BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Jueves 18 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 31470
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
4300 Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  otorga  a  Parque  Eólico  Tico,  SL, 
modificación de la autorización administrativa previa así como autorización 
administrativa de construcción para el parque eólico Tico, las líneas eléctricas 
a  33  kV,  la  subestación  a  33/220  kV,  y  la  línea  aérea  a  220  kV  para 
evacuación, situada en los términos municipales de Villar de los Navarros, 
Azuara y Moyuela, en la provincia de Zaragoza.
La Dirección General de Política Energética y Minas emitió Resolución de fecha 16 
de enero de 2020 por la que se otorga a Parque Eólico Tico, S.L., en adelante Parque 
Eólico Tico, autorización administrativa previa para el Parque Eólico Tico de 180 MW, las 
líneas eléctricas a 30 kV, la subestación a 30/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para 
evacuación, situada en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y 
Moyuela, en la provincia de Zaragoza.
Parque Eólico Tico, S.L. (en adelante Parque Eólico Tico), solicitó, con fecha 31 de 
julio de 2020, autorización administrativa de previa para la modificación del Parque 
Eólico Tico, las líneas eléctricas a 30 kV, la subestación a 33/220 kV, y la línea aérea 
a 220 kV para evacuación, así como autorización administrativa de construcción de las 
instalaciones citadas.
Las modificaciones que se realizan, con respecto al proyecto tramitado para la 
autorización administrativa previa, son las siguientes:
– Modificación del tipo y número de aerogeneradores a instalar, pasando de 50 
unidades del modelo de GE136 de 3,6 MW de potencia a 26 unidades de SG 3.4 - 132 
de 3,65 MW y 17 unidades SG 5.0 – 132 de  5MW, ambos con una altura de buje menor 
y una menor dimensión de diámetro de rotor, reduciendo por tanto de 50 a 43 el número 
total de aerogeneradores.
– Modificación del acceso para el parque eólico.
– Variación de la tensión de diseño de la red de evacuación del parque, de 30 kV 
a 33 kV. Asimismo, se ha reducido el número de circuitos eléctricos del parque, de 13 
a 11.
– Modificación de la ubicación de la SET Villar de los Navarros.
– Ampliación de la subestación eléctrica Villar de los Navarros, de toda la aparamenta 
eléctrica y la posición de trafo 220/33 kV, para permitir la evacuación de energía de dos 
plantas fotovoltaicas, Tico Solar 1 de 41,7 MW y Tico Solar 2 de 28,21 MW.
– Se desplazan los apoyos n.º 2, 4, 5, 6 y 7 de la línea de evacuación de 220 kV a 
las parcelas colindantes. Variando la longitud de dicha línea de 2,955 Km a 3,192 Km.
El expediente fue incoado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del 
Gobierno  en  Zaragoza  y  se  tramitó  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  es
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de  bo
instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de  00ww
sdadee icrrlivaeeiscmc hiobodsrsies  ,tad ind este aui ns ec tvaeaarrlgdéuomsa .cignióeisnnt reaarmcailob nieeenns t,al al, o phrgaaarbtnieéi snqmduooess e la ys  oienlicmsittapalrdaeocsi aólosns   pdcueoe rrdseaes rpvaoifcneidoci teapnrú teabs li cbinoief onorem sde esy    OE-A-2021-43able en https://
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con 
la publicación el 8 de agosto de 2020 en el «Boletín Oficial del Estado» y el 11 de agosto 
de 2020 en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, no habiéndose recibido 
alegaciones al respecto.
Se han recibido contestaciones de la Dirección General de Ordenación del Territorio 
del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón, de Telefónica de España, S.A.U., de Red Eléctrica de España, S.A.U., del 
Ayuntamiento Villar de los Navarros, del Ayuntamiento de Moyuela, en las que no se 
presentan  objeciones.  Se  ha  dado  traslado  a  Parque  Eólico  Tico  de  dichas 
contestaciones, expresando su conformidad con las mismas.
