BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Viernes 4 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 15379
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
1837 Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Gaetana Solar, SL, autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la 
instalación fotovoltaica Gaetana, de potencia instalada de 135 MW, las líneas 
subterráneas a 30 kV, la subestación 30/220 kV «Morantes», la línea de 
evacuación 220 kV y la subestación 30/220 kV «La Muela», en los términos 
municipales  de  La  Roca  de  la  Sierra,  Mérida,  La  Nava  de  Santiago  y 
Cordobilla de Lácara (Badajoz), y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Gaetana Solar S.L., en adelante Gaetana, solicitó, con fecha 13 de agosto de 2019, 
autorización administrativa previa y de construcción conjuntamente con la declaración, 
en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica FV Gaetana de 135 MW de 
potencia  instalada  (en  Proyecto  150  MW,  pero  en  virtud  al  artículo  3  del  Real 
Decreto  413/2014,  de  6  de  junio,  modificado  por  la  disposición  final  3.1  del  Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, la nueva potencia instalada es de 135 MW), las 
líneas  subterráneas  a  30  kV,  la  subestación  30/220  kV  «Morantes»,  la  línea  de 
evacuación  a  220  kV  y  la  subestación  30/220  kV  «La  Muela»,  en  los  términos 
municipales de La Roca de la Sierra, Mérida, La Nava de Santiago y Cordobilla de 
Lácara, en la provincia de Badajoz.
El expediente fue incoado en la Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Extremadura, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones  de  energía  eléctrica,  y  con  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas 
administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés 
general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con lo dispuesto en la citada Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, con la publicación el 2 de diciembre de 2019 en el en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Extremadura» y el 20 de noviembre de 2019 en el «Boletín 
Oficial  del  Estado»,  habiéndose  recibido  alegaciones  de  particulares  que  han  sido 
respondidas por Gaetana.
Así, se han recibido alegaciones de un particular, propietario de fincas, con destino 
principal a la cría y cebo de ganado vacuno y de manera secundaria actividad cinegética, 
sitas en el municipio de Mérida, y afectadas por el proyecto de la planta fotovoltaica 
Gaetana.  Este  particular  pone  de  manifiesto  la  afectación  que  los  magnetismos 
generados por las líneas eléctricas de alta tensión generan sobre el ganado vacuno y la 
fauna autóctona. Y que, el conjunto de fincas de su propiedad, tanto las afectadas por el 
proyecto como las lindantes, se verán afectadas seriamente ya no solo en superficie sino  s
en  los  propios  usos  y  destinos  de  las  mismas.  Por  ello  solicita  que  se  estudien  oe.
alternativas a los trazados propuestos u otras medidas correctoras que minoren el  w.
dedexeimmstéoersnitt roian dqfioun eidq aluade  a dcceatu ulaísnle epnar ose pfeeulceétscottsari  cncaeasgu assaotivrbáor esa   tnesiur rs eponeborrsseo  cneoal n.g  Gealna amedtiasonm ano i r esuosspboor. enN dloae   ofqabuusent aann,o te pe,u sseteás    2022-1837n https://ww
intentará alcanzar en todo momento acuerdo amistoso que compense las afecciones que
se causen a la finca como consecuencia de la constitución de estas servidumbres, y en  Bc
caso de no ser posible un acuerdo, se recurrirá al árbitro del justiprecio expropiatorio y, 
en lo referente a la información pública del Estudio de Impacto ambiental, el trazado 
completo  de  la  línea  de  evacuación  obedece  al  mejor  de  las  tres  alternativas 
presentadas para que tenga un recorrido ambiental y técnicamente óptimo.
Por otra parte, otro particular realiza consideraciones relativas a la titularidad de una 
propiedad  incluida  en  la  Relación  de  Bienes  y  Derechos  Afectados  sometida  a 
información  pública.  Gaetana  manifiesta  que,  tras  comprobar  fehacientemente  la 
titularidad de la parcela catastral objeto de la alegación, se realizarán las modificaciones 
oportunas en el expediente en curso en lo que respecta a la propiedad de la misma, a los 
efectos del trámite de declaración de utilidad pública y, en su caso, al expediente de 
expropiación  forzosa  en  virtud  del  Real  Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre. 
