BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22 Martes 26 de enero de 2021 Sec. V-B.  Pág. 4444
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
3312 Resolución de la Consejería de Transición Energética y Sectores
Productivos por la que se otorga la autorización administrativa previa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y autorización
administrativa de construcción de una instalación eléctrica
correspondiente a una nueva subestación Formentera a 132 kV,
ampliación subestación Formentera a 30 kV y cable de 30 kV de
interconexión entre los parques de 132 y 30 kV.
Antecedentes
1. El 12 de diciembre de 2019, tuvo entrada en la Consejería de Transición
Energética y Sectores Productivos una solicitud de Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima, con número de registro de entrada 38982/2019, de
autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción para una instalación eléctrica cuyas
características principales se señalan a continuación:
Denominación de la instalación: nueva subestación Formentera a 132 kV,
ampliación subestación Formentera a 30 kV y cable de 30 kV de interconexión
entre los parques de 132 y 30 kV.
Término municipal: Formentera.
Presupuesto: 8.071.792 euros.
Descripción: la actuación consiste en la instalación de una nueva subestación
de 132 kV en el polígono 8, parcelas 25, 26 y 27.
El nuevo parque de 132 kV en la subestación Formentera, de tecnología GIS
para instalación en interior y configuración de interruptor y medio, dispondrá de
diez posiciones de interruptor equipadas con tecnología GIS con dos posiciones de
reserva sin equipar. Se instalarán dos posiciones equipadas de tecnología AIS en
intemperie de configuración de barra simple asociadas a las reactancias REA1 y
REA2, dos transformadores de potencia, TRP4 y TRP5, de relación 132/30 kV y 30
MVA de potencia cada uno, además de cuatro reactancias de compensación de 9
MVAr de potencia asociadas a los cables del enlace Ibiza-Formentera, dos de las
cuales, REA1 y REA2, en tecnología AIS y solidarias con los terminales de los
enlaces Ibiza-Formentera y las otras dos, REA3 y REA4, en tecnología GIS,
conectadas directamente a las barras de 132 kV. En el parque de 132 kV se
construirán dos nuevos edificios adosados, uno para las celdas GIS y otro para las
dependencias auxiliares y las instalaciones de mando y control.
La actual subestación Formentera 30 kV, de tipo GIS para instalación en
interior y en configuración de doble barra con acoplamiento, se ampliará con dos
nuevas posiciones que permitirán la conexión a 30 kV de los transformadores de
potencia, TRP4 y TRP5, mencionados.
Los enlaces subterráneos de interconexión entre los parques de 132 y 30 kV o
se realizarán mediante dos circuitos de 351 y 368 metros, de 630 mm²Al, con w.
pantalla de alambre de 50 mm²Cu, que discurrirán por la carretera de Es Ca Marí. 2w
2. Esta actuación requiere evaluación ambiental, de acuerdo con el anexo I de
laar tLíceuylo 2 13/62.011 d3e,  deest a9  ldeey ,d eicl ióermgbarneo,  sdues Etavnatliuvaoc liaó ns oAmmebteiernát aal .i nDfoer macauceiórdno p cúobnli ceal E-B-20ble en 
durante un plazo no inferior a treinta días hábiles, previo anuncio en el Boletín
Oficial del Estado o en el diario oficial que corresponda y en su sede electrónica.
3. Esta actuación está incluida en el documento Planificación energética. Plan
de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobado por
el Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, prevista en el anexo I.2, en las
páginas 8, 10 y 12, con previsión de ejecución para 2018, así como en el Plan
Director Sectorial Energético (PDSE) de las Illes Balears, visto el artículo 19 del
Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas a
potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes
Balears, que modifica la disposición adicional segunda del Decreto 96/2005, de 23
de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del PDSE. Esta disposición
adicional segunda establece que las obras e instalaciones previstas en la
planificación estatal obligatoria de las redes de transporte de electricidad y de gas,
así como las modificaciones en las subestaciones de distribución de energía
eléctrica existentes o planificadas, desarrolladas de acuerdo con las leyes del
sector eléctrico y de hidrocarburos, quedan automáticamente incluidas en las
determinaciones del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
especialmente en cuanto a los efectos de declaración de utilidad pública
energética. Esta declaración de utilidad pública tiene los mismos efectos que los
previstos en los artículos 25, 26.5 y 26.6 del mencionado Plan Director Sectorial
Energético de las Illes Balears y seguirá el procedimiento de declaración de utilidad
pública regulado en el artículo 3 de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de
medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía,
nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias.
4. El 5 de febrero de 2020, se recibió un informe favorable de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico sobre esta instalación, a los efectos de lo que establecen el
artículo 35.2 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y el artículo 114 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
5. El 21 de febrero de 2020, se dictó la apertura del trámite de información
pública de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad
pública del proyecto. En ella figura anexa la lista concreta e individualizada de
bienes y derechos afectados.
6. El 26 de febrero de 2020, se solicitaron informes a los siguientes
organismos:
- Infraestructuras y Servicios del Consejo Insular de Formentera (también por
exposición pública).
- Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo Insular de Formentera
(también por exposición pública).
- Servicio de Patrimonio del Consejo Insular de Formentera.
- Área de Medio Ambiente del Consejo Insular de Formentera. o
- Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y 2w
Participación de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno.
- Área de Urbanismo y Territorio del Ayuntamiento de Formentera (también por 20n 
exposición pública).
- Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo de la Dirección General
de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente y
Territorio.
- Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General de Recursos
Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.
- Servicio de Aguas Superficiales de la Dirección General de Recursos Hídricos
de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.
- Servicio de Protección de Especies de la Dirección General de Espacios
Naturales y Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.
- Dirección General de Residuos y Educación Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente y Territorio.
- Dirección General de Territorio y Paisaje de la Consejería de Medio Ambiente
y Territorio.
- Dirección General de Turismo de la Consejería de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo.
- Departamento de Emergencias de la Dirección General de Emergencias e
Interior de la Consejería de Administraciones Públicas y Modernización.
- Servicio de Cambio Climático y Atmósfera de la Dirección General de Energía
y Cambio Climático.
- Aqualia, Sociedad Anónima, en Formentera.
- ABAQUA.
- Telefónica de España, Sociedad Anónima.
- Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada Unipersonal.
- Gas y Electricidad Generación, Sociedad Anónima Unipersonal.
También se informó, en aplicación del artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, a las siguientes entidades:
- GOB.
- Amics de la Terra.
- Associació Vell Marí.
7. Paralelamente a este trámite del proyecto de la subestación Formentera, en
el Boletín Oficial de las Illes Balears número 27, de 3 de marzo de 2020, la
Administración General del Estado publicó el anuncio del Área de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en las Illes Balears de información pública
de la solicitud de declaración de impacto ambiental, autorización administrativa
previa y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de la conexión s
eléctrica a 132 kV doble circuito entre Ibiza (subestación de Torrent) y Formentera e.
(subestación de Formentera). Esta infraestructura, que es imprescindible para el w.
funcionamiento de la subestación Formentera, es competencia y por lo tanto la 2w
tBraamleiatars e.l Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en las Illes
8. En el Boletín Oficial del Estado número 63, de 12 de marzo de 2020, se
realizó la información pública del proyecto.
9. El 16 de marzo de 2020, el promotor del proyecto hizo el anuncio en el diario
Periódico de Ibiza y Formentera (página 10).
10. El 16 de marzo de 2020, Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada
Unipersonal (E-Distribución Redes Digitales, Sociedad Limitada Unipersonal),
informó que no tenían ninguna alegación al proyecto, siempre que se cumplan:
-Si fuera necesario desplazar o modificar alguna de las instalaciones de media
y baja tensión, el promotor deberá solicitarlo formalmente a E-Distribución Redes
Digitales, Sociedad Limitada Unipersonal, que realizará el estudio de viabilidad y el
presupuesto de esta modificación.
-Antes del inicio de las obras, se deberá solicitar a E-Distribución Redes
Digitales, Sociedad Limitada Unipersonal, un replanteo in situ, para evitar posibles
daños, tanto en las personas como en las instalaciones.
11. En el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 40, de 21 de marzo de 2020,
se realizó la información pública de autorización administrativa y declaración, en
concreto, de utilidad pública del proyecto, que se hace también en aplicación del
artículo 17 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las
Illes Balears, para que sea simultánea a la información pública del procedimiento
ambiental. El estudio de impacto ambiental de la subestación objeto de información
pública incluye también la de los nuevos enlaces Ibiza-Formentera a 132 kV,
aunque debe tenerse en cuenta que tanto la tramitación administrativa como la
ambiental de estos enlaces es competencia de la Administración del Estado.
Debido al estado de alarma, los plazos no se iniciaron hasta el 1 de junio, por lo
que el plazo de exposición pública se alargó hasta el 10 de julio. Una vez finalizado
el plazo de exposición pública del proyecto, no consta a la Dirección General de
Energía y Cambio Climático que se hayan recibido alegaciones.
12. Se informó a los particulares y a las empresas afectadas en sus bienes y
derechos por la expropiación.
