BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Lunes 8 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26894
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3601 Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se certifica un captador, fabricado por Domusa 
Calefacción, S. Coop.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Domusa 
Calefacción, S. Coop., con domicilio social en B.º San Esteban S/N 20737 - Errezil, 
Gipuzkoa, para la certificación de un captador, fabricado por Domusa Calefacción, S. 
Coop., en su instalación industrial ubicada en Errezil.
Resultando que por el interesado se han presentado los dictámenes técnicos:
Laboratorio emisor Clave
ITW 12COL1079QOEM01
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad Applus 
confirma que Domusa Calefacción, S. Coop., cumple los requisitos de calidad exigibles 
de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  establecidas  para  paneles  solares, 
actualizadas por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
DS CLASS V3 NPS-23419
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de resolución.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se 
indican a continuación.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, 
de 11 de diciembre. Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o 
disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse. e.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo  w.b
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  01ww
Acodnmteinnicsitorastoiv-aod mCionmisútrna tidvoe  alanste  Alodsm Jiunzisgtaradcoiso nCeesn tPraúlebslic daes  lop oCdornát einncteiorpsoo-naedrmsein irsetcrautrisvoo 
epnre seel nptela zreos odleu cdióons  dmee csoensf,o ram cidoandta cro dne esld aer tíeclu dloía 4 6s.i1g udieen late L aely  d2e9 /l1a9 9p8u,b dlieca 1c3ió dne  djuel iola, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-23419
Identificación:
Fabricante: Domusa Calefacción, S. Coop.
Nombre comercial: DS CLASS V3.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2020.
Dimensiones:
Longitud: 1988 mm.
Ancho: 1041 mm
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,92 m2.
Área absorbedor: 1,89 m2.
Área total: 2,07 m2.
Especificaciones generales:
Peso: Kg.
Presión de funcionamiento máximo: atm.
Fluido de transferencia de calor: Agua, anticongelante.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)].
Rendimiento (basado en el área total):
    Desviación típica (+/ -) Unidades
ɳo,hem 0,785 0  
ɳo,b(estimado) 0 0  
a1 3,722 0 W/(m²K)
a2 0,012 0 W/(m²K²)
Producción de potencia por unidad de captador (W): es
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m² 01ww
2 00 640531 1 900535 11530575 OE-A-2021-36able en https://
Tm - Ta en K 400 W/m² 700 W/m² 1000 W/m²
40 280  732 1184
60  91  543  995
Observaciones:-
Madrid, 13 de octubre de 2020.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.