Posteriormente, desde esta Subdirección General se requirió a Gaetana información 
sobre las modificaciones que, en su caso, se llevarán a cabo de acuerdo a la referida 
alegación.  Gaetana  aporta  contestación  confirmando  que  no  realizará  ninguna 
modificación en la Relación de Bienes y Derechos Afectados a los efectos del trámite de 
Declaración de Utilidad Pública tras comprobar que el titular de la finca, objeto de la 
alegación, es el que consta en el registro del Catastro.
Se han recibido contestaciones del Ayuntamiento de La Roca de la Sierra, del 
Ayuntamiento  de  Mérida,  de  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado,  de  la 
Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa, del Servicio Extremeño 
de Salud, de la Dirección General de Agricultura de la Junta de Extremadura, de la 
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de 
Movilidad e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, de Red Eléctrica de España, 
SAU., de Enagás Transporte, SAU, de Gas Extremadura Transportista, SA y de I-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, SA en las que no se muestra oposición a la autorización 
de la instalación. Se ha dado traslado a Gaetana de dichas contestaciones, que expresa 
su conformidad con las mismas.
Se han recibido contestaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de la 
Diputación de Badajoz, de la Dirección General de Emergencia y Protección Civil de la 
Junta de Extremadura, de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultural de la Junta de Extremadura, y de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Junta de Extremadura, en las que se establecen condicionados técnicos y, 
en  su  caso,  la  necesidad  de  solicitar  autorización  ante  dichos  organismos  por  la 
ocupación  o  el  cruzamiento  de  la  instalación  con  bienes  o  servicios  de  sus 
competencias. Se ha dado traslado a Gaetana de dichas contestaciones, que expresa su 
conformidad con las mismas.
El Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara informa de la compatibilidad urbanística de 
la instalación, concluyendo que consideran que la instalación objeto del informe es 
compatible siempre y cuando los apoyos del tendido eléctrico a su paso por el cauce del 
arroyo Lácara se sitúen fuera del área de protección especial (Tipo I) establecida por las 
Normas  Subsidiarias  (NNSS)  del  planeamiento  municipal  vigente,  para  así  dar 
cumplimiento al artículo VII.6 de las mismas. Esta respuesta se le remite a Gaetana, que 
manifiesta  su  reparo  al  informe  emitido  por  el  Ayuntamiento,  respondiendo  a  lo 
manifestado por éste. La respuesta de Gaetana es remitida al Ayuntamiento en orden a 
que muestre su conformidad o reparos a dicha contestación. No habiéndose recibido 
respuesta  en  el  plazo  establecido,  se  entiende  la  conformidad  con  la  contestación 
efectuada por Gaetana, en virtud de lo establecido en los artículos 127.4, 131.4 y 147.2 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. es
La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de  o
cpiEnoaxsnrtttrrfLeeuoa mmrdm Caeeidldno upatnorrdfaseo   cdydoeeeencrm at Ooecit lire ócdm nietia isnnHdmafioocdo.rir óm.oDngee r T áeeefisrcnrtai eto  edirnlie aflol q Grdumueeea  l dasci aeoCn nodacma lue utymrneaiintdse laa diqdn uofAoe ura mt ónGeno ao demeetlaax qni sduatee eq   nEuaoexf  tesrmecemca dinóaeinfdsi eupsrarate a np ldosoeusr     OE-A-2022-1837able en https://www.
oposición al proyecto y en el cual se pone de manifiesto que no consta que Gaetana
haya solicitado autorización para el cruce de cauces de Dominio Público Hidráulico y 
ocupación de su zona de policía por lo que deberá solicitarla ante dicho Organismo de 
Cuenca. De este informe se da traslado a Gaetana que manifiesta su conformidad con el 
mismo,  y  comunica  que  solicitará  al  Organismo  de  Cuenca  las  autorizaciones 
correspondientes.
