BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 199  Miércoles 22 de julio de 2020  Sec. III.   Pág. 55860
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
8354 Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores 
solares térmicos fabricados por Delpaso Solar, SL.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud de Renovación de 
Certificación de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Delpaso Solar SL.
Domicilio social: Avda. Juan López de Peñalver, 3, 29590 Málaga, Málaga.
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Lugar Fabricación: Málaga.
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
PSH 1700 NPS-21517 15/11/2017
PSH 2000 NPS-21617 15/11/2017
PSH 2500 NPS-21717 15/11/2017
PSH 2000 H NPS-21817 15/11/2017
PSH 2500 H NPS-21917 15/11/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Clave
CENER. 30.3175.0-1-1
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el 
modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden 
IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las 
contraseñas de certificación:
Modelo Contraseña
PSH 1700 NPS-10219
PSH 2000 NPS-10319 es
PSH 2500 NPS-10419 w.b
PPSSHH  22050000  HH NNPPSS--1100561199
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución, definiendo 
como características del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.
Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, 
de 11 de diciembre. Así mismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o 
disposición que le sea aplicable.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad 
utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de 
la certificación.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen 
del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa 
la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la 
misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las 
responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de presentar 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación 
presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-10219
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: PSH 1700.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.
Dimensiones:
Longitud: 2.055 mm.
Ancho: 835 mm.
Alto: 85 mm.
Área apertura: 1,61 m2. es
Área absorbedor: 1,59 m2. o
Área total: 1,72 m2. 54www.
Especificaciones generales:
PPeressoió: n2 4d,e8  fkugn.cionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: agua + anticongelante.
2.  Modelo con contraseña NPS-10319
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: PSH 2000.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.
Dimensiones:
Longitud: 2.058 mm.
Ancho: 958 mm.
Alto: 85 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,83 m2.
Área total: 1,97 m2.
Especificaciones generales:
Peso: kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: agua + anticongelante.
3.  Modelo con contraseña NPS-10419
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: PSH 2500.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.
Dimensiones:
Longitud: 2.056 mm.
Ancho: 1.210 mm.
Alto: 85 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: 2,33 m2.
Área total: 2,49 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 34,5 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: agua + anticongelante.
4.  Modelo con contraseña NPS-10519
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL. b
Nombre comercial: PSH 2000 H. 54ww
TAiñpoo  ddee  pcraopdtuacdcoiró: nC: a2l0e1n7ta.miento líquido, con cubierta.
Dimensiones:
Longitud: 958 mm.
Ancho: 2.058 mm.
Alto: 85 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,83 m2.
Área total: 1,97 m2.
Especificaciones generales:
Peso: kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: agua + anticongelante.
5.  Modelo con contraseña NPS-10619
Identificación:
Fabricante: Delpaso Solar SL.
Nombre comercial: PSH 