BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 172 Martes 20 de julio de 2021 Sec. III.   Pág. 87006
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12147 Resolución  de  8  de  julio  de  2021,  de  la  Dirección  General  de  Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Redexis Infraestructuras, SLU, 
autorización  administrativa,  aprobación  del  proyecto  de  ejecución  y 
declaración,  en  concreto,  de  utilidad  pública  del  proyecto  de  derivación 
directa desde el gasoducto de transporte primario Cas Tresorer-Manacor-
Felanitx para el ramal de distribución a la planta de Abisa en el término 
municipal de Montuiri (Mallorca).
Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 14 de julio 
de 2015 (BOE n.º 175, de 23 de julio de 2015), se otorgó a la empresa Redexis 
Infraestructuras,  S.L.U.  (en  adelante,  REDEXIS)  la  autorización  administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública 
para  la  construcción  de  las  instalaciones  del  gasoducto  denominado  Cas  Tresorer-
Manacor-Felanitx.
La  empresa  REDEXIS  solicitó,  con  fecha  12  de  junio  de  2019,  autorización 
administrativa, autorización de ejecución de instalaciones y reconocimiento, en concreto, 
de utilidad pública para el proyecto denominado «Derivación directa desde el gasoducto 
de transporte primario Cas Tresorer-Manacor-Felanitx al ramal de distribución a la Planta 
de  Abisa  en  el  término  municipal  de  Montuiri»,  al  amparo  de  lo  previsto  en  la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
La construcción de las instalaciones previstas en dicho proyecto tiene por objeto la 
ejecución de una derivación directa sobre el gasoducto de transporte primario existente 
Cas Tresorer-Manacor-Felanitx, propiedad de REDEXIS, para alimentar a una estación 
de regulación y medida (ERM) de distribución, propiedad de REDEXIS GAS S.A. –objeto 
de un proyecto independiente autorizado por los servicios autonómicos competentes de 
acuerdo  a  la  Resolución  de  la  Consejería  de  Transición  Energética  y  Sectores 
Productivos por la cual se otorga a Redexis Gas, SA, la autorización administrativa 
previa, de ejecución y de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de un ramal 
para el suministro de gas natural para las instalaciones de la planta de Abisa al término 
municipal de Montuiri-, desde la que se realizará el suministro de gas natural a la Planta 
de  Abisa  en  el  término  municipal  de  Montuiri,  conforme  a  lo  establecido  en  el 
artículo 73.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
La  referida  solicitud  de  la  empresa  REDEXIS,  así  como  el  proyecto  de  las 
instalaciones, han sido sometidos a trámite de información pública, de acuerdo con lo 
previsto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, a cuyos efectos 
resultaron las correspondientes publicaciones en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
noviembre de 2020, en el «Boletín Oficial de las Illes Balears», de 19 de noviembre 
de 2020, así como, en los diarios «Diario de Mallorca» y «Diario Última Hora», ambos 
de  30  de  noviembre  de  2020,  habiendo  transcurrido  el  plazo  reglamentariamente 
establecido  sin  que  se  haya  recibido  alegaciones  por  parte  de  particulares  s
correspondientes al ámbito que afecta a la Administración General del Estado de este  e.
proyecto de derivación directa. w.
Una vez concluido el referido trámite de información pública, la Dirección del Área de  147ww
Icnodnu sfterciah ay  E2n5e rdgeía  ednee rlao  Ddeel e2g0a2ci1ó,n  idnefol rGmoabnideorn ofa evno rIasblalesm Beanletea reesl , ohtao regmamitiideon tion fodrem ela, 
autorización  administrativa,  la  aprobación  de  ejecución  de  instalaciones  y  el
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto solicitados por la empresa 
REDEXIS.
Por otra parte, dado que el proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los 
supuestos recogidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no 
resulta necesario someterlo al procedimiento de evaluación ambiental.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.35 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con arreglo al cual 
corresponde al citado Organismo la función de informar los expedientes de autorización 
de instalaciones de la red básica de gas natural, la Sala de Supervisión Regulatoria de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su sesión celebrada el día 10 
de junio de 2021, ha emitido informe en relación con la referida solicitud de autorización.
Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, 
por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un 
sistema económico integrado en el sector de gas natural; el Real Decreto-ley 13/2012, 
de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores 
de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se 
adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes 
e ingresos de los sectores eléctrico y gasista; la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; y la Orden del Ministerio de Industria de 18 de 
noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles  Gaseosos,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  empresa  ha  acreditado 
suficientemente los requisitos exigidos por el artículo 67.2 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, esta Dirección General de Política Energética y 
Minas, resuelve:
Primero.