13. El 23 de marzo de 2020, la Dirección General de Residuos y Educación
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio informó en relación con
los excedentes de excavación, escombros y excedentes de hormigón:
Recordar que en caso de no reutilización in situ de estas tierras, es de
aplicación la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones
de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
14. El 14 de abril de 2020, el Servicio de Protección de Especies de la
Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad de la Consejería de
Medio Ambiente y Territorio informó que «la alternativa propuesta por el Consejo
Insular de Formentera (CF1) es viable ambientalmente y supone un mejor encaje
ambiental con el tramo de aterrizaje y el tramo marino». Como conclusión, informa
favorablemente, condicionando a establecer medidas compensatorias para la s
afección a la posidonia de replantación de una superficie igual o superior a la e.
afectada o, alternativamente, de aportación al Fondo Posidonia. Dado que este w.
condicionante de compensación a la posidonia se trata de una medida que afecta 2w
eTxRc2lu/1s9iv saomloe nctoem epl rteranmdeo  ascutbumacaiorinneos d teelr reensltareces, e yn e Fsoterm peronyteercat,o s dee e snutibeensdtea cqióuen
strearmái tuanc icóonn ddeic iloan Aadnmtei nqiusetr aacfieócnta Gráe neel rparlo dyeelc Etos tsaudbom. arino, competencia y en E-B-20ble en 
15. El 26 de marzo de 2020, el Servicio de Salud Ambiental de la Consejería
de Salud Pública y Participación emitió un informe al respecto. El informe es
favorable, con los siguientes condicionantes:
1. Cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras indicadas en el
Estudio de Impacto Ambiental de referencia.
2. Tal como se indica en el EIA, no se ejecutarán las obras cercanas a la línea
de costa durante la temporada de baño para evitar modificaciones en la calidad de
las aguas de baño, cumpliendo las indicaciones del Real Decreto 1341/2007, de 11
de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
3. El EIA indica que para el tratamiento de las aguas residuales se construirá
un sistema depurador formado por: separador de grasas, arqueta de registro, fosa
séptica, arqueta de toma de muestras y pozo filtrante. Se solicita que en lugar de
utilizar este sistema se instale un sistema de depuración de oxidación total,
eliminando así el pozo filtrante.
4. Los riegos de caminos y limpieza de zona de obra se harán con agua
regenerada, evitando así el consumo innecesario de agua de consumo humano.
5. El EIA indica que los valores de campos magnéticos generados por el cable
no son significativos y que, en cualquier caso, serán notablemente inferiores a los
valores recomendados por los estudios y resoluciones más recientes tanto a
escala nacional (Ministerio de Sanidad) como internacional (Unión Europea). Se
considera necesario realizar un seguimiento de estos valores durante la vida útil de
la instalación para evitar afecciones a la población.
Cabe indicar que el condicionante número 2 no es de aplicación a este
proyecto de subestación, puesto que no se construye cercana a la línea de costa, y
el tramo submarino no es objeto de esta autorización administrativa, sino que es
competencia estatal.
16. El 8 de abril de 2020, el Servicio de Ordenación de Emergencias de la
Dirección General de Emergencias e Interior emitió un informe al respecto. En las
conclusiones, se indica:
Se concluye que el titular de la subestación eléctrica de Torrent y de la
subestación eléctrica de Formentera deberá actualizar sus planes de
autoprotección para adecuarlos al nuevo modelo de funcionamiento según la
ampliación que se quiere realizar con el objeto de interconectar la isla de Ibiza con
Formentera.
Una vez actualizados los PAU, deberán presentarse y registrarse en la
presente dirección general para su revisión e información.
17. El 18 de mayo de 2020, se registraron dos informes de la Agencia Balear
del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), con un informe de 11 de mayo de
2020 del Área de Construcción y Gestión del Abastecimiento y Desaladoras y un
informe de 8 de mayo de 2020 del Área de Planificación y Construcción de
Saneamiento. e.e
El informe de 11 de mayo de 2020 indica: w.
consSiede inrafocriómna l ofasv soirgaubielenmteesn taes peel cptroosy:ecto propuesto siempre que se tengan en
- En la sección de la canalización eléctrica proyectada se indica que la parte
superior se sitúa a 85 cm de profundidad y la inferior a 1.500 cm. Las cañerías de
ABAQUA van a una profundidad aproximada de un metro (generatriz superior de la
cañería), por lo que se hace necesario profundizar la línea eléctrica en los
cruzamientos con las conducciones de ABAQUA, para que no interfieran en el
mismo plan horizontal.
- En los tramos donde se produzca un paralelismo, habrá que tomar las
medidas necesarias durante la ejecución de la obra para no provocar ninguna
ruptura en las cañerías de ABAQUA. Hay que tener en cuenta que estas
conducciones son el ramal de cabecera que alimenta toda la isla y cualquier
incidencia puede dejar sin agua grandes zonas de la isla. En cuanto al emisario,
cualquier incidencia supondría una parada de producción de planta con las
consecuencias en el suministro antes mencionado. Por lo tanto, se considera
necesario que el eje de las cañerías con la línea eléctrica se separe un mínimo de
dos metros.
- Se adjuntan los siguientes planos de localización aproximada con las
infraestructuras de ABAQUA del Área de Construcción y Gestión de
Abastecimiento y Desaladoras:
- Infraestructuras ABAQUA-IDAM Formentera.
- Proyecto as built Formentera_Plano_2.1.
- Proyecto as built Formentera_Plano_2.2.
- Proyecto as built Formentera_Plano_2.3.
El informe de 8 de mayo de 2020 indica:
Informamos de que el proyecto no afectará a ninguna de las instalaciones ni
infraestructuras, en materia de saneamiento y depuración, que gestiona ABAQUA
en la isla de Formentera.
18. El 18 de mayo de 2020, el Servicio de Cambio Climático y Atmósfera
informa favorablemente, con las siguientes conclusiones:
1. La implementación de este proyecto está alineada con la Ley 10/2019, de 22
de febrero, de cambio climático y transición energética.
Si bien el propio proyecto no tiene que servir para frenar otras iniciativas que
sigan los objetivos de la Ley: mejorar el ahorro y eficiencia energéticas,
penetración de energías renovables... Se tendría que aprovechar para instar en
este momento a las administraciones competentes a hacer un esfuerzo adicional
para perseguir estos objetivos:
— Consejo Insular de Formentera: adhesión al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas
por el que se compromete a perseguir los objetivos establecidos en el Acuerdo de
París; determinación territorial de las zonas prioritarias para instalación de energías
renovables...
— Dirección General de Energía y Cambio Climático: implementación de la Ley e.e
10/2019. b
— Sector privado y civil: mejora de la eficiencia energética, autoconsumo de 2w
energías renovables...
emisSioonloe cso dmeo g raesceosm deen edfaeccióton ,in av eprensaadre droe  aqu laer geol p prloayzeoc,t ose s uppoodnríea  lpar orepdouncecri óanlg úden E-B-20ble en 
tipo de compensación de la emisión inicial que supone el cambio de uso del suelo
y la construcción de la subestación.
2. En cuanto a la calidad del aire, el proyecto supondrá una mejora
considerable en la zona de Es Ca Marí. Tendría que servir, además, para que
definitivamente se dejen de instalar grupos electrógenos durante la temporada
estival y minimizar, o hacer desaparecer (en función de lo que permita la seguridad
eléctrica), la turbina de gas.
Aún así, durante la fase de construcción se debe evitar emitir polvo y gases
contaminantes en la atmósfera. El estudio de impacto ambiental considera algunas
medidas genéricas al respeto. Se podrían complementar con guías de buenas
prácticas en construcción (http://atmosfera.caib.es).
19. El 22 de mayo de 2020, el Consejo de Gobierno declaró el interés
autonómico de este proyecto, de conformidad con el procedimiento de la Ley 4/
2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las
Illes Balears. La efectividad de esta medida es una vez que se haya completado el
trámite de información pública. Debido a la situación de estado de alarma, quedó
suspendido el procedimiento de exposición pública publicado en el BOIB de 21 de
marzo de 2020, y se levantó el plazo de suspensión a partir del 1 de junio. Por lo
tanto, el plazo de exposición pública de treinta días hábiles finalizó el 10 de julio de
2020.
20. El 1 de junio de 2020, la Dirección General de Territorio y Paisaje de la
Consejería de Medio Ambiente y Territorio emitió un informe al respecto, con las
siguientes conclusiones:
Este servicio no tiene nada que decir sobre estas materias, por no afectar
aspecto alguno de la ordenación urbanística o territorial sobre el que, en función de
las competencias que ostenta, tenga que pronunciarse esta dirección general.
21. El 12 de mayo de 2020, el Servicio de Estudios y Planificación de la
Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente y
Territorio emitió un informe al respecto, con las siguientes conclusiones:
Por todo ello, informo favorablemente sobre la nueva subestación Formentera
a 132 kV, la ampliación de la subestación Formentera a 30 kV existente, el cable
de 30 kV de interconexión entre el nuevo parque de 132 kV y el parque de 30 kV
existente del municipio de Formentera, y la ampliación de la subestación Torrent a
132 kV existente del municipio de Santa Eulària des Riu, con los siguientes
condicionantes:
• En relación con la nueva subestación de Formentera de 132 kV:
1) Red de agua potable: se conectará a dicho servicio, situado en paralelo a la
carretera de Es Ca Marí y a unos 45 m de la nueva subestación.
