BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Miércoles 3 de marzo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 13285
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
10339 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Murcia, por el que se somete al trámite de Información Pública la
Solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Declaración de
Impacto Ambiental del anteproyecto de la "Planta solar Fotovoltaica
PSF MULA II de 114,4 MWp y 88 MWn y sus infraestructuras de
evacuación (Subestación Transformadora 30/132 kV; Línea Eléctrica
132 kV; Subestación Colectora 132/400 kV y Línea Eléctrica 400 kV)",
en los términos municipales de Mula y Campos del Río, provincia de
Murcia. Expediente: 2020-074 PFot-305.
PFot-305
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública la Solicitud de
Autorización Administrativa Previa y la Declaración de Impacto ambiental del
Anteproyecto de la "Planta solar Fotovoltaica PSF MULA II de 114,4 MWp y 88
MWn y sus infraestructuras de evacuación (Subestación Transformadora 30/132
kV; Línea Eléctrica 132 kV; Subestación Colectora 132/400 kV y Línea Eléctrica
400 kV), en los términos municipales de Mula y Campos del Río, provincia de
Murcia, cuyas características se señalan a continuación:
· Peticionario: COBRA CONCESIONES, S.L, con CIF B-84878883 y domicilio
social en calle Cardenal Marcelo Spínola nº 10, 28016, Madrid.
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto de la "Planta solar Fotovoltaica
PSF MULA II de 114,4 MWp y 88 MWn y sus infraestructuras de evacuación
(Subestación Transformadora 30/132 kV; Línea Eléctrica 132 kV; Subestación
Colectora 132/400 kV y Línea Eléctrica 400 kV).
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa es la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El órgano
ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es la
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Murcia. Las alegaciones se dirigirán a dicha área, sita en la Delegación del
Gobierno en Murcia, en el Paseo Teniente Flomesta S/N, 30001 Murcia.
· Descripción de las Instalaciones: La Planta generadora de Energía oe.
Fotovoltaica denominada "PSF MULA II" que se proyecta junto con sus w.
infraestructuras de evacuación estará ubicada en los términos municipales de Mula 39w
y Campos del Río, ambos en la provincia de Murcia.
Las características de las instalaciones son las siguientes: E-B-20ble en 
· Planta generadora de energía fotovoltaica:
- Tipo de tecnología: Solar Fotovoltaica.
- Potencia pico: 114.4 MWp.
- Potencia nominal: 88 MW.
- Módulos fotovoltaicos: 228.800 módulos monocristalinos de 500 Wp cada
uno.
- Tipo de estructura: seguidor a un eje.
- Inversores: 28 unidades de inversores de 3.550 kW y 6 unidades de
inversores de 2.365 kW.
- Transformadores: 28 unidades de transformadores de 3,55 MVA y 6 unidades
de transformadores de 2,365 MVA.
- Red de distribución interior de MT 30 kV para interconexión de cada una de
las estaciones de potencia con la subestación transformadora 30/400 kV, realizada
mediante conductores XLPE - 18/30 kV 150/240/400/630 mm² Al para los tramos
subterráneos y mediante conductor de aluminio-acero tipo LA-180 para los tramos
aéreos.
- Instalaciones Eléctricas de Media Tensión 20 kV concernientes a las
instalaciones de la L.A.S.M.T. 20 kV y del C.T.C. bajo poste de 160 kVA para los
SSAA de la planta solar fotovoltaica y de la subestación particular.
- Superficie ocupada: 279,1605 ha aproximadamente.
- Término municipal afectado: Mula.
· Subestación Transformadora 30/132 kV – 92 MVA:
Instalación de una Subestación Transformadora 30/132 kV – 92 MVA
denominada S.T. "PSF MULA II" constituida por:
- Parque de 30 kV: Configuración de simple barra, con siete celdas de línea,
una celda de transformador de potencia y una celda de transformador de servicios
auxiliares. Un transformador (TSA) para servicios auxiliares, de 30/0.42-0.24 kV de
160 kVA montado de intemperie para el suministro de los servicios auxiliares
propios de la subestación, así como de los servicios de operación y mantenimiento
de la planta fotovoltaica.
- Parque de 132 kV: Configuración de intemperie compuesta por una posición
de línea-trafo, que se conecta directamente a bornas de trafo, compuesta por:
transformadores de tensión, seccionador de línea equipado con dispositivo de
puesta a tierra, trafos de intensidad, interruptor automático, pararrayos
autovalvulares y un transformador (T-1) de potencia trifásico 30/132 kV 92 MVA, de e
intemperie, aislado en aceite mineral. bo
- Término municipal afectado: Mula. 39w
· Línea eléctrica mixta aéreo – subterránea de alta tensión a 132 kV:
Línea de evacuación de energía eléctrica desde la S.T. "PSF MULA II" hasta la
S.T: Colectora 132/400 kV.
- Inicio de la Línea: Pórtico de la S.T. "PSF MULA II"
- Final de Línea: Transición A/S de la posición de 132 kV de la S.T.
COLECTORA 132/400 kV
- Longitud del conductor total aproximada: 9.645 m (9.355 m aéreos y 290 m
subterráneos)
- Categoría: 1ª
- Zona geográfica: Por debajo de 500 m (Zona A)
- Tensión nominal: 132 kV.
- Tensión más elevada: 145 kV.