Se  ha  recibido  contestación  del  Servicio  de  Recursos  Agrarios,  Vías  e 
Infraestructuras del Área de Gestión de Servicios y Gestión Municipal de la Diputación de 
Zaragoza, indicando que los accesos al parque eólico afectan a la carretera provincial 
CV-304. Así mismo, señala que en la documentación aportada no se detalla el diseño de 
dichos accesos, por lo que no es posible emitir informe al respecto. Por último, solicita al 
interesado aportar un estudio del tráfico previsto durante la ejecución de las obras, así 
como las medidas preventivas y correctoras previstas ante el posible deterioro de la 
carretera  provincial.  Se  ha  dado  traslado  a  Parque  Eólico  Tico,  manifestando  su 
conformidad con el informe de dicho organismo, e indicando que se presentará proyecto 
de accesos para su autorización.
Se ha recibido contestación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
indicando la necesidad de solicitar autorización en materia de servidumbres aeronáuticas 
ante dicho organismo. Se ha dado traslado a Parque Eólico Tico, presentando solicitud 
de  autorización  ante  AESA.  Posteriormente,  Parque  Eólico  Tico  aporta  acuerdo  en 
materia de servidumbres aeronáuticas, de fecha 22 de enero de 2021, autorizando la 
instalación  del  Parque  Eólico  Tico  y  del  uso  de  una  grúa  móvil  con  una  serie  de 
condicionantes.
No se ha recibido contestación del Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, del Consejo de Ordenación del Territorio 
del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón,  de  la  Dirección  General  de  Cultura  y  Patrimonio  del  Departamento  de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de 
Energía y Minas del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón, del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial  en  Teruel  del  Departamento  de  Industria,  Competitividad  y  Desarrollo 
Empresarial del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana,  de  la  operadora  telefónica 
EMBOU, de EDistribución Redes Digitales, S.L.U., de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, del Ayuntamiento de Azuara, de la Comarca Campo de Belchite, de la Comarca 
Campo de Daroca, de Repsol S.A. y del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero del 
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de 
Aragón, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 127.2 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Zaragoza emitió informe favorable en fecha 9 de noviembre de 2020. De igual modo, 
remitió contestación extemporánea de AESA en fecha 1 de febrero de 2021.
El proyecto de la instalación cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable,  s
concretada mediante Resolución de fecha 17 de diciembre de 2019, de la entonces  oe.
Dirección  General  de  Biodiversidad  y  Calidad  Ambiental,  en  la  que  se  establecen  w.
medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los efectos adversos sobre el  00ww
mdiceideimo barem dbeie 2n0te1 9y) . el  programa  de  vigilancia  ambiental  (BOE  núm.  311,  de  27  de
estaDbilcehcaid aDse calal rapcrioóyne cdteo  Imenp acstuo  Aampabriteandtoa l «eEst.a bCleocned iqcuioen,e asd eaml ápsr odyee clatos  cyo nmdiecdioidnaess   BOE-A-cable e
preventivas,  correctoras  y  compensatorias  de  los  efectos  adversos  sobre  el  medio 
ambiente»,  el  promotor  deberá  cumplir  todas  las  medidas  preventivas,  correctoras, 
complementarias y de seguimiento ambiental contempladas en el estudio de impacto 
ambiental, plan de restauración, plan de incendios y demás documentación adicional, así 
como las medidas propuestas por las entidades consultadas durante el periodo de 
información pública y consultas a las que el promotor ha mostrado conformidad con las 
mismas.
El  proyecto  de  construcción  deberá  incluir  un  anejo  específico  de  integración 
ambiental que contemplará todas las actuaciones asociadas al proyecto, sus afecciones, 
así como las medidas ambientales reflejadas en la Declaración de Impacto Ambiental, 
con el contenido, detalle y escala de un proyecto ejecutivo, incluidos presupuesto y 
cartografía.
Por otra parte, en dicha Resolución se establecía asimismo que se deberá presentar 
el programa de seguimiento y vigilancia ambiental completado con las prescripciones 
establecidas en la referida resolución.
En el momento de presentar la solicitud de autorización administrativa de previa para 
la modificación del Parque Eólico Tico, en fecha 31 de julio de 2020, el promotor aporta 
una memoria de compatibilidad con la Declaración de Impacto Ambiental, referente al 
parque eólico y a su infraestructura de evacuación.
El artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto 
ambiental, recoge el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental. En su apartado 2, 
establece los umbrales para valorar si una modificación de las características de un 
proyecto del anexo I o del anexo II ya autorizados será objeto de una evaluación 
ambiental simplificada.
En fecha 9 de febrero de 2021 se requiere al promotor aclaración de determinados 
contenidos incluidos en la citada memoria de compatibilidad, así como los contenidos y 
justificación suficiente de que no existen efectos adversos significativos para cada uno 
de los factores ambientales mencionados en el citado artículo 7, apartado 2 de la 
ley  21/2013,  de  9  de  diciembre.  Al  mismo  tiempo,  se  solicita  el  citado  anejo  de 
integración ambiental para dar cumplimiento a los condicionados de la citada DIA.
En fecha 15 de febrero, el promotor contesta el citado requerimiento junto con la 
documentación solicitada. Cabe indicar que, en el anejo de integración ambiental, y entre 
las medidas complementarias, a propuesta del promotor, se insta al órgano ambiental a 
la creación de una Comisión de Seguimiento Ambiental (artículo 41.g de la Ley 21/2013, 
de  9  de  diciembre)  para  garantizar  un  adecuado  seguimiento  de  las  medidas 
preventivas, correctoras, complementarias y de seguimiento ambiental recogidas en el 
estudio de impacto ambiental y en la resolución de la DIA, así como analizar y proponer, 
en su caso, medidas adicionales. Los resultados de estas comisiones serán trasladados 
al órgano sustantivo para su valoración y en caso que estime oportuno la adopción de 
las mismas.
La evacuación del parque eólico se realizará mediante la conexión a la red de 
transporte  con  la  subestación  Muniesa  400/220  kV,  propiedad  de  Red  Eléctrica  de 
España, S.A.U.
Red Eléctrica de España, S.A.U. emitió en fecha 2 de agosto de 2019, actualización 
del Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y el Informe 
de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), para la conexión a la 
red de transporte en la subestación Muniesa 400 kV para el Parque Eólico Tico de 180 
MW, entre otras instalaciones de generación renovable. s
La  infraestructura  de  evacuación  que  está  dentro  del  ámbito  de  la  presente  oe.
autorización  se  limita  a  las  líneas  subterráneas  a  33  kV  que  conectan  los  w.
aerogeneradores con la subestación 33 kV/220 kV del parque y a la línea aérea a 220 kV  00ww
eqnuter ev ala  dseusbdees tdaiccihóan  Lsuabs eMstaajacisó nV IhIDa,s tpar oepl ieadpaody od en .Dº e2s daerr olall olí nEeóali cao  2L2a0s  MkVa jqaus,e S d.iLs.c, uyr rlae 
subestación  Muniesa  Promotores  400/220  kV.  La  referida  subestación  Muniesa
Promotores 400/220 kV se localiza anexa a la subestación Muniesa 400 kV, propiedad 
de Red Eléctrica de España, S.A.U., y se conecta con esta misma.
No forman parte de la presente resolución la mencionada línea entre la subestación 
Las  Majas  VIID  y  la  subestación  Muniesa  Promotores  400/220  kV,  la  subestación 
Muniesa  Promotores  400/220  kV  y  la  conexión  con  subestación  Muniesa  400  kV, 
infraestructura de evacuación común a varias instalaciones de generación renovable.
Visto el acuerdo, de fecha 16 de febrero de 2018, para la conexión de la línea de 
evacuación del parque eólico Tico con el apoyo n.º 2 de la línea de 220 kV, propiedad de 
Desarrollo Eólico Las Majas VII, S.L. que discurre entre la subestación Majas VIID y 
como final la subestación Muniesa Promotores 400/220 kV.
Vista la Resolución del Director General de Energía y Minas de Aragón, de fecha 20 
de  junio  de  2018,  por  la  que  se  otorgó  la  autorización  administrativa  previa  y  de 
construcción de instalación a Enel Green Power España, S.L.U. (en representación de 
los  promotores  que  comparten  la  instalación)  para  la  subestación  Muniesa 
Promotores 400/220 kV.