2) Aguas pluviales.
a) Se cumplirá con lo establecido en el artículo 60.4 del PHIB 2019, y recoger es
de manera separada las aguas pluviales netas de los tejados y las potencialmente o
hidrocarburadas de las zonas pavimentadas. Se recomienda el almacenamiento y w.
reutilización de las primeras. 2w
b) Según el mencionado artículo 60.4 del PHIB 2019, y para poder verter las
pdleu vlaia Aledsm piontisetnracicaiólmne hnitder áhuidlicroac.arburadas al medio, se solicitará una autorización E-B-20ble en 
3) Aguas residuales (grises y fecales): en relación con el sistema de
saneamiento de las aguas residuales producidas en el edificio de control, se
recomienda, si es técnicamente viable, conectarlo a la red de saneamiento
municipal, situada, según los planos vigentes de las NNSS de Formentera, cerca
de las instalaciones de la desaladora y en paralelo a la carretera de Es Ca Marí. Si
no se puede conectar, el sistema de depuración se proyectará según el artículo 80
del PHIB-2019 y su anexo 3, y no según el artículo 64 de las NNSS de Formentera.
22. El 23 de junio de 2020, se recibió el informe del Servicio de Gestión
Forestal y Protección del Suelo de la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio, cuyas conclusiones
son:
[...] se informa lo siguiente, en cuanto al riesgo de incendio forestal y la gestión
forestal y protección del suelo, dentro del trámite de información pública:
1. Durante la ejecución y explotación del proyecto se tomarán las medidas
preventivas establecidas en el Decreto 125/2007, especialmente en cuanto a las
medidas coyunturales de prevención durante la época de peligro de incendios
forestales (artículo 8.2.c), en relación con la utilización de maquinaria y equipos, en
terreno forestal y áreas contiguas de prevención, cuyo funcionamiento genere
deflagración, chispas o descargas eléctricas susceptibles de provocar incendios
forestales. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se cumplirá lo que establece la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, en
cuanto a las determinaciones con relación al riesgo de incendio.
- Las máquinas que se usen en terrenos forestales o áreas contiguas se
utilizarán extremando las precauciones de uso y haciendo un adecuado
mantenimiento (se aplicarán métodos de trabajo que eviten la provocación de
chispas). El abastecimiento de gasolina de esta maquinaria se realizará en zonas
de seguridad situadas en áreas aclaradas de combustible vegetal.
- En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en aquellos que
se encuentren condicionados por las medidas preventivas anteriormente
mencionadas se dispondrá, para uso inmediato, de extintores de mochila cargados
y de las herramientas adecuadas que permitan sofocar cualquier conato de
incendio que se pueda provocar.
2. Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia
mínima de 10 m del terreno forestal existente.
3. Tratamiento de la vegetación:
- El tratamiento de la vegetación será el estrictamente necesario para realizar
los trabajos de soterramiento de la red eléctrica. Se respetará en todo caso la flora
protegida.
- Los restos vegetales producidos se tendrán que eliminar en un plazo máximo
de veinte días desde su generación, para evitar la proliferación de plagas y la e.e
propagación de posibles incendios. b
- Los productos vegetales residuales podrán ser tratados de la siguiente 2w
manera:
- Trituración mediante maquinaria. E-B-20ble en 
- Transporte a vertedero o fuera de la zona forestal, para quema o trituración.
4. En el supuesto de que la red aérea atraviese terreno forestal, se adecuará
una franja en su corredor de cinco metros a cada lado de este y cobertura arbórea
y arbustiva máxima del 50 % de fracción de cabida cubierta. En los casos de
presencia de pies arbóreos que comporten un peligro de contacto con los
conductores, tendrán que ser talados de conformidad con la reglamentación
sectorial vigente.
5. Se tendrá que prever la necesidad de mantenimiento a lo largo del tiempo de
las actuaciones sobre la vegetación.
6. Las obras de mantenimiento temporal se realizarán preferentemente fuera
de la época de riesgo de incendios, es decir, entre el 16 de octubre y el 30 de abril,
y se adoptarán en todo caso las medidas preventivas necesarias para la
eliminación de cualquier riesgo de incendios, extremando el cumplimiento de las
normas de prevención de incendios y, en especial, se tomarán las medidas
establecidas en el artículo 8.2.c) del Decreto 125/2007.
7. Todos los operarios participantes en las actividades, tanto de las obras como
de la fase de explotación, serán instruidos en la existencia de riesgo de incendio
forestal, en las medidas de prevención a adoptar, en las actuaciones inmediatas a
efectuar ante un conato de incendio y conocerán el número de teléfono de
comunicación en caso de incendios forestales (112).
En cualquier caso, le recordamos que el cumplimiento de las medidas incluidas
en este informe no excluye la responsabilidad de los propietarios en el
cumplimiento de la legislación específica adecuada según el tipo de instalación o
construcción y en el uso responsable de los medios que puedan ser causantes de
un incendio forestal o de los daños que un incendio forestal pueda causar, puesto
que solo son medidas encaminadas a minimizar el riesgo.
23. El 30 de junio de 2020, se recibió el certificado de la Comisión de Gobierno
del Consejo Insular de Formentera de fecha 19 de junio de 2020, de Medio
Ambiente (PRP2020/345), que incluye los cuatro siguientes informes:
A) Informe de 8 de junio de 2020 del Área de Actividades del Consejo Insular
de Formentera, que indica que el proyecto se tendría que ampliar con los
siguientes puntos:
a) Descripción de las instalaciones previstas de agua, electricidad y
climatización del edificio, justificando su normativa sectorial (CTE-HS4, RD 842/
2002 Reglamento de baja tensión, Real Decreto 1027/2007, Reglamento de
instalaciones térmicas).
b) Descripción de los equipamientos previstos en el edificio (vestuarios,
cámaras higiénicas, etc.) y justificación del cumplimiento del Real Decreto 486/97,
de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
c) Indicación de las posibles molestias, nocividad y peligrosidad o insalubridad
y emisiones que puedan producirse, así como las medidas correctoras e.e
proyectadas. Se cumplirá con la ordenanza municipal para la protección del medio b
ambiente y la salud contra la contaminación por ruidos o vibraciones (Boletín w
Oficdia)l  Jdues tliafisc aIlcleiósn B daele laar sn onrúmmaetrivoa 1 c6o4n, tdrae  i2n cdeen ddiiocise menb rleo sd ee s2t0a1b4le)c.imientos
industriales (Real Decreto 2267/2004) y de las instalaciones contra incendios
previstas (Real Decreto 513/2017).
e) Según el punto 2.c) del anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia, es necesaria la redacción de un plan de autoprotección
para las instalaciones de transformación de energía eléctrica de alta tensión.
B) Informe de 8 de junio de 2020 del Área de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Consejo Insular de Formentera, que indica lo siguiente:
5. Analizada la nueva propuesta para la subestación, se observa:
a. La nueva subestación se sitúa ahora afectando también a la parcela
adosada a la zona calificada como Sistema General de Infraestructuras por el
planeamiento territorial y urbanístico de Formentera.
b. Establece una altura máxima para las edificaciones equivalente a la de las
edificaciones de usos similares (desaladora y subestación actual) situadas en la
isla. Se propone la excavación de parte del terreno para que de las edificaciones
se adapten a la altura máxima de 7 m.
c. Adopta un lenguaje arquitectónico impropio del paisaje de la isla adoptando
una estética de carácter industrial poco adaptado a las características del suelo
rústico en la que se ubica.
d. Propone la colocación de pantallas acústicas perimetrales.
e. A diferencia de la propuesta anterior, no se propone la ocupación total de las
parcelas afectadas. En este caso, quedará en propiedad de los actuales
propietarios la franja que separa la nueva subestación de la carretera poblada por
vegetación. Esta solución compromete una de las virtudes del proyecto al no poder
garantizar el mantenimiento de la masa de vegetación como elemento de
ocultación paisajística de la nueva infraestructura.
6. A la vista de los informes de las áreas de Infraestructuras y Patrimonio del
Consejo Insular de Formentera, se considera necesario añadir a las prescripciones
contenidas en los citados informes, las siguientes:
a. Se deberá garantizar el mantenimiento y el crecimiento de la masa vegetal
entre la nueva subestación y la carretera principal.
b. Se deberá garantizar la diferenciación de los volúmenes que componen la
nave volumétrica y cromáticamente, en la gama establecida por el PTI de
Formentera.
c. Se deberá proceder, en caso necesario, a las desvinculaciones establecidas
en las parcelas afectadas de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 6/1997, del suelo
rústico de las Illes Balears.
C) Informe de 2 de abril de 2020 del coordinador de Infraestructuras del
Consejo Insular de Formentera, que indica lo siguiente: e.e
De la edificación: el proyecto prevé un cierre de la nave donde se ubican los w.
aparatos eléctricos a base de paneles prefabricados de hormigón tipo sandwich, 2w
con acabado exterior color blanco Macael.
dondSee  spero upboicnae  luan e adcifaicbaacdióon c poalorra a mreinniam oiz taier rsrua ,i mmpáasc atoc.orde con el entorno rústico E-B-20ble en 
- Del cierre de los terrenos: el proyecto prevé un cierre a base de muro de
hormigón visto, malla electrosoldada de acero galvanizado y alambre.
Se propone la ejecución de un muro revestido de piedra seca al estilo
tradicional de Formentera, de 80 cm de altura y, en todo caso, encima de este
muro la malla de 1,20 m con el alambre de seguridad hasta los dos metros.