La Dirección General de Política Forestal de la Junta de Extremadura emite informe, 
tras  consultar  a  la  Sección  de  Pesca,  Acuicultura  y  Coordinación,  al  Servicio  de 
Prevención y Extinción de Incendios Forestales y al Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal, en el cual pone de manifiesto que no se aprecian bienes y derechos afectados 
por el proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, y realizan diversas consideraciones en relación a la Evaluación de Impacto 
Ambiental, estableciendo un condicionado. Se da traslado a Gaetana de este informe 
que presta su conformidad con el mismo. Se da traslado al organismo de la respuesta de 
Gaetana  para  que  muestre  su  conformidad  o  reparos  a  la  misma,  sin  que  conste 
repuesta.
No se ha recibido contestación, tras la reglamentaria reiteración, del Ayuntamiento de 
la Nava de Santiago, de ADIF, de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en 
Extremadura, de la Secretaría General de población y Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura, de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de 
la Junta de Extremadura, de AQUANEX, de Endesa Distribución, SA ni de Telefónica de 
España, SA, por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 127.2, 131.1 y 146.1 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura emitió 
informe de fecha 1 de septiembre de 2020.
Asimismo, se remitieron separatas del proyecto y del estudio de impacto ambiental 
acompañadas de solicitudes de informe a los solos efectos de lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a Ecologistas en Acción Extremadura, 
a  Greenpeace,  a  la  Oficina  Española  del  Cambio  Climático,  a  ADENEX,  a  la 
Subdirección General De Calidad Del Aire Y Medio Ambiente Industrial, a la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, 
a la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF/ADENA) y a la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al 
procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  habiendo  sido  formulada  la 
Declaración de Impacto Ambiental, concretada mediante Resolución de fecha 23 de julio 
del 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se establecen las condiciones 
ambientales,  incluidas  las  medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias,  que 
resultan  de  la  evaluación  ambiental  practicada,  en  las  que  se  debe  desarrollar  el 
proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esto 
no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o 
sectoriales que resulten legalmente exigibles.
En fecha 14 de septiembre de 2021 se requiere al promotor del proyecto adenda con 
los condicionantes al proyecto constructivo establecidos en la declaración de impacto 
ambiental (en adelante, DIA) en lo relativo a medidas de restauración, presupuesto de 
las medidas y sobre el programa de vigilancia ambiental de acuerdo con la citada DIA.
Gaetana  presentó,  con  fecha  8  de  octubre  de  2021,  adenda  acreditando  el  es
cumplimiento de dichas medidas. o
cont–Din euC aoccnoiódnnifco,i orsmnee irdsea s1du. 1mc Geonne  nloeesrl  aplaerirsntí:cciuplaol es4 2c onddei ciloan alenyte s2 1d/e2 0la1 D3 IAd ea l p9r odyee ctdoi.ciembre,  a  2022-1837n https://www.
• «Los promotores deberán cumplir todas las medidas preventivas y correctoras
contempladas en el estudio de impacto ambiental y las aceptadas tras la información
pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo 
establecido en dicha Resolución.»
• «Antes de comenzar los trabajos se contactará con el Agente de Medio Natural de 
la zona, a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La 
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente al Agente de Medio Natural de la 
zona, con el fin comprobar que los trabajos se han realizado conforme a las condiciones 
técnicas establecidas.»
•  «Con  carácter  general,  el  promotor  habrá  de  respetar  las  buenas  prácticas 
ambientales  para  la  realización  del  proyecto,  pudiendo  servir  de  orientación  los 
«Manuales de Buenas Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales», que se 
encuentran publicados en la página web de este Ministerio, para cada una de las 
actuaciones previstas.»
Por otra parte, se encuentran los condicionantes relativos a medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para los impactos más significativos, correspondientes al 
punto 1.2 de la DIA. En este punto, se estable los siguientes condicionantes:
– Condicionantes 1.2.1 Suelo, subsuelo y geomorfología, establecen que se debe 
realizar un estudio donde se mida la evolución de la calidad del suelo (parámetros físico-
químicos y biológicos), en comparación con los suelos agrícolas y ganaderos del entorno 
de la planta. Se medirá el efecto de las instalaciones sobre la disponibilidad de agua en 
el suelo, la producción de pastos, artóprodos y fauna vertebrada.