Vista la Resolución del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Zaragoza, de fecha 30 de julio de 2018, por el que se otorga autorización 
administrativa  y  de  construcción  de  la  instalación  de  producción  de  energía  eólica 
denominada LAAT SET Las Majas VIID – SET Muniesa Promotores, promovido por 
Desarrollo Eólico Las Majas VII, S.L.
El peticionario ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para 
la realización del proyecto.
Parque Eólico Tico suscribió, con fecha 29 de julio de 2020, declaración responsable 
que acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece 
en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
Las  autorizaciones  se  van  a  conceder  sin  perjuicio  de  las  concesiones  y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar  a  Parque  Eólico  Tico,  S.L.  autorización  administrativa  previa  para  la 
modificación del proyecto del Parque Eólico Tico, las líneas eléctricas a 33 kV que 
conectan dicho parque con la subestación 33/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para 
evacuación, situada en los términos municipales de Villar de los Navarros, Azuara y 
Moyuela, en la provincia de Zaragoza.
Segundo.
Otorgar a Parque Eólico Tico, S.L. autorización administrativa de construcción para el 
proyecto del Parque Eólico Tico, las líneas eléctricas a 33 kV que conectan dicho parque  s
con la subestación 33/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para evacuación, con las  oe.
características  definidas  en  el  «Proyecto  de  Ejecución  Parque  Eólico  Tico»,  en  el  w.
««aMPsír oocdyoiefmiccotao c eidónen l  adE ej«elM cPuercomiyóoenrc iaSto ud dbeee  csLotíamnceipóaan td ibeEi llAéidclattardi c Tcaeo nn2s 2iló0an/ 3D 23e2 ck0lV akr VaVc»ili,lóa fnre  cddheea  dlIomossp  Naecantv ojau Arliromo sdb»eie,  2ne0tna2 l»0la,,    2021-4300n https://ww
fechada en septiembre de 2020.
Las características principales del parque eólico son las siguientes:
– Tipo de tecnología: eólica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 
179,9 MW.
– Modelos aerogeneradores: Siemens Gamesa SG 3.4-132 y Siemens Gamesa 
SG 5.0-132.
–  Número  de  aerogeneradores:  26  aerogeneradores  SG  3.4-132  y  17 
aerogeneradores SG 5.0-132.
– Término municipal afectado: Villar de los Navarros, en la provincia de Zaragoza.
Las coordenadas UTM de los aerogeneradores, en el sistema ETRS89, Huso 30, son 
las siguientes:
Aerogenerador X Y Modelo
1 662.420 4.558.804 SG 3.4-132
2 662.001 4.558.266 SG 3.4-132
3 662.078 4.559.574 SG 3.4-132
4 662.675 4.560.260 SG 3.4-132
5 663.417 4.560.548 SG 5.0-132
6 663.990 4.560.863 SG 3.4-132
7 664.425 4.560.445 SG 3.4-132
8 664.161 4.560.075 SG 3.4-132
9 664.010 4.559.732 SG 5.0-132
10 665.680 4.558.090 SG 5.0-132
11 666.070 4.558.270 SG 3.4-132
12 666.572 4.558.705 SG 3.4-132
13 667.225 4.558.475 SG 5.0-132
14 666.660 4.557.730 SG 3.4-132
15 667.570 4.557.756 SG 5.0-132
16 667.833 4.558.614 SG 5.0-132
17 668.380 4.558.980 SG 3.4-132
18 669.277 4.559.218 SG 3.4-132
19 669.670 4.559.670 SG 5.0-132
20 669.971 4.559.950 SG 3.4-132
21 669.912 4.558.830 SG 3.4-132
22 669.963 4.560.313 SG 3.4-132
23 666.521 4.559.574 SG 5.0-132
24 667.110 4.559.490 SG 5.0-132 e.e
25 667.600 4.559.760 SG 5.0-132 w.