Frente a la carretera de Es Ca Marí, por la parte interior del muro, se sembrará
vegetación autóctona que haga de pantalla vegetal, tipo acebuche (Olea oleaster)
o mata (Pistacia lentiscus L.), que minimice el impacto de la valla metálica y la
primera vista hacia las instalaciones.
Este cierre, en la fachada a la carretera de Es Ca Marí, se tendrá que alinear a
la línea del cierre actual de la planta desalinizadora y el recinto de ENDESA.
- De las líneas eléctricas de conexión de los parques de 132 kV y 30 kV: el
proyecto prevé una canalización por la carretera de Es Ca Marí, donde se ven
afectados servicios existentes, tanto de agua potable como de electricidad MT y
BT.
Se propone que esta canalización vaya sepultada por el espacio entre el borde
del asfalto y el muro de cierre, sin afectar a los servicios existentes bajo la
carretera.
- De los accesos a la parcela: el proyecto prevé un nuevo acceso de cinco
metros de anchura paralelo al camino existente actualmente, dejando por lo tanto
dos accesos separados menos de 10 metros.
Se propone que se unifique la salida a la carretera de Es Ca Marí, tanto del
nuevo acceso como del existente, de forma que solo quede uno y se garantice
asimismo el acceso a la finca al sur de la subestación. El radio de giro será como
mínimo de 10 m.
D) Informe de 29 de mayo de 2020 del Área de Patrimonio del Consejo Insular
de Formentera, que incluye las siguientes conclusiones:
1. Que se considera necesario mantener, conservar y restaurar todos los
tramos posibles de pared de piedra seca actualmente existentes —tanto en las
parcelas catastrales 25, 26 y 27 del polígono 8 como a lo largo del trazado de las
diferentes interconexiones—, sin perjuicio de admitir el desmontaje de los tramos
estrictamente indispensables para poder implantar la nueva subestación.
2. Que las restauraciones de los muros de piedra seca tendrán que garantizar
el mantenimiento de las características volumétricas de los muros (anchura y altura
aproximadas), así como de los materiales y técnicas de construcción tradicional:
muros a partir de piedra poco o nada trabajada, dispuesta en doble hilada,
correctamente trabada y calzada sin ningún tipo de mortero de unión, relleno de la
parte central del muro y coronación con enlosado.
Se adjunta el certificado del consejero de Medio ambiente y Servicios de
Inspección del Área de Medio Ambiente del Consejo Insular de Formentera, de es
fecha 29 de junio de 2020, que especifica que no se han recibido alegaciones al o
proyecto una vez finalizado el plazo de exposición pública. w.
corr2e4sp. oEnld i1e ndtees j uall ioC odnese 2jo0 2In0s,u slaer  ddeio F torramselandteor aa l(c perrotifmicoatdoor  ddee 2 l5o sd ein jufonriom dees
2A0c2tiv0i,d qaudee sin yc lUurybea lnoissm inof)o,r Smeersv idcieo  Mdee dGioe sAtimónb iFeonrtee,s tIanlf rya ePsrotrtuecctcuiróans ,d ePla Struimeloon dioe, E-B-20ble en 
la Consejería de Medio Ambiente y Territorio y Servicio de Cambio Climático y
Atmósfera de esta Dirección General; todo ello, en aplicación del artículo 127.3 del
Real Decreto 1955/2000, para que en el plazo de quince días preste su
conformidad o formule las objeciones que estime procedentes.
25. El 11 de marzo de 2020, con registro de entrada 1329, se solicitó el informe
preceptivo al Servicio de Aguas Superficiales de la Dirección General de Recursos
Hídricos, para el cumplir el artículo 37 de la Ley 21/2013. El 7 de julio de 2020, se
informó favorablemente en cuanto a afecciones al dominio público hidráulico de las
aguas superficiales, a sus zonas de protección (servidumbre y policía) y a zonas
inundables o potencialmente inundables, a los efectos de la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental.
26. El 9 de marzo de 2020, con registro de entrada L12E2674, se solicitó un
informe a la Dirección General de Turismo, para cumplir el artículo 37 de la Ley 21/
2013. Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, que finalizó el 6 de julio de
2020, no se ha recibido informe alguno ni alegaciones. De acuerdo con el artículo
38 de la Ley 21/2013, no se tendrán en cuenta los informes o las alegaciones
recibidos fuera de los plazos establecidos en los artículos 36 y 37.
27. El 9 de marzo de 2020, Aqualia, Sociedad Anónima, recibió una solicitud de
informe, para cumplir el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000. Transcurrido el
plazo de veinte días hábiles, se reiteró la petición, con diez días adicionales. Esta
segunda solicitud, la recibió el 3 de julio. El 17 de julio de 2020, finalizó el plazo
para emitir el informe correspondiente, y, puesto que no se ha recibido informe
alguno ni alegaciones, se entiende que no existe ninguna objeción al proyecto.
28. El 9 de marzo de 2020, Telefónica de España, Sociedad Anónima, recibió
una solicitud de informe, para el cumplir el artículo 146 del Real Decreto 1955/
2000. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles, se reiteró la petición, con diez
días adicionales. Esta segunda solicitud, la recibió el 7 de julio. El 21 de julio de
2020, finalizó el plazo para emitir el informe correspondiente, y, puesto que no se
recibió en tiempo el informe ni alegaciones, se entiende que no existe ninguna
objeción al proyecto. El 28 de agosto de 2020, una vez finalizado el plazo de
alegaciones, se informa: «[...] Telefónica no tiene objeción alguna a la ejecución
del proyecto referido siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación
con los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación y en particular
los reglamentos electrotécnicos de alta y baja tensión [...]».
29. El 9 de marzo de 2020, Gas y Electricidad Generación, Sociedad Anónima
Unipersonal, recibió una solicitud de informe, para el cumplir el artículo 146 del
Real Decreto 1955/2000. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles, se reiteró la
petición, con diez días adicionales. En fecha 13 de julio de 2020, informaron de
que no existe ninguna objeción al proyecto.
30. El 9 de marzo de 2020, se solicitó un informe a la entidad GOB, para el
cumplir el artículo 37 de la Ley 21/2013. Transcurrido el plazo de treinta días
hábiles, que finalizó el 6 de julio de 2020, no se ha recibido informe alguno ni
alegaciones. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 21/2013, no se tendrán en s
cuenta los informes o las alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos en e.
los artículos 36 y 37. w.
para3 1e.l  Ecul 1m0p dlire  eml aarrztíoc udleo  23072 d0e,  slae  sLoelyic 2itó1 /i2n0fo1r3m. eT raa nlas ceunrtrididaod  eAlm pilcasz od ed ela t Treeinrrtaa,
días hábiles, que finalizó el 7 de julio de 2020, no se ha recibido informe alguno ni 20n 
alegaciones. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 21/2013, no se tendrán en
cuenta los informes o las alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos en
los artículos 36 y 37.
32. El 15 de julio de 2020, se dio traslado al promotor de los informes
correspondientes a la Dirección General de Salud Pública y Participación, la
Dirección General de Recursos Hídricos (Servicio de Estudios y Planificación), el
Servicio de Protección de Especies de la Dirección General de Espacios Naturales,
la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental, la Dirección General de
Territorio y Paisaje, el Servicio de Emergencias, la Agencia Balear del Agua y la
Calidad Ambiental (ABAQUA), E-Distribución Redes Digitales, Sociedad Limitada,
y Gas y Electricidad Generación, Sociedad Limitada; todo ello, en aplicación del
artículo 127.3 del Real Decreto 1955/2000, para que en el plazo de quince días
preste su conformidad o formule las objeciones que estime procedentes.
33. El 21 de julio de 2020, REE contestó a esta Dirección General sobre las
alegaciones del Consejo Insular de Formentera, del Servicio de Gestión Forestal
del Suelo de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad y del
Servicio de Cambio Climático. El informe indica en relación con el informe del
Consejo Insular de Formentera:
1. Por lo que respeta a los aspectos señalados por el Área de Infraestructuras:
a) El anexo IX del Estudio de Impacto Ambiental, en su apartado 5.12 (Medidas
Correctoras), establece que se tintarán los paneles el edificio con un color tierra, de
acuerdo con lo establecido en las normas subsidiarias del planeamiento de
Formentera. En concreto, la solución consiste en paneles prefabricados lisos
tintados de color terroso (código: S 2030-Y50R) de la carta de colores NCS Edition
2, 1995. Las ventanas serán de color verde carruaje (RAL 6009). En definitiva, se
cumple con la propuesta solicitada.
b) El vallado de seguridad establecido para la subestación eléctrica a 132 kV
de Formentera se ubicará en el interior de la parcela y no viene anexado a la
carretera de Es Ca Marí, sino una vez pasada la pantalla vegetal, por tanto, no se
visualizará desde la carretera.
c) El anexo IX del Estudio de Impacto Ambiental, en su apartado 5.12 (Medidas
Correctoras), establece que se restaurará el muro de piedra seca perimetral allí
donde se haya visto afectado por la instalación de la subestación.
d) No se contempla la modificación del muro de piedra existente linde a la
carretera de Es Ca Marí, para evitar la afección sobre la masa forestal de la propia
parcela y garantizar la integración de la instalación.
e) Todos los muros de piedra que se vean afectados serán restaurados o
adecuados según los criterios marcados por el área de Infraestructuras del
Consejo Insular de Formentera.
f) El motivo de la necesidad de apertura de un nuevo acceso son los restos
arqueológicos encontrados durante la prospección arqueológica realizada al efecto
en el acceso existente (muro de época romana), con cierto valor patrimonial. s
Por ello, se realiza un nuevo acceso con objeto de afectar lo mínimo posible al b
valor patrimonial de la isla de Formentera. Con objeto de dar cumplimiento a lo w
spolalinctiteaaddoo,  seen  reela plizroayráe cutnoa h parsotpau eels tcaa mdein doe raivcatucaiól,n u dneas dvee ze ls cea hmainyoa  dpea saacdcoe seol
elemento arqueológico detectado para evitar su afección a futuro. Es decir, se 20n 
empleará el camino de acceso planteado en el proyecto y su entronque con la
carretera actual para acceso tanto de Red Eléctrica como de otros propietarios. El
anterior acceso se cerrará mediante muro de piedra seca de las mismas
características que el existente.
