muestra  oposición  a  la 
autorización  de  la  instalación.  Se  ha  dado  traslado  al  peticionario  de  dichas 
contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas.
Se han recibido contestaciones del Ayuntamiento de Enguídanos, de la Delegación 
Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de Vías Pecuarias del Servicio Provincial de Cuenca de Medio 
Natural y Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey, de la 
Diputación Provincial de Cuenca, y del Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial 
Consejería de Fomento en Cuenca de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en las que se establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar 
autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la instalación 
con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al peticionario de 
dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas.
Se ha recibido respuesta de Red Eléctrica de España, SAU, en la que se manifiesta 
que el cruzamiento de la línea a 132 kV del parque eólico con la línea Minglanilla – 
Olmedilla a 400 kV, no es reglamentario, ya que debe situarse a mayor altura la línea de 
mayor tensión, asimismo, añade un condicionado técnico. Se da traslado a Galerna que 
manifiesta que la modificación del proyecto no cambia las características del cruzamiento 
señalado por la entidad, por lo que tiene dicho tramo autorización administrativa previa y 
de  construcción.  Se  da  traslado  al  organismo  para  que  muestre  su  conformidad  o 
reparos,  no  habiéndose  recibido  contestación  alguna  en  el  plazo  reglamentario,  se 
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.4, 131.4 
y 146.2 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitió, con fecha 16 de octubre de 2020, 
Acuerdo en materia de servidumbres aeronáuticas por el que autoriza la instalación de la 
modificación del referido parque eólico, en el que se establece un condicionado técnico.
Se  ha  recibido  informe  de  la  Dirección  General  de  Economía  Circular  de  la 
Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,  s
que adjunta informes del Servicio Provincial de Cuenca de Medio Natural y Biodiversidad  oe.
y  del  Servicio  Provincial  de  Cuenca  de  Medio  Ambiente.  En  dichos  informes  se  w.
manifiesta  que  no  se  observan  nuevas  o  mayores  afecciones  a  áreas  o  recursos  590ww
ndaetl uprraoleyes cptoro oteriggiidnoasl,  irnedsipceacntdoo a u nlo  cyoan dinicfoiornmaaddoo a emnb ilean etavla. lSuaec dióan t rdaes laimdop aac tGoa alemrnbaie qnutael 
acepta dicho condicionado.
La Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca 
emitió informe en fecha 29 de junio de 2021.
Galerna presentó, junto al proyecto ejecución, documento de análisis ambiental en el 
cual se analiza el alcance de las modificaciones solicitadas, concluyendo que las mismas 
no están incluidas dentro del ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
regulado en el artículo 7 de la referida Ley, para proyectos que precisen de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria o simplificada.
En dicho escrito, se pone de manifiesto que, una vez analizados los cambios en el 
proyecto de ejecución del parque eólico Campillo de Altobuey fase III y su evacuación, 
mencionando que:
– No se produce un incremento de las emisiones a la atmosfera.
– No hay incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
– No existe incremento significativo de la generación de residuos.
– No se aumenta la utilización de recursos naturales.
– No existe afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
– No existen ninguna afección al patrimonio cultural.
Así pues, mediante dicho estudio lo que se justifica es que no existen los efectos 
adversos significativos mencionados en el artículo 7 de la Ley 21/2013, con lo cual la 
Declaración de Impacto Ambiental es válida y no es necesario ningún procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ni simplificado ni ordinario.
Galerna suscribió, con fecha 3 de noviembre de 2021, declaración responsable que 
acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece en 
el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
La referida Ley 24/2013, de 26 de diciembre, reconoce la libre iniciativa empresarial 
para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe 
regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único 
acto la solicitud de Galerna, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción del proyecto y declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la actuación anteriormente mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar a Energía Eólica Galerna, SLU, autorización administrativa previa para la 
modificación del proyecto del parque eólico Campillo de Altobuey fase III de 87,5 MW, 
incluidas la subestación 30/132 kV, las líneas eléctricas a 30 kV y a 132 kV, ubicado en 
Enguídanos, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de 
Cuenca.
Segundo. s
Otorgar a Energía Eólica Galerna, SLU, autorización administrativa de construcción  w.b
para la modificación del proyecto del parque eólico Campillo de Altobuey fase III de 87,5  590ww
eMnW E, ningculíudidaanso sla,  Csuabmepsitlaloc idóen  A30lto/1b3u2e yk,V P, luaesb llían edaesl  Selaélcvtardicoars y a M 3i0n gklVa nyi llaa ,1 e3n2  klaV ,p urobvicinacdiao 
dPea rCquuee necóali,c oco Cn almasp iclloa radcet eArlítsotbicuaesy  dfeafsinei dIIaI sd ee n8 7«,M5 oMdWific ay dsou  deev apcruoayceicótno» d, efe echjeacduoc ióenn 
diciembre de 2020 y en las condiciones especiales contendidas en el anexo de la 
presente Resolución.
Las características principales del parque eólico son las siguientes:
– Tipo de tecnología: eólica.