– Condicionantes 1.2.2 Hidrología:
• En ningún caso se autorizarán dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación 
de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 
temporal y se respetarán las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos. 
Todo ello de acuerdo con la normativa vigente en la materia.
• Los depósitos para almacenamiento de aguas residuales contemplados en los 
proyectos deberán ubicarse a más de 40 metros del DPH, así como a más de 40 metros 
de cualquier pozo. Se garantizarán las medidas de control establecidas en la DIA.
• En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales, se 
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas. Se garantizarán las 
medidas preventivas y de control establecidas en la DIA para los cruces de cauce 
previstos.
– Condicionantes 1.2.3 Vegetación, Flora y HIC:
• De conformidad con la DIA se realizarán las prospecciones previas en el medio de 
actuación, se procederá a implementar las medidas preventivas establecidas, durante las 
obras.
• Se realizarán las medidas y trabajos de recuperación y reforestación de acuerdo 
con la DIA y el EsIA del proyecto.
– Condicionantes 1.2.4 Fauna establecen que:
• De conformidad con la DIA se realizarán las prospecciones previas en el medio de 
actuación y se procederá a implementar las medidas preventivas establecidas, durante 
las obras.
• Las medidas de conservación y gestión de aves esteparias, que se comenzarán a  es
implementar en lo posible desde el comienzo de las obras, abarcarán toda la vida útil de  o
los proyectos. w.
ctiopmol•op geSítaee,n  teens údtumed eliaaro rJá, u nclataa r acdocetl oeEcrxíastcrtieicómansa  ddyue r auc.baijcaasc inóind o seyr/oá n recfuognisoesn spuaardaa sq uciroónp teerol só, rgcaunyao   2022-1837n https://ww
Por último:
– Se implementará el Plan de Reforestación, teniendo en cuenta los condicionantes 
establecidos en la DIA.
– Se implementará el programa de vigilancia ambiental, teniendo en cuenta los 
condicionantes establecidos en la DIA.
– Se atenderá a las medidas preventivas establecidas para los bienes materiales, 
patrimonio cultural y vías pecuarias.
Red Eléctrica de España, SAU. emitió, en fecha 12 de mayo de 2017 permiso de 
acceso y, en fecha 3 de septiembre de 2019, actualizado en fecha 10 de junio de 2021, 
Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y el Informe de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud 
para la conexión a la red de transporte, en la subestación Carmonita 400 kV, de la 
instalación fotovoltaica Gaetana, entre otras instalaciones de generación renovable.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015 se aprobó el 
documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020», publicado por Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre 
(«Boletín  Oficial  del  Estado»  número  254,  de  23  de  octubre  de  2015),  estando  la 
subestación Carmonita 400 kV contemplada en dicha Planificación.
La  infraestructura  de  evacuación  de  energía  eléctrica  conectará  el  parque 
fotovoltaico Gaetana con la subestación Carmonita 400 kV, propiedad de Red Eléctrica 
de  España,  SAU.,  su  uso  es  compartido  con  otras  instalaciones  y,  el  tramo  final, 
tramitado por La Nava Solar SLU no es objeto de este proyecto. Esta infraestructura 
consiste  en  la  subestación  colectora  Carmonita  220/400  kV  y  la  línea  a  400  kV 
«subestación colectora Carmonita 220/400 kV-subestación Carmonita 400 kV, propiedad 
de Red Eléctrica de España, SAU.», autorizada mediante Resoluciones de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, de fecha 17 de junio de 2021, por la que se 
otorga autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción a la 
sociedad La Nava Solar, SLU y se declara, en concreto, de utilidad pública, para la 
subestación  colectora  «Carmonita»,  ubicada  en  el  término  municipal  de  Mérida 
(Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, expediente GE-
M/31/20.
Con fecha 18 de febrero de 2020, las sociedades Arconte Solar SLU, como cedente, 
y Absalon Solar SLU, como cesionaria, firmaron contrato de cesión del expediente de 
tramitación de la Subestación Colectora Carmonita 220/400 kV.