2. Por lo que respecta a los aspectos señalados por el Área de Patrimonio:
a) En cuanto a los tramos de «pared seca» se cumple en proyecto lo requerido
y solicitado por Patrimonio y se cumplirá durante la ejecución de las obras. El
desmontaje de los tramos estrictamente necesarios será realizado bajo la
supervisión arqueológica y bajo sus criterios. Así como lo será el montaje de los
mismos en otro punto como objeto de integración paisajística de la instalación.
b) Se tendrán en cuenta los requisitos indicados y será llevada la restauración
de los muros bajo la metodología indicada.
3. Por lo que respecta a los aspectos señalados por el Área de Actividades:
a) Se tendrá en cuenta la normativa sectorial indicada por Actividades en el
desarrollo del proyecto constructivo cumpliéndose lo establecido en el Real
Decreto 842/2002, Reglamento de baja tensión, y Real Decreto 1027/2007,
Reglamento de instalaciones térmicas.
b) Se tendrá en cuenta la normativa sectorial indicada en el desarrollo del
proyecto constructivo cumpliéndose lo establecido en el Real Decreto 486/97, de
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
c) Respecto a las posibles molestias y emisiones de ruido, ya se dispone de un
estudio acústico con propuesta de medidas correctoras (pantallas acústicas) para
mitigar las potenciales molestias mencionadas. De igual manera, ya se ha
propuesto un seguimiento de las emisiones de campos eléctrico y magnético en el
programa de vigilancia ambiental para corroborar cumplimiento. Los resultados de
dichas mediciones estarán a disposición en los informes de seguimiento que se
realicen en el marco de la vigilancia ambiental en fase de operación.
d) Se tendrá en cuenta la normativa sectorial indicada en el desarrollo del
proyecto constructivo cumpliéndose lo establecido en el Real Decreto 513/2017.
e) Se tendrá en cuenta el Real Decreto 393/2007 en cuanto a la redacción de
un plan de autoprotección para las instalaciones de transformación de energía
eléctrica de alta tensión.
d) El anexo VI del Estudio de Impacto Ambiental (Estudio de Impacto Acústico
de la subestación Formentera) realiza un análisis de la legislación estatal,
autonómica y local, así como una simulación acústica de la futura instalación con
objeto de establecer todas las medidas preventivas y correctoras necesarias para
el cumplimiento de los requerimientos legislativos que se ven reflejadas en el
estudio de impacto ambiental.
4. Por lo que respecta a los aspectos señalados por el Área de Ordenación del
Territorio y Urbanismo:
a) Dentro del Estudio de Incidencia Paisajística, se establece que la existente e.
masa forestal se utilizará como parte de la masa vegetal necesaria para la w.
integración paisajística de la instalación, por lo que se cumple con el requerimiento. 2w
b) El proyecto de detalle de la nueva subestación de Formentera 132 kV se
adecuará a una altura máxima de en torno a siete metros. 20n 
c) En el anexo IX del Estudio de Impacto Ambiental y, en concreto, en su
apartado 5.12 (Medidas Correctoras), se establece que se tintarán los paneles el
edificio con un color tierra, de acuerdo con lo establecido en las normas
subsidiarias de planeamiento de Formentera. En concreto, la solución serán
paneles prefabricados lisos tintados de color terroso (código S 2030-Y50R) de la
carta de colores NCS Edition 2, 1995. Las ventanas serán de color verde carruaje
(RAL 6009).
d) La propuesta de Red Eléctrica es la compra de todas las parcelas afectadas
por el proyecto, no teniendo intención de segregar las mismas.
e) Se garantiza el crecimiento de la masa forestal y, de hecho, es uno de los
principales elementos de integración paisajística dispuestos en el Estudio de
Incidencia Paisajístico del Estudio de Impacto Ambiental.
f) Se solicitará confirmación acerca de la obligación legal de proceder a la
vinculación de las parcelas adquiridas para el uso de infraestructuras y, en caso de
que la misma sea necesaria, se procederá a la mencionada vinculación en el
Registro de la Propiedad.
El informe indica en relación con el informe del Servicio Gestión Forestal y
Protección del Suelo de la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad:
Red Eléctrica tiene en consideración el informe favorable remitido por el citado
organismo y, en atención a los aspectos vertidos en su escrito, mediante el
presente se manifiesta lo siguiente:
1. Se establecerán todas las medidas preventivas indicadas en la alegación
dentro de las prescripciones ambientales de la obra, así como el cumplimiento de
la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio.
2. No se proyecta ninguna línea aérea.
3. Se contempla el mantenimiento a largo tiempo de las actuaciones sobre la
vegetación.
4. Siempre que sea posible, las obras de mantenimiento temporal se realizarán
fuera de época de riesgos de incendios.
Si no fuera el caso, se tomarán todas las medidas establecidas en la alegación.
5. Se impartirá una formación en materia de prevención de incendios que
incluya todas las prescripciones de la alegación a todos los operarios, previo al
inicio de cada actividad que así lo requiera.
El informe indica en relación con el informe del Servicio de Cambio Climático y
Atmósfera de la Dirección General de Energía y Cambio Climático:
Red Eléctrica tiene en consideración el informe favorable remitido por el citado
organismo y, en atención a los aspectos vertidos en su escrito, mediante el
presente se manifiesta que se tendrán en consideración las guías de buenas e.e
prácticas en construcción para la elaboración de los condicionantes ambientales a b
aplicar a los contratistas para la ejecución de la obra. w
infor3m4e.  Ealn t2e8ri odre d jeu lRioE dEe e 2n0 a2p0l,ic saeci óenn vdieól  aalr tCícounlos e1j2o7 I.n4s duelal rR deeal  FDoercmreetnot e1r9a5 5e/l
200, para que en el plazo de quince días muestre su conformidad o las objeciones
a la contestación. El 29 de julio de 20, recibió esta notificación, y ha finalizado el
plazo de quince días sin que emitan un nuevo escrito de objeciones; por lo tanto,
se entiende la conformidad con la contestación del peticionario.
35. El 4 de agosto de 2020, se remitió al Servicio de Gestión Forestal y
Protección del Suelo de la Dirección General de Espacios Naturales y
Biodiversidad el informe de REE de 21 de julio, en aplicación del artículo 127.4 del
Real Decreto 1955/200, para que en el plazo de quince días muestre su
conformidad o las objeciones a la contestación. El 5 de agosto de 2020, con
registro de entrada número 9050, recibió esta notificación, y ha finalizado el plazo
de quince días sin que emitan un nuevo escrito de objeciones; por lo tanto, se
entiende la conformidad con la contestación del peticionario.
36. El 4 de agosto de 2020, con registro de entrada número 8845, se solicitó el
inicio de la tramitación ambiental (AIA ordinaria) del proyecto subestación
Formentera 132 kV.
37. El 31 de julio de 2020, se recibió el Acuerdo del Consejo Ejecutivo del
Consejo Insular de Ibiza de 30 de julio de 2020, en relación con una solicitud de
informe requerida por la Dirección General de Turismo del Gobierno. Puesto que
este informe no se ha solicitado por parte de este órgano instructor del expediente
y, además, hacen referencia a las actuaciones de la parte del proyecto que está
tramitando el Ministerio, no se valoran en este expediente, que comprende
exclusivamente la realización de la subestación en Formentera y sus actuaciones
asociadas, todas ubicadas en Formentera.
38. El 6 de agosto de 2020, REE remitió a esta Dirección General el informe de
respuesta a los informes de los siguientes organismos:
— La Dirección General de Salud Pública y Participación, indicando:
Con relación al escrito presentado por parte de la Dirección General de Salud
Pública y Participación, presentado dentro del trámite de información pública de la
solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental,
autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, de la
instalación de referencia, Red Eléctrica, mediante el presente documento,
manifiesta lo siguiente:
1. El proyecto no considera el vertido de aguas con fosa séptica y pozo
filtrante, sino que se lleva a un depósito estanco, el cual tiene una sonda de
llenado que avisa para su vaciado. En ningún caso se vierte al terreno. Esto mismo
se indica en el apartado 2.9.2 de la memoria y apartado 2.1.4 del anexo 1 del
proyecto.
2. En relación con los campos magnéticos, se establecerá en el programa de
vigilancia ambiental de la subestación de Formentera preparada a 132 kV un
seguimiento de campos electromagnéticos durante los primeros cuatro años de
servicio de la instalación, con objeto de garantizar los parámetros establecidos en
el estudio de impacto ambiental.
