BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199 Miércoles 22 de julio de 2020 Sec. III.   Pág. 55851
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8352 Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores 
solares  térmicos  presentada  por  Comercial  Saclima,  SL  fabricados  por 
Solahart Industries Pty Ltd.
Recibida  en  la  S.G.  de  Eficiencia  Energética  la  solicitud  de  Renovación  de 
Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Comercial Saclima S.L.
Domicilio social: Pol. Ind. Els Mollons C/ Torners 21 46970 - Alaquàs, Valencia/
València.
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Lugar de fabricación:  Australia.
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha de Resolución
Solarhart KF NPS-19217 20/09/2017
Solarhart J NPS-19317 20/09/2017
Conforme a los ensayos emitidos por:
Laboratorio emisor Clave
Institut für Thermodynamik und Wármetechnik. 04 COL 341
Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik. 08 COL 733
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/
2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta S.G. de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición  ha  resuelto  renovar  la  certificación  de  los  citados  productos,  con  las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
Solarhart KF NPS-10019
Solarhart J NPS-10119
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución definiendo  bo
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a  52ww
contEinsutaa crieónno.vación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
ys epao ar ptlaicnatob lee.l producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le
Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se 
otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores 
solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2.
Transcurrido dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como 
para la renovación, se deberán presentar los informes de ensayo según las normas 
UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima 
renovación  a  partir  de  la  fecha  indicada,  los  informes  de  ensayo  que  se  hubieran 
presentado para la presente renovación y no cumpliesen las citadas Normas.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la 
suspensión  cautelar  automática  de  la  misma,  independientemente  de  su  posterior 
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello 
pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña NPS-10019
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Nombre comercial: Solarhart KF.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2003.
Dimensiones:
Longitud: 1.936 mm.
Ancho: 1.022 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área de absorbedor: 1,86 m2. s
Área total: 1,98 m2. oe.
Especificaciones generales: 52ww
Peso: 42 kg.
PFlrueisdioó nd ed eT rfaunnscfioenreanmciiean dtoe  mCaálxoirm: oH:a 0rt,g8a bradr..
Resultados del ensayo:
Caudal: kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: [K (50º)].
θ
Rendimiento térmico:
η0 0,799
a1 3,8 W/m2K
a2 0,018 W/m2K2
Nota: referente al área de apertura
Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm – Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2
10 520 966 1.412
30 352 798 1.244
50 157 603 1.049
2. Modelo con contraseña NPS-10119
Identificación:
Fabricante: Solahart Industries Pty Ltd.
Nombre comercial: Solarhart J.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 1p941 mm.
Ancho: 1p023 mm.
Alto: 80 mm.
Área de apertura: 1,86 m2.
Área de absorbedor: 1,86 m2.
Área total: 1,99 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 46 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 2 bar.
Fluido de transferencia de calor: Hartgard.
Resultados de ensayo:
Caudal: kg/(sm²). e.
Modificador ángulo incidencia: [Kθ(50º)]. w.
Rendimiento térmico:
η0 0,799
a1 3,8 W/m2K
a2 0,018 W/m2K2
Nota: referente al área de apertura
Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm – Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1.000 W/m2
10 520 966 1.412
30 352 798 1.244
50 157 603 1.049
Madrid, 28 de octubre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.