Con fecha 12 de noviembre de 2020, las sociedades Absalon Solar SLU, Gaetana 
Solar SLU, Gala Sostenible SLU y Aurea Solar SLU, firmaron contrato de cesión de uso 
sobre  la  subestación  Morantes  30/22  kV,  la  subestación  La  Muela  30/220  kV,  la 
subestación Carmonita 220/400 kV y las respectivas líneas de evacuación.
Con fecha 25 de enero de 2021, las sociedades Absalon Solar SLU, como cedente, y 
La Nava Solar SLU, como cesionaria, firmaron contrato de cesión de los derechos sobre 
la Subestación Colectora Carmonita 220/400 kV y línea de evacuación de 400 kV. Dicha 
cesión fue notificada a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la 
Junta de Extremadura con fecha 27 de enero de 2021.
Con  fecha  6  de  mayo  de  2021,  las  sociedades  FRV  Nava  Solar  SLU  (como 
promotora de la subestación colectora Carmonita 220/400 kV), Absalon Solar SLU, 
Aquila Solar SLU, Arconte Solar SLU, Crescente Solar SLU, Fara Solar SLU, Ieron Solar  e.e
SLU, Gaetana Solar SLU, Aurea Solar SLU y Gala Sostenible SLU (como promotores  w.b
con permisos de acceso y conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la  37ww
psuabrae slata tcriaómn iCtaacriómno, ncitoan s4t0ru0c kcVió nd ey  Ruesod  cEolémcptraicratid doe d Ees lpaasñ ian,f rSaeAsUtr)u, cptruersaesn ctaormonu nceosn tpraartoa 
la evCaocnu afceicóhna ( s7u bdees tamciaóyno e ldeev a2d0o2ra1 ,2 2lo0s/4 0p0ro kmVo yto lríense ac ditea deovsa caunatceiórino rdmee 4n0te0,  kfVir)m.aron
acuerdo  vinculante  en  relación  con  el  uso  compartido  de  las  infraestructuras  de
evacuación que componen la subestación Carmonita, en cumplimiento del artículo 123.2 
del citado Real Decreto 1955/2000.
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, establece en su Disposición transitoria 
quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:
«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia 
instalada  introducida  mediante  la  disposición  final  tercera  uno  tendrá  efectos  para 
aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la 
autorización de explotación definitiva.
2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será 
de aplicación la nueva definición de potencia instalada. (…)»
A su vez, la Disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre 
modifica el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que queda redactado como sigue:
«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor 
de entre las dos siguientes:
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos 
que  configuran  dicha  instalación,  medidas  en  condiciones  estándar  según  la 
norma UNE correspondiente.
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de 
los inversores que configuran dicha instalación.»
Gaetana ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la 
realización del proyecto.
Gaetana suscribió, con fecha 6 de noviembre de 2020, declaración responsable que 
acredita el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece en 
el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado por el Consejo de Administración, en su 
sesión celebrada el día 25 de marzo de 2021.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, reconoce la libre iniciativa empresarial para el 
ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe 
regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único 
acto la solicitud de Gaetana, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción del proyecto y declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la actuación anteriormente mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra. e.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar a Gaetana Solar S.L. Autorización Administrativa Previa para la instalación 
fotovoltaica Gaetana de 135 MW, las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación 30/220 
kV «Morantes», la línea de evacuación a 220 kV y la subestación 30/220 kV «La Muela», 
en los términos municipales de La Roca de la Sierra, Mérida, La Nava de Santiago y 
Cordobilla de Lácara, en la provincia de Badajoz.
Segundo.
Otorgar  a  Gaetana  Solar  S.L.  Autorización  Administrativa  de  Construcción,  para  la 
instalación  fotovoltaica  Gaetana  de  135  MW,  las  líneas  subterráneas  a  30  kV,  la 
subestación  30/220  kV  «Morantes»,  la  línea  de  evacuación  a  220  kV  y  la 
subestación 30/220 kV «La Muela», en los términos municipales de La Roca de la Sierra, 
Mérida, La Nava de Santiago y Cordobilla de Lácara, en la provincia de Badajoz, con las 
características definidas en el «Proyecto de planta solar fotovoltaica de 150 MWp «Gaetana», 
Línea 220 kV S/C Dúplex «Morantes-La Muela-Carmonita», S.E. 220/30 kV 2x150 MVA 
«Morantes» y S.E. 220/30 kV 1x100 MVA «La Muela». T.M. La Roca de la Sierra, Mérida, La 
Nava de Santiago y Cordobilla de Lácara (Badajoz)», fechado en junio de 2019, y en las 
condiciones especiales contendidas en el anexo de la presente Resolución.