— La Dirección General de Recursos Hídricos (Servicio de Estudios y e.
Planificación), indicando: w.
RecCurosno sre Hlaídcrióicno sa,l  Seesrcvriictoio  pdree sEesntutaddioos  pyo Pr lpaanriftiec adceió lna,  Dprierescecnitóand oG deennetrraol  ddeel
trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, 20n 
declaración de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública, de la instalación de referencia, Red Eléctrica tiene
en consideración el informe favorable remitido por el citado organismo y, en
atención a los aspectos vertidos en su escrito, mediante el presente se manifiesta
lo siguiente:
1. No existe en las subestaciones riesgo de aguas contaminadas por
hidrocarburos dado que los equipos que contienen aceites combustibles, etc.
disponen de medidas de recogida de los mismos, que garantizan la ausencia de
vertido accidental al suelo.
2. En principio no se ha contemplado en el proyecto la conexión a la red de
agua residual existente; no obstante, se analizará la viabilidad y se procederá a la
conexión si es posible.
— El Servicio de Protección de Especies de la Dirección General de Espacios
Naturales, indicando:
Con relación al escrito presentado por parte del Servicio de Protección de
Especies de la Dirección General de Espacios Naturales, presentado dentro del
trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa,
declaración de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública, de la instalación de referencia, Red Eléctrica tiene
en consideración el informe favorable remitido por el citado organismo y, en
atención a los aspectos vertidos en su escrito, mediante el presente se manifiesta
que se tendrán en consideración las medidas compensatorias por la afección a la
posidonia.
— La Dirección General de Residuos y Educación Ambiental, indicando:
Con relación al escrito presentado por parte de la Dirección General de
Residuos y Educación Ambiental, presentado dentro del trámite de información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad
pública, de la instalación de referencia, Red Eléctrica tiene en consideración el
informe favorable remitido por el citado organismo y, en atención a los aspectos
vertidos en su escrito, mediante el presente se manifiesta que se tendrán en
consideración y se aplicará lo que requiera la Orden APM/1007/2017, de 10 de
octubre, en caso de no poder reutilizar en la ejecución de la obra los excedentes
de tierra.
— La Dirección General de Territorio y Paisaje, indicando:
Con relación al escrito presentado por parte de la Dirección General de
Territorio y Paisaje, presentado dentro del trámite de información pública de la
solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental,
autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, de la
instalación de referencia, Red Eléctrica tiene en consideración el informe favorable
remitido por el citado organismo.
— El Servicio de Emergencias, indicando: s
Con relación al escrito presentado por parte del Servicio de Emergencias, b
presentado dentro del trámite de información pública de la solicitud de autorización w
addem cionnissttrrautcivcaió pnr eyv idae, cdleacralacriaócnió dne d uet iilmidpaadc ptoú balmicbai,e dneta ll,a a iuntsotraizlaacciióónn  daedm reinfeisrterantciviaa,
Red Eléctrica tiene en consideración el informe favorable remitido por el citado 20n 
organismo y, en atención a los aspectos vertidos en su escrito, mediante el
presente se manifiesta que se tendrán en consideración.
— La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), indicando:
Con relación al escrito presentado por parte de la Agencia Balear del Agua y la
Calidad Ambiental (ABAQUA), presentado dentro del trámite de información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad
pública, de la instalación de referencia, Red Eléctrica tiene en consideración el
informe favorable remitido por el citado organismo.
— E-Distribución Redes Digitales, Sociedad Limitada, indicando:
Con relación al escrito presentado por parte de la entidad Endesa Distribución
Eléctrica, Sociedad Limitada Unipersonal, presentado dentro del trámite de
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa,
declaración de impacto ambiental, autorización administrativa de construcción y
declaración de utilidad pública, de la instalación de referencia, Red Eléctrica tiene
en consideración el informe favorable remitido por la citada mercantil.
— Gas y Electricidad Generación, Sociedad Limitada, indicando:
Con relación al escrito presentado por parte de Gas y Electricidad Generación,
Sociedad Limitada, presentado dentro del trámite de información pública de la
solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental,
autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, de la
instalación de referencia, Red Eléctrica tiene en consideración el informe favorable
remitido por la citada entidad.
39. El 11 de agosto de 2020, con registro de entrada 9377, también se dio
traslado a la CMAIB de los informes de respuesta del promotor de fecha 6 de
agosto de 2020.
40. El 19 de agosto de 2020, se notificaron al Servicio de Estudios y
Planificación de la Dirección General de Recursos Hídricos, a la Dirección General
de Residuos y Educación Ambiental, a la Agencia Balear del Agua y la Calidad
Ambiental y al Servicio de Protección de Especies los informes de respuesta del
promotor para que en el plazo de quince días muestren su conformidad o las
objeciones a la contestación del promotor. El 20 de agosto, al Servicio de Salud
Ambiental, el 21 de agosto, a la Dirección General de Territorio y Paisaje, y el 24
de agosto, al Servicio de Emergencias. Ha finalizado el plazo de quince días sin
que emitan ningún nuevo escrito de objeciones; por lo tanto, se entiende la
conformidad con esta contestación del peticionario (REE).
41. El 7 de octubre, con registro de entrada núm. 200116605001, el promotor
aporta la siguiente documentación complementaria, para el reflejar los aspectos
que han variado respecto al proyecto aportado en diciembre de 2019:
- Adenda subestación Formentera. Corresponde al proyecto de ejecución
visado el 6 de octubre de 2020, con número de visado 202002827, del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. e.e
- Adenda EsIA REE Ibiza Formentera 2020. Corresponde a la adenda al w.
estudio de impacto ambiental de la empresa Tecnoambiente, de octubre de 2020. 2w
- Anexo III_Planos EsIA 2020. Corresponde a los planos del estudio de impacto
ambiental. E-B-20ble en 
- Anexo IV_EsIA 2020. Corresponde al estudio de impacto ambiental de la
empresa Tecnoambiente, de octubre de 2020.
Estas modificaciones son debidas a las prospecciones arqueológicas
realizadas en el emplazamiento de la subestación Formentera, en la zona donde
estaba inicialmente previsto el camino de acceso a la subestación. El promotor
especifica lo siguiente: «Se trata únicamente de un cambio de trazado del camino
de acceso a la subestación Formentera 132/30 kV, manteniendo el resto de
implantación intacta excepto pequeños ajustes necesarios para adecuar la
implantación al nuevo camino de acceso, así como el trazado de la línea de 30 kV
que une la futura subestación Formentera 132 kV con la actual subestación
Formentera 30 kV. El proyecto de la ampliación de la subestación de Formentera
30 kV no se ve afectado».
42. El 13 de octubre de 2020, se da traslado de esta adenda y documentación
complementaria a la CMAIB (registro de entrada número 12015).
43. El 26 de octubre de 2020, se da traslado a los propietarios de las
variaciones en las superficies afectadas de sus parcelas, motivadas por las
prospecciones arqueológicas indicadas en la adenda.
44. El 29 de octubre de 2020, el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de
las Illes Balears adoptó el acuerdo de la declaración de impacto ambiental (DIA)
del proyecto. En fecha 2 de noviembre de 2020, el presidente de la CMAIB
comunicó a esta Dirección General el acuerdo correspondiente. Como
conclusiones de la declaración de impacto ambiental se indican:
Por todo lo anterior, se propone formular la declaración de impacto ambiental
favorable del proyecto de construcción de una instalación eléctrica correspondiente
a una nueva subestación Formentera a 132 kV, ampliación subestación
Formentera a 30 kV y cable de 30 kV de interconexión entre los parques de 132 y
30 kV promovido por Red Eléctrica Española, Sociedad Anónima, al concluirse que
previsiblemente no se producirán impactos ambientales adversos significativos,
siempre y cuando se cumplan las medidas protectoras y correctoras incluidas en la
documentación ambiental presentada (EsIA de Tecnoambiente con fecha
diciembre de 2019 y octubre de 2020), el programa de vigilancia ambiental del
mismo documento y también los siguientes condicionantes:
1. Antes del inicio de las obras, se tendrá que solicitar formalmente a E-
Distribución Redes Digitales, Sociedad Limitada Unipersonal:
- Un replanteo in situ, para evitar posibles daños, tanto en las personas como
en las instalaciones. Se puede contemplar hacer pasar las líneas eléctricas
(sepultadas) por el espacio entre el borde del asfalto y el muro de cierre, en lugar
de hacerlo por la carretera de Es Ca Marí.
- Un estudio de viabilidad y el presupuesto, si fuera necesario desplazar o
modificar alguna de las instalaciones de media y baja tensión.
2. Respecto a la reutilización de los excedentes de excavación, escombros, y s
excedentes de hormigón, se priorizará la utilización de los materiales naturales e.
excavados para su utilización en operaciones de relleno y los sobrantes para w.
utilizar en obras distintas a aquellas que se generaron serán preferiblemente los 2w
escombros y los excedentes de hormigón.
3. Respecto a la salud ambiental: 20n 
- Se cumplirán las medidas protectoras y correctoras indicadas en el EsIA de
referencia.
- El tratamiento de las aguas residuales indicado en el EsIA (separador de
grasas, arqueta de registro, fosa séptica, arqueta de toma de muestras y pozo
filtrante) consistirá en un sistema de depuración de oxidación total, eliminando así
el pozo filtrante.