2267 666666..262600 44..556600..552020 SSGG  33..44--113322
28 667.231 4.560.643 SG 3.4-132
Aerogenerador X Y Modelo
29 666.980 4.561.645 SG 3.4-132
30 667.200 4.561.980 SG 5.0-132
31 667.505 4.562.200 SG 5.0-132
32 668.057 4.561.326 SG 3.4-132
33 668.290 4.561.600 SG 3.4-132
34 668.613 4.561.919 SG 5.0-132
35 668.940 4.562.150 SG 5.0-132
36 669.260 4.562.390 SG 5.0-132
37 669.612 4.562.604 SG 5.0-132
38 669.950 4.562.760 SG 5.0-132
39 669.498 4.561.449 SG 3.4-132
40 670.078 4.561.743 SG 3.4-132
41 670.395 4.561.950 SG 3.4-132
42 670.560 4.561.278 SG 3.4-132
43 671.070 4.561.700 SG 3.4-132
Las líneas subterráneas a 33 kV están distribuidas en 11 tramos, tienen como origen 
en los aerogeneradores hasta la subestación 33/220 kV del parque. Las características 
principales son:
– Sistema: corriente alterna trifásica.
– Tensión: 33 kV.
– Término municipal afectado: Villar de los Navarros, en la provincia de Zaragoza.
La  subestación  transformadora  contiene  una  posición  de  transformación  y  sus 
características principales son:
– Tensión: 33/220 kV.
– Configuración: simple barra en el parque de 220 kV y en el parque de 33 kV.
– Instalación: intemperie en el parque de 220 kV, intemperie e interior en el parque 
de 33 kV.
– Término municipal afectado: Villar de los Navarros, en la provincia de Zaragoza.
La línea aérea a 220 kV de evacuación tiene como origen la subestación 33/220 kV 
del parque eólico, enlazando con el apoyo n.º 2 de la línea a 220 kV entre la subestación 
Majas  VIID,  y  la  subestación  Muniesa  promotores  220/400  kV.  Las  características 
principales de esta línea son:
– Sistema: corriente alterna trifásica.
– Tensión: 220 kV.
– Frecuencia: 50 Hz.
– N.º de circuitos: uno. e
– N.º de conductores por fase: dos. bo
– Conductor: 242-AL1/39-ST1A (LA-280). 00ww
––  CAiasblalemsi ean ttioe:r raais: luandoo,r eOsP vGidWrio-2 U4.160-BS.
––  CApimoeyonsta: cTioornreess:  mzaeptáalticaass i nddeiv cideuloasleías..
– N.º de apoyos: 11.
– Términos municipales afectados: Villar de los Navarros, Moyuela y Azuara, en la 
provincia de Zaragoza.
– Longitud: 3,192 km.
La conexión de esta línea con la línea entre Las Majas VIID y la subestación Muniesa 
Promotores, así como el resto de la infraestructura de evacuación está fuera del alcance 
de esta resolución.
El objeto del proyecto es la construcción de un parque eólico para la generación de 
energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.
El peticionario deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las que en la Resolución de autorización administrativa previa se establecieron, 
incluidas la declaración de impacto ambiental y el Anejo de Integración Ambiental en 
cumplimiento  de  ésta.  En  lo  relativo  a  la  Comisión  de  Seguimiento  Ambiental,  los 
resultados de estas comisiones serán trasladados a este órgano sustantivo.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 23 de febrero de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2.  El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de dieciocho 
meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente 
Resolución.
3.  El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4.  Para la obtención de la autorización de explotación será necesario dar cuenta del 
condicionado impuesto en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental al Órgano competente provincial, previa 
presentación  de  las  medidas  definidas  y  presupuestadas  por  el  peticionario  en  un 
proyecto o en una adenda al mismo. s
5.  La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la  oe.
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones  w.
aaedunit coreiroilzanacacilóeionsn  ceoqsnu ( eloo  sdl aess isl ate inomsbatsasel aravcuaioxninclieaiasr e dsep y rce cucoaismleeons q,c uoiyne, draice oinóttnrrae ps r efeovlrliamas aa, l isdlaua  dineossbt atdelean ccciióóonnn  toro dple)u  qeuslaetas,    2021-4300n https://ww
en  marcha,  puedan  venir  exigidas  por  la  legislación  de  seguridad  industrial  y  ser
atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas. Bc
6.  La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
7.  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.