– Potencia instalada (según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio): 
87,6 MW.
– Potencia nominal, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 
otorgados por Red Eléctrica de España, SAU,: 87,5 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 87,5 MW.
– Modelo de aerogenerador: Nordex N155.
– Número de aerogeneradores: 12 aerogeneradores de 4,5 MW y 7 aerogeneradores 
de 4,8 MW cada uno.
– Término municipal afectado: Enguídanos y Campillo de Altobuey en la provincia de 
Cuenca.
Las coordenadas UTM de los aerogeneradores, en el sistema ETRS89, Huso 30, son 
las siguientes:
Aerogenerador X Y
1 610.915 4.384.652
2 610.735 4.385.290
3 610.903 4.386.001
4 611.246 4.387.091
5 611.221 4.387.523
6 611.490 4.388.222
7 611.538 4.388.727
8 611.693 4.389.209
9 611.990 4.389.602
10 609.267 4.384.302
11 609.449 4.384.927
12 609.517 4.385.459
13 610.098 4.386.586
14 610.277 4.386.918
15 610.235 4.387.321
16 610.495 4.387.742
17 610.600 4.388.203
18 610.365 4.388.837
19 610.427 4.389.436
Las líneas subterráneas a 30 kV son siete circuitos que tienen como origen los  e.
aerogeneradores de la planta, discurriendo hasta la subestación transformadora 30/132  w.b
kV del parque. Las características principales son: 590ww
– Sistema: corriente alterna trifásica.
––  TTeénrmsiiónno:s 3 0m kuVn.icipales  afectados:  Campillo  de  Altobuey  y  Enguídanos  en  la
provincia de Cuenca.
La subestación transformadora 30/132 kV del parque, contiene una posición de 
transformación,  y  está  ubicada  en  Enguídanos,  en  la  provincia  de  Cuenca  y  sus 
características principales son:
– Tensión: 30/132 kV.
– Configuración: simple barra en el parque de 132 kV y en el parque de 30 kV.
– Instalación: intemperie en el parque de 132 kV, e interior en el parque de 30 kV 
con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF ).
6
La línea eléctrica a 132 kV se extiende desde la subestación transformadora 30/132 
kV del parque hasta la subestación 132/400 kV. Esta línea de evacuación consta de dos 
tramos, el primero de ellos, compartiendo apoyos con la línea de evacuación del parque 
eólico Campillo de Altobuey fase II. El segundo tramo, parte desde el apoyo 27 de la 
línea,  apoyo  38  del  proyecto  original  de  la  línea  de  evacuación  del  parque  eólico 
Campillo de Altobuey fase I, y discurrirá compartiendo apoyos con la línea de evacuación 
de dicho parque y con la de Campillo de Altobuey fase II, ambos fuera del alcance de 
esta resolución.
El  segundo  tramo  de  esta  línea  fue  autorizado,  mediante  la  Resolución  de  la 
Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 13 de febrero de 2020, para 
triple circuito, si bien dicha Resolución contemplaba únicamente el tendido de uno de los 
tres circuitos, correspondiente al parque eólico Campillo de Altobuey fase I. Para la 
evacuación del parque objeto de esta resolución, se tenderá un nuevo circuito en esa 
línea.
Las características principales de la línea son:
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Tensión: 132 kV.
– Frecuencia: 50 Hz.
– N.º de circuitos: uno.
– N.º de conductores:
• Tramo en doble circuito desde la subestación 30/132 kV del parque al apoyo 27 
(apoyo 38 del proyecto original de la línea de evacuación del parque eólico Campillo de 
Altobuey fase I).
• Tramo compartido, de triple circuito, desde el apoyo 27 a la subestación 132/400 kV.
– Conductor: AL1/39-ST1A (LA-280 HAWK).
– Cables a tierra: OPGW-48 en el tramo de doble circuito y 7N7AWG en el de triple 
circuito.
– Aislamiento: aisladores vidrio U100 BS.
– Cimentaciones: zapatas individuales.
– Apoyos: Torres metálicas de celosía.
– N.º de apoyos: 48.
– Longitud: 13,108 km.
– Términos municipales afectados: Enguídanos, Puebla del Salvador y Minglanilla en 
la provincia de Cuenca.
El resto de la infraestructura de evacuación hasta la red de transporte no es objeto 
de esta resolución.
El objeto del proyecto es la construcción de parque eólico para la generación de  e
energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red. bo
Galerna deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así como  590ww
elasst aqbuleec ieenro lna.s resoluciones de autorización administrativa previa y de construcción se
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los 
efectos previstos en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 17 de noviembre de 2021.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2.  El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de dieciocho 
meses, contados a partir de la fecha de notificación a Galerna de la presente Resolución.
3.  El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4.  La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la 
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones 
adicionales  que  las  instalaciones  precisen,  y,  entre  ellas,  la  obtención  de  las 
autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, 
en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta 
en  marcha,  puedan  venir  exigidas  por  la  legislación  de  seguridad  industrial  y  ser 
atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
5.  La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
6.  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.