- Los riegos de caminos y limpieza de zona de obra se harán con agua
regenerada, evitando así el consumo innecesario de agua de consumo humano.
- Se considera necesario realizar un seguimiento de estos valores durante la
vida útil de la instalación para evitar afecciones a la población.
4. Respecto a los Planes de Autoprotección (PAU) de las subestaciones de
Ibiza y Formentera:
- Se tendrán que actualizar, presentar y registrar en la Dirección General de
Emergencias e Interior para su revisión e información.
5. Respecto a las cañerías de ABAQUA:
- Es necesario profundizar la línea eléctrica en los cruces con las conducciones
de ABAQUA para que no interfieran en el mismo plano horizontal, o bien que las
líneas eléctricas vayan sepultadas por el espacio entre el borde del asfalto y el
muro de cierre, en lugar de hacerlo por la carretera de Es Ca Marí.
- En los tramos donde se produzca un paralelismo, el eje de las cañerías con la
línea eléctrica se separa un mínimo de dos metros.
- Se tendrán como referencia los planos de localización aproximada con las
infraestructuras siguientes de ABAQUA del Área de Construcción y Gestión de
Abastecimiento y Desaladoras:
o Infraestructuras ABAQUA-IDAM Formentera.
o Proyecto as built Formentera_Plano_2.1.
o Proyecto as built Formentera_Plano_2.2.
o Proyecto as built Formentera_Plano_2.3.
6. Respecto a las consideraciones sobre el cambio climático y atmósfera:
- Se compensará de la emisión inicial que supone el cambio de uso del suelo y
la construcción de la subestación mediante la siguiente medida compensatoria:
1) La instalación de dispositivos anticolisión de los apoyos de 20 torres de alta
tensión de REE de los tendidos eléctricos en suelo rústico de la cartografía, en
Ibiza, inventariados como tendidos peligrosos y/o propuestos por el Servicio de
Protección de Especies. Para realizar esta medida se ajustarán al cumplimiento del
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas e.e
eléctricas de alta tensión; la Resolución del consejero de Medio Ambiente, b
Agricultura y Pesca por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, w
aelleimcternotcauccióiónn,  ednis plíneersaiós ne lyé cctorinccaesn (tBraocleiótínn  lOocfiacli adle d lea  laavsi fIalleusn aB acolenatrrsa  nlaú mcoelirsoi ó3n5 ,y d lae
23 de marzo de 2017), y la Resolución del director general de Espacios Naturales y 20n 
Biodiversidad de 16 de enero de 2019 sobre la relación de tendidos eléctricos
peligrosos para las aves incluidas en las zonas de protección que no se ajustan a
las prescripciones técnicas del Real Decreto 1432/2008 (Boletín Oficial de las Illes
Balears número 9, de 19 de enero de 2019).
2) Se hará una aportación económica de no menos de 50.000 euros para
destinar a actuaciones de conservación de especies y/o hábitats dentro del Parque
Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera e invertirlos en la parte del espacio
protegido de la isla de Formentera.
- Durante la fase de construcción se evitará emitir polvo y gases contaminantes
a la atmósfera. El estudio de impacto ambiental considera algunas medidas
genéricas al respecto que se complementarán con guías de buenas prácticas en
construcción (http://atmosfera.caib.es).
7. En relación con la nueva subestación de Formentera de 132 kV:
- La red de agua potable se conectará a dicho servicio, situado en paralelo a la
carretera des Es Ca Marí y a unos 45 m de la nueva subestación.
- Respecto a las aguas pluviales, se tendrá que cumplir con lo establecido en el
artículo 60.4 del PHIB 2019, y recoger de manera separada las aguas pluviales
netas de los tejados y las potencialmente hidrocarburadas de las zonas
pavimentadas. Se recomienda el almacenamiento y reutilización de las primeras.
Para poder verter las pluviales potencialmente hidrocarburadas al medio, se tendrá
que solicitar una autorización de la Administración hidráulica.
- Respecto a las aguas residuales (grises y fecales): en relación con el sistema
de saneamiento de las aguas residuales producidas en el edificio de control, se
recomienda, si es técnicamente viable, conectarlo a la red de saneamiento
municipal, situada, según los planos vigentes de las NNSS de Formentera, cerca
de las instalaciones de la desaladora y en paralelo a la carretera de Es Ca Marí. Si
no se puede conectar, el sistema de depuración se proyectará según el artículo 80
del PHIB-2019 y su anexo 3, y no según el artículo 64 de las NNSS de Formentera.
8. En relación con el riesgo de incendio forestal y la gestión forestal y
protección del suelo:
- Durante la ejecución y explotación del proyecto se tomarán las medidas
preventivas establecidas en el Decreto 125/2007, especialmente en cuanto a la
prevención durante la época de peligro de incendios forestales (artículo 8.2.c), a la
utilización de maquinaria y equipos, en terreno forestal y áreas contiguas de
prevención, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas
eléctricas susceptibles de provocar incendios forestales. Se tendrá en cuenta lo
siguiente:
- Se tendrá que cumplir lo que establece la Directiva 98/37/CE, de 22 de junio,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre
máquinas, en cuanto a las determinaciones con relación al riesgo de incendio.
- Las máquinas que se usen en terrenos forestales o áreas contiguas se
utilizarán extremando las precauciones de uso y haciendo un adecuado e.e
mantenimiento. El abastecimiento de gasolina de esta maquinaria se realizará en b
zonas de seguridad situadas en áreas aclaradas de combustible vegetal. w
se e-n Ecnu etondtroesn  lcoosn tdraicbiaojnoasd qouse p soer  rlaesa limceend iedna ste prrreenveons tfivoaress stael edsis op oennd arqáu, eplaloras  quusoe
inmediato, de extintores de mochila cargados y de las herramientas adecuadas
que permitan sofocar cualquier conato de incendio que se pueda provocar.
- Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia
mínima de 10 m del terreno forestal existente.
- El tratamiento de la vegetación será el estrictamente necesario para realizar
los trabajos de soterramiento de la red eléctrica. Se respetará en todo caso la flora
protegida.
- Los restos vegetales producidos se tendrán que eliminar en un plazo máximo
de veinte días desde su generación, para evitar la proliferación de plagas y la
propagación de posibles incendios.
- Los productos vegetales residuales podrán ser tratados mediante trituración
con maquinaria y/o transporte a vertedero o fuera de la zona forestal, para quema
o trituración.
- Se tendrá que prever la necesidad de mantenimiento a lo largo del tiempo de
las actuaciones sobre la vegetación.
- Las obras de mantenimiento temporal se realizarán preferentemente fuera de
la época de riesgo de incendios, es decir, entre el 16 de octubre y el 30 de abril, y
se tomarán las medidas establecidas en el artículo 8.2.c) del Decreto 125/2007.
- Todos los operarios participantes en las actividades serán instruidos en la
existencia de riesgo de incendio forestal, en las medidas de prevención a adoptar,
en las actuaciones inmediatas a efectuar ante un conato de incendio y conocerán
el número de teléfono de comunicación en caso de incendios forestales (112).
9. En relación con el presupuesto del proyecto, que supera el millón de euros,
es de obligado cumplimiento la contratación por parte del promotor de una
auditoría ambiental que acredite el cumplimiento del artículo 29 de la Ley 12/2016,
de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.
10. Respecto a las características del edificio, la masa forestal, el cierre, los
accesos y las parcelas:
- Se adecuará a una altura máxima de entorno a 7 m.
- Tendrá que cumplir las características volumétricas y cromáticas establecidas
por el PTI de Formentera.
- Se tendrá que garantizar el mantenimiento y el crecimiento de la masa
vegetal entre la nueva SE y la carretera principal. Las especies que se siembren
serán de vegetación autóctona (Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus).
- El muro del cierre de los terrenos estará revestido de piedra seca, de 80 cm
de altura y una malla de acero galvanizado de 1,20 m con alambre de seguridad
sin púas para evitar accidentes con las aves o alternativas al alambre de púas.
- Adquirirá la totalidad de las parcelas afectadas sin segregarlas y se dará
cumplimiento al artículo 15 de la Ley 6/1997, del suelo rústico de las Illes Balears. es
11. Respecto a la afección a varios tramos de muros de piedra seca: w.
posi-b Slees  cdoen psaidreedra d nee pcieesdarari os emcaan atectnuearl,m ceonntsee ervxaisrt eyn rteesst a—utraanrt oto edno sla lso sp atrracmeloass
catastrales 25, 26 y 27 del polígono 8 como a lo largo del trazado de las diferentes 20n 
interconexiones—, sin perjuicio de admitir el desmontaje de los tramos
estrictamente indispensables para poder implantar la nueva subestación.
- Las restauraciones de los muros de piedra seca tendrán que garantizar el
mantenimiento de las características volumétricas de los muros (anchura y altura
aproximada), así como de los materiales y técnicas de construcción tradicional:
muros a partir de piedra poco o nada trabajada, dispuesta en doble hilada,
correctamente trabada y calzada sin ningún tipo de mortero de unión, relleno de la
parte central del muro y coronación con enlosado.
12. Respecto al gas hexafluoruro de azufre, durante la fase de explotación se
hará un mantenimiento preventivo de todos los equipos eléctricos que contengan
aceites o gases dieléctricos. Se realizará un control del gas hexafluoruro de azufre
(SF6) de manera periódica, mediante la verificación de la presión o de la densidad
y se aplicarán medidas correctoras si se detectan escapes para prevenir su
contribución al calentamiento global. En las operaciones de mantenimiento que
impliquen el llenado y el control de la estanquidad de los diferentes
compartimentos, o el vaciado del hexafluoruro de azufre, se recuperará el gas y se
cumplirá la normativa aplicable así como con las especificaciones del apartado
2.4.2, Requisitos ambientales (documento 2), del proyecto presentado.
13. Respecto a la contaminación acústica y el ruido que pueden provocar las
reactancias y las ampliaciones del proyecto:
- Se cumplirá la normativa específica y los límites establecidos. Los niveles de
inmisión sonora en el interior y el exterior de las viviendas en ningún caso podrán
superar el límite máximo permitido.
- Se implementarán las medidas de insonorización de las instalaciones
mediante la colocación de pantallas acústicas perimetrales.
- Una vez implantadas las medidas correctoras establecidas por el EsIA y por
la presente DIA, y previo inicio de la actividad, se dará acceso a los responsables
competentes en el control y cumplimiento de las normas sobre la contaminación
acústica (del Ayuntamiento, el Gobierno y el Consejo Insular de Formentera) a las
instalaciones para poder evaluar, por sus propios medios, el impacto acústico de la
actividad en el entorno y en las viviendas afectadas por la nueva actividad y la
sinergia con el resto de actividades establecidas.
14. Respecto a la gestión de los residuos del proyecto, es necesario decir que
se realizará según el documento 2 del proyecto, que incluye los requisitos
ambientales y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición del
proyecto presentado, las medidas a tomar y los destinos de estos. Además, se
gestionarán según el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del EsIA y la
normativa específica.
15. Respecto a la modificación del proyecto y necesidad de apertura de un
nuevo acceso y los restos arqueológicos encontrados con valor patrimonial:
- El anterior acceso se cerrará mediante un muro de piedra seca de las mismas
características que el existente según establece el informe de 21 de julio de s
contestación de REE. e.
- Todos los trabajos de obra civil que supongan la excavación o construcción w
econm epl eteterrnetneo e sne práantr ismuopneirov.isados por un arqueólogo designado por el organismo
45. El 13 de noviembre de 2020, los servicios técnicos de la Dirección General
de Energía y Cambio Climático han informado favorablemente sobre la
autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción de esta instalación eléctrica. Se indica
que, antes del inicio de las obras, el promotor deberá presentar la siguiente
documentación:
- Justificante de haber liquidado ante el ayuntamiento la tributación municipal
correspondiente, tal como prevé el artículo 29 del Plan Director Sectorial
Energético de las Illes Balears.
- Nombramiento del auditor ambiental, del técnico director de obras y del
arqueólogo designado por el organismo competente en patrimonio para la fase de
excavación y construcción sobre el terreno.
- Plan de vigilancia y seguimiento redactado por el auditor ambiental que,
además de incluir el contenido mínimo establecido en la Ley de Evaluación
Ambiental, preverá la emisión de informes de seguimiento durante la fase de
construcción, con una periodicidad de quince días, que certifiquen el cumplimiento
de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del estudio de impacto
ambiental, los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de los otros
informes emitidos.
- Declaración responsable firmada por el promotor donde se garantice el
cumplimiento de las prescripciones establecidas en el informe de impacto
ambiental.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
2. La Ley 4/2010 de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la
inversión en las Illes Balears.
3. La disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de
junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos
para la reactivación económica.
4. El Real Decreto 1955/2000, de1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte y distribución de energía eléctrica.
5. El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC RAT.
6. El Decreto 99/1997, de 11 de julio, modificado por el Decreto 36/2003, de 11
de abril, que regula el procedimiento administrativo aplicable a la tramitación de las
instalaciones eléctricas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
7. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la
revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (PDSE), señala
que el artículo 19 del Decreto Ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes s
destinadas a potenciar la calidad, competitividad y la desestacionalización turística e.
en las Illes Balears, modifica la disposición adicional segunda del mencionado w.
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, y establece que las obras e instalaciones 2w
pelreecvtirsictaidsa de,n a slaí  cpolamnoi fliacsa cmióond ifeicsatactioanl eosb eligna latosr isau bdees tlaacsio rneedse sde d een terragnías peolértcetr idcae
eelxéisctterincote,s q oue pdlaann ifaicuatodmasá,t icdaemsaernrotell aindcalsu iddaes a ecnue lardso d ceotenr mlaisn aleciyoense sd edle sl ePcltaonr E-B-20ble en 
Director Sectorial Energético de las Illes Balears a todos los efectos, y
especialmente, en cuanto a los efectos de la utilidad pública energética.
8. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
9. El documento Planificación energética. Plan de desarrollo de la red de
transporte de energía eléctrica 2015-2020, aprobado por el Consejo de Ministros
de 16 de octubre de 2015.
10. El Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears,
por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
11. La Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores
Productivos de 8 de julio de 2019 de delegación de competencias y de suplencia
de los órganos directivos de la Consejería.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1. Otorgar la autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y autorización administrativa de construcción de la instalación
eléctrica que se detalla a continuación:
Denominación de la instalación: nueva subestación Formentera a 132 kV,
ampliación subestación Formentera a 30 kV y cable de 30 kV de interconexión
entre los parques de 132 y 30 kV
Titular: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal
Ubicación de la subestación: polígono 8, parcelas 25, 26 y 27. Formentera
2. Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación correspondiente al
proyecto de ejecución visado el 6 de octubre de 2020, con número de visado
202002827, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Este incluye
la siguiente relación de bienes y derechos afectados:
Subestación Formentera 132 kV y ampliación subestación existente Formentera 30 kV
Número parcela Propietario Referencia catastral Polígono Parcela Superficie parcela Ocupación pleno dominio Ocupación pleno Ocupación temporal
del proyecto (m²) subestación dominio acceso (m²)
(m²) (m²)
1 Ana María Galindo Castelló 07024A00800027 8 27 9.966 4.626 0 366
2 Virgilio Martínez Belmonte 07024A00800026 8 26 5.863 1.520 0 474
Rosario Bataller Trigo
3 Inmobiliaire 93, SRL 07024A00800025 8 25 13.173 5.604 624 1.729
4 Estado. Ministerio Fomento 07024A00809012 8 9012 4.991 0 0 135
Enlace con cable subterráneo a 30 kV entre subestación Formentera 132 kV y subestación existente Formentera 30 kV
Número parcela del Propietario Referencia catastral Polígono Parcela Servidumbre subterránea Ocupación temporal
proyecto (m²) (m²)
1 Inmobiliaire 93, SRL 07024A00800025 8 25 73 219
2 Estado. Ministerio Fomento 07024A00809012 8 9012 185 651
3 Estado. Ministerio Fomento 07024A00509009 5 9009 217 544
6 E-Distribución Redes Digitales, Sociedad Limitada Unipersonal 6539901CC6863N 65399 1 21 120
7 Ayuntamiento de Formentera 07024A00809000 8 9000 77 130
3. Obligar al promotor a presentar en la Dirección General de Energía y bo
Cambio Climático, antes del inicio de las obras, la siguiente documentación: w
corr-e Jsupsotinfidciaenntete d, et ahla cboemr loiq upidreavdéo  aenl taer etílc auyloun 2ta9m dieenlt oP llaan tr iDbuirteacctióonr  mSeucnticoirpiaall
Energético de las Illes Balears.
- Nombramiento del auditor ambiental, del técnico director de obras y del
arqueólogo designado por el organismo competente en patrimonio para la fase de
excavación y construcción sobre el terreno.
- Plan de vigilancia y seguimiento redactado por el auditor ambiental que,
además de incluir el contenido mínimo establecido en la Ley de Evaluación
Ambiental, preverá la emisión de informes de seguimiento durante la fase de
construcción, con una periodicidad de quince días, que certifiquen el cumplimiento
de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del estudio de impacto
ambiental, los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de los otros
informes emitidos.
- Declaración responsable firmada por el promotor donde se garantice el
cumplimiento de las prescripciones establecidas en el informe de impacto
ambiental.
4. Comunicar que esta autorización se concede sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente, y a cualquier otra motivada por disposiciones que
resulten aplicables.
5. En relación con el expediente TR 10/2015 de la subestación Formentera a
132 kV solicitada por REE en noviembre de 2015, denegar aquella solicitud y
proceder a su cancelación y al archivo del expediente, puesto que este proyecto ha
quedado modificado y sustituido por este TR 2/19, actualmente en tramitación.
6. Notificar esta resolución al promotor de la instalación, al Consejo Insular de
Formentera, al Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, a Ana
María Galindo Castelló, a Virgilio Martínez Belmonte, a Rosario Bataller Trigo, a
Inmobiliaire 93, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a E-Distribución Redes
Digitales, Sociedad Limitada Unipersonal, al Ministerio de Fomento y publicarla en
el Boletín Oficial de las Illes Balears y en el Boletín Oficial del Estado.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un
recurso potestativo de reposición ante el consejero de Transición Energética y
Sectores Productivos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la Resolución, de acuerdo con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Palma de Mallorca, 16 de noviembre de 2020.- El Director general de Energía y oe.
Cambio Climático, Por delegación del Consejero de Transición Energética y w.
Sectores Productivos (BOIB n.º 94, de 11 de julio de 2019), Aitor Urresti González. 2w
ID: A210003408-1