Las características principales de esta planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 135 
MW.
– Tipo de módulos: 441.150 unidades, poli-cristalino 340 y 345 W.
– Potencia total de inversores: 135 MWn.
– Potencia pico: 150 MWp.
– Tipo de inversores: 37 unidades de 3.550 kW y 2 de 2.365 kW.
– Soporte: 4.902 unidades de seguidores a un eje.
– Centros de transformación: 37 centros de transformación de 3.500 kVA y 2 centros 
de transformación de 2.400 kVA.
– Términos municipales afectados: La Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz.
Las líneas subterráneas a 30 kV tienen como origen los centros de transformación de 
la planta, discurriendo hasta la subestación transformadora «Morantes» 30/220 kV por el 
término municipal de La Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz.
Las principales características de la subestación transformadora «Morantes» 30/220 
kV son:
– Parque de intemperie de 220 kV de simple barra con 1 posición de línea de salida.
– 2 posiciones de transformador 30/220 kV de 150 MVA.
– Parque interior de 30 kV en edificio.
La línea de evacuación a 220 kV, de 29.023 metros de longitud, S/C Dúplex, tiene 
como  origen  en  la  Subestación  «Morantes»  y  final  en  la  Subestación  colectora 
«Carmonita» 220/400kV, propiedad de La Nava Solar SLU, y entrada/salida de 401  es
metros de longitud aproximada, D/C Dúplex, en la Subestación «La Muela», pasando por  bo
los términos municipales de La Roca de la Sierra, Mérida, La Nava de Santiago y  37ww
rCeoferdriodbai lllían edae  sLoánc:ara, en la provincia de Badajoz. Las características principales de la
– Tensión: 220 kV.
– Tipo de montaje: Dúplex. Bc
– Frecuencia: 50 Hz.
– N.º de conductores por fase: dos.
– N.º de apoyos proyectados 85.
– Conductor: cable de aluminio-acero 337-AL1/44-ST1A (LA-380).
Las principales características de la subestación transformadora «La Muela» 30/220 
kV son:
– Parque de intemperie de 220 kV de simple barra con 2 posiciones de línea de 
salida.
– 1 posición de transformador 30/220 kV de 100 MVA.
– Parque interior de 30 kV en edificio.
El objeto del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.
El peticionario deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones impuestas en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los 
efectos previstos en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 26 de enero de 2022.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2. De conformidad con el artículo 131.10 del Real Decreto 1955/2000, por el que se 
regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica el plazo para la  es
emisión de la Autorización de Explotación (AAE) será de veinticuatro meses, contados a  bo
partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente Resolución y en todo caso,  37ww
mesene  ddeield baaerstr íáec nuc luomm a1pt eldirrei acl  odRnee  eaelln  ceDareglecíanre dytao er-ilnoe  yod ter2o 3ps/l 2aá0zm2ob0si, t eodsset a p2ba3lrea cd ildeao  rjseu anpciaotri,v apa locair ó oneb l eteqcnuoceni óósnme  idcaeap .rlau eAbAaEn   OE-A-2022-18able en https://
3. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4. Para la obtención de la autorización de explotación será necesario dar cuenta del 
condicionado impuesto en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental al órgano ambiental competente de la Junta 
de Extremadura, previa presentación de las medidas definidas y presupuestadas por el 
peticionario en un proyecto o en una adenda al mismo.
5. La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la 
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones 
adicionales  que  las  instalaciones  precisen,  y,  entre  ellas,  la  obtención  de  las 
autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, 
en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta 
en  marcha,  puedan  venir  exigidas  por  la  legislación  de  seguridad  industrial  y  ser 
atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
6. La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
7. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.