- Potencia máxima a transportar: 88 MVA.
- Descripción Tramo 1 (Aéreo):
o Longitud del tramo: 9.355 m
o Tipo de conductor aéreo: 242-AL1/39-ST1A (LA-280-HAWK)
o Disposición de conductores: tresbolillo y bandera
o Número de circuitos: 1
o Número de conductores por fase: 2
o Número de cables de tierra/fibra óptica: 1
o Tipo de cable de tierra/fibra óptica: OPGW-15
o Tipo de aislador: U120AB132P (nivel IV polución alto)
o Apoyos: Metálicos de celosía galvanizados basados en la serie 11T y 12E,
preparados para simple circuito y doble circuito, respectivamente.
o Cimentaciones: Tetrabloque (4 patas separadas)
- Descripción Tramo 2 (Subterráneo):
o Longitud del conductor aproximado: 290 m
o Longitud canalización aproximada: 225 m
o Tipo de conductor: RHZ1-RA+2OL(AS) 76/132kV 3(1x630 Al) + H150
o Naturaleza: aluminio segmentado e.
o Sección de la pantalla: 205 mm² 39ww
o Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE)
o Nivel de aislamiento: 76/132 kV
o Cubierta exterior: PE
- Términos municipales afectados: Mula (Murcia) y Campos del Río (Murcia).
· Subestación Colectora 132 kV/400 kV – 400 MVA:
Instalación de una ST Colectora y de elevación de tensión 132/400 KV – 400
MVA denominada S.T. "COLECTORA CAMPOS" de propiedad compartida con
otros promotores fotovoltaicos, para la conexión coordinada de todos ellos a Red
de Transporte, constituida por:
- Parque de 132 kV: está formado por una instalación de intemperie en
configuración eléctrica de simple barra, a la que se conectaran los diferentes
promotores fotovoltaicos, compuesta por tres posiciones de línea subterránea y
una posición de trafo.
- Parque de 400 kV: Configuración de intemperie compuesta Una única
posición de línea, que se conecta directamente a bornas de trafo, compuesta por
transformadores de tensión, seccionador de línea con P.a.T, pararrayos
autovalvulares,  interruptores  automáticos,  trafos  de  intensidad  y  un
autotransformador (AT-1) de potencia trifásico 400/132 kV 400 MVA, de
intemperie, aislado en aceite mineral, con regulación en carga en el lado de alta
tensión.
- Término municipal afectado: Campos del Río.
· Línea eléctrica aérea de alta tensión (L.A.A.T.) para la conexión coordinada
con la Red de Transporte:
L.A.A.T. 400 kV de interconexión de la S.T. "COLECTORA CAMPOS" con la
S.T. CAMPOS 400 kV, de propiedad compartida con otros promotores
fotovoltaicos, cuyas principales características son:
- Inicio de la Línea: Pórtico de la S.T. "COLECTORA CAMPOS"
- Final de Línea: Pórtico de la S.T. CAMPOS 400 kV, propiedad de Red
Eléctrica de España
- Longitud del conductor total aproximada: 456 m
- Tensión nominal: 400 kV.
- Tensión más elevada: 420 kV.
- Categoría: Especial
- Zona geográfica: Por debajo de 500 m (Zona A)
- Tipo de conductor aéreo: 242-AL1/39-ST1A (LA-280-HAWK)
- Disposición de conductores: Capa y bandera oe.
- Número de circuito: 1 39w
- Número de conductores por fase: 2
- Número de cables de tierra/fibra óptica: 2
- Tipo de cable de tierra/fibra óptica: OPGW-15
- Tipo de aislador: U160AB380P
- Apoyos: Metálicos de celosía galvanizados, preparados para simple, fase
dúplex.
- Cimentaciones: Tetrabloque (4 patas separadas)
· Presupuesto Planta Solar PSF Mula II, Subestación Transformadora 30/
132kV y Línea eléctrica mixta aéreo – subterránea de alta tensión a 132 kV:
47.569.801,34 €
· Subestación Colectora 132 kV/400 kV y L.A.A.T. 400 kV: 6.679.339,51 €
· Presupuesto total: 54.249.140,85 €
· Finalidad: Generación de energía eléctrica en planta fotovoltaica y la
evacuación de la misma, mediante línea área de alta tensión, a la red de
transporte.
La solicitud de Autorización Administrativa Previa del presente anteproyecto,
cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se
encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
está sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta
la información pública del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental,
conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que en el plazo de
treinta días (30), contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, puedan ser examinados el Anteproyecto y el Estudio de Impacto
Ambiental (2020-074 PFot-305), en esta Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Murcia (sita en Paseo Teniente Flomesta s/n, 30001
Murcia) así como en la página web de la Delegación del Gobierno en Murcia,
donde podrán descargarse la referida documentación a través del siguiente enlace:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/murcia/
proyectos-ci/proyectos.html
Durante el período de tiempo mencionado podrán presentarse alegaciones
mediante escrito dirigido a esta Área de Industria y Energía, presentado en
Registro General de la citada Delegación de Gobierno, en las formas previstas en
el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien a través del Registro Electrónico
de la Administración General del Estado:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do s
Murcia, 22 de febrero de 2021.- La Directora del Área de Industria y Energía, w.
María Zapata Romero. 39w
ID: A210012186-1