Otorgar a la empresa Redexis Infraestructuras, S.L.U. la autorización administrativa, 
la  aprobación  del  proyecto  de  ejecución  y  el  reconocimiento,  en  concreto,  de  las 
instalaciones de derivación directa desde el gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Felanitx 
para el Ramal de distribución a la Planta de Abisa en el término municipal de Montuiri.
La presente resolución sobre autorización de construcción de las instalaciones del 
referido  proyecto  se  otorga  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Título  IV  del  Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y con sujeción a las condiciones que figuran a 
continuación.
1.ª  En todo momento REDEXIS, deberá cumplir en relación con la conexión de 
derivación directa, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos así como en las disposiciones y reglamentaciones que la complementen y 
desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización  de  instalaciones  de  gas  natural,  en  la  legislación  sobre  evaluación  de 
impacto ambiental así como en las disposiciones legislativas en materia de ordenación 
del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las normas y  e
disposiciones reglamentarias de desarrollo y aplicación de la misma. bo
2.ª  La construcción de las instalaciones de transporte que se autorizan por esta  147ww
rdr«eeiArcseuooctnlotuaorci czidóiamencs iiedóhnenat  obea rldd ágme a dilsnaeoi s ddtuerreaccattliaolvir zaada,ce ria sóteurna t onddrseeizp  auoactritcileóidu naep drrddi mepo úa ebrcijloeoic cnCau  acdesieló  lnT dp roedrocseuyo emrinecesrt-ontMa tdolaae ncntiaéooccnmoneriisn-cF aoyed  lodae ennDni texocr omipvnaiancrcraaeiód tenool     OE-A-2021-12able en https://
de distribución a la Planta de Abisa en el término municipal de Montuiri», visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, con fecha 11 de junio de 2019 y 
número de visado 201901829. Este documento técnico ha sido suscrito por don José 
Roig Gómez, Ingeniero Industrial, con n.º de colegiado 12392 del Colegio Oficial de 
Ingenieros  Industriales  de  Madrid  y  presentado  por  la  empresa  REDEXIS  en  esta 
Dirección General, y en la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Islas Baleares.
Las principales características básicas de la conexión de derivación directa prevista 
en  el  referido  documento  técnico  de  las  instalaciones,  son  las  que  se  indican  a 
continuación.
Las instalaciones objeto de este proyecto se ubicarán en el término municipal de 
Montuiri Mallorca, en las inmediaciones del Puig de San Miquel, junto a la vía de servicio 
de Autovía Ma-15 en sentido Manacor.
La derivación directa en carga se realizará en el tramo del gasoducto Cas’ Tresorer-
Manacor-Felanitx situado a la altura del PK-30 del gasoducto, en las proximidades del 
vértice V-374, mediante toma en carga con weldolet 16" x 4". El gaseoducto tiene una 
tubería de acero API 5L Gr. X-60 de 16 pulgadas de diámetro, con un diámetro interior 
de 7,1 mm y una presión de diseño de 80 bar.
Desde el punto donde se realiza la derivación directa del gasoducto hasta la ERM se 
construirá un ramal de alimentación de 4 pulgadas de diámetro y una longitud total de 8 
m, en MOP 80 bar, con conducción de acero al carbono API 5L y en calidad Grado B. En 
dicho  ramal  se  instalará  una  válvula  motorizada  y  se  conectará  un  depósito  de 
odorización.
Las instalaciones objeto de este Proyecto son las siguientes:
– Derivación directa del gasoducto Cas’ Tresorer-Manacor-Felanitx mediante toma 
en carga.
– Ramal Ø4" MOP 80 bar de 8m.
– Válvula motorizada Ø4" 600#.
– Juntas aislantes.
– Venteos de línea, aguas arriba y abajo de válvula de corte.
– Depósito de odorización.
– Bitubo portacable para telecontrol y comunicaciones.
– Instalación de suministro eléctrico.
3.ª  El presupuesto del proyecto asciende a cincuenta mil noventa y siete euros con 
setenta y ocho céntimos (50.097,78 €) sin incluir seguridad y salud, ni gastos generales y 
beneficio industrial, ni tasa de licencia urbanística, ni impuesto sobre la construcción.
Por su parte, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, la empresa 
REDEXIS  deberá  constituir  una  garantía  por  un  importe  equivalente  al  2%  del 
presupuesto que figura en la documentación técnica presentada. Por tanto, la garantía a 
constituir por REDEXIS tendría un importe de 1.001,96 €.
La citada garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos a favor de la 
Dirección  General  de  Política  Energética  y  Minas  del  Ministerio  para  la  Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, mediante alguna de las modalidades aceptadas por el 
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos. La empresa REDEXIS deberá remitir a la Dirección General de 
Política Energética y Minas la documentación acreditativa del depósito de dicha garantía 
dentro del plazo de treinta días a partir de su constitución. e
Dicha fianza o garantía se devolverá al interesado una vez que, formalizada el acta  bo
de  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones,  el  interesado  lo  solicite  y  justifique  el  147ww
cum4p.lªim  iEennt oe ld dei sseuñso o, bcloignasctriuocnceisó nd eyr ievxapdlaosta dceió lna  dpere lsaesn itnes taaulatocriioznaecsió dne. transporte de la
ecistatadbale dceidroivsa ceinó ne l dRireegcltaam seen tdoe dbee rRáne doebss ye rAvacor mloest idparesc deep tCoso mtébcunsictiobsle sy  Gparessecorsipocsi oyn eens 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
La construcción de la referida derivación, así como de sus elementos técnicos, 
materiales  y  equipos  e  instalaciones  complementarias  deberá  ajustarse  a  las 
correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad 
con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 de julio, así como en las disposiciones 
reglamentarias y normativa técnica y de seguridad de desarrollo y aplicación de la 
misma.
Asimismo, las instalaciones de transporte complementarias y auxiliares que sea 
necesario  establecer  deberán  cumplir  las  prescripciones  contenidas  en  las 
reglamentaciones, instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en general les 
sean de aplicación, las cuales serán legalizadas, en su caso, por la Dirección del Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, de acuerdo con su 
reglamentación específica.
5.ª  De conformidad con lo previsto en el artículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, el plazo máximo para la construcción de las instalaciones de 
transporte y presentación de la solicitud de levantamiento de su acta de puesta en 
servicio, por la empresa REDEXIS, será de nueve meses, contados a partir de la fecha 
de esta resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lugar a la extinción de esta 
autorización administrativa, salvo prórroga por causas justificadas.
6.ª  Para introducir ampliaciones o modificaciones en las instalaciones de transporte 
que afecten a los datos y a las características técnicas básicas de las mismas será 
necesario obtener autorización previa de esta Dirección General de Política Energética y 
Minas, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre.
7.ª  La Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Islas Baleares, podrá efectuar durante la ejecución de las obras las inspecciones y 
comprobaciones  que  estime  oportunas  en  relación  con  el  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas en la presente Resolución y en las disposiciones y normativa 
vigente que sea de aplicación.
A tal efecto, REDEXIS deberá comunicar, con la debida antelación, a la citada Área 
de Industria y Energía, las fechas de inicio de las obras, así como las fechas de 
realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las especificaciones, 
normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de las instalaciones de 
transporte.
8.ª  La empresa REDEXIS dará cuenta de la terminación de las instalaciones de 
transporte a la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno 
en Islas Baleares, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
Previamente  al  levantamiento  de  dicha  acta  de  puesta  en  servicio  de  las 
instalaciones de transporte, el peticionario presentará en la citada Área de Industria y 
Energía un certificado final de obra, firmado por técnico competente, en el que conste 
que la construcción y montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo 
previsto  en  el  proyecto  técnico  presentado  por  REDEXIS,  con  las  normas  y 
especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle que, 
en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la normativa técnica y de seguridad 
vigente que sea de aplicación.
Asimismo, el peticionario deberá presentar certificación final de las entidades o 
empresas encargadas de la supervisión y control de la construcción de las instalaciones, 
en la que se expliciten los resultados satisfactorios de los ensayos y pruebas realizados,  s
según lo previsto en las normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de las  oe.
instalaciones. w.
9.ª  La Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en  147ww
EIsnlaesr gBétaicleaa rye sM, indaesb elará f epcohnae dr ee np uecostnao ceinm iseenrtvoi cidoe  dlea  laDsi reincsctiaólna ciGoneense radle  dtrea nPsoploítritcea, 
remitiendo copia de la correspondiente acta de puesta en servicio.
De acuerdo con lo indicado en la disposición final cuarta de la Orden ITC/1890/2010, 
de 13 de julio, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso 
de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas natural («BOE» núm. 171, 
de 15 de julio de 2010), la citada acta de puesta en servicio deberá incluir, formando 
parte integrante de la misma, la tabla correspondiente que figura en el Anexo de dicha 
Orden.
10.ª  Las instalaciones relativas a la nueva derivación directa estarán sujetas al 
régimen general de acceso de terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, y demás normativa de 
aplicación y desarrollo de las citadas disposiciones.
11.ª  Esta  autorización  se  otorga  sin  perjuicio  e  independientemente  de  las 
autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, autonómica o de otros 
organismos y entidades necesarias para la realización de las obras de las instalaciones o 
en relación, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
Segundo.
Los costes derivados del presente proyecto de derivación directa serán soportados 
por  el  distribuidor  solicitante,  sin  perjuicio  de  que  el  titular  de  la  posición  sea  el 
transportista,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  12.3  del  Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre en su redacción dada por el artículo 2.1 del Real 
Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que 
regulan el sector del gas natural.
Tercero.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 8 de julio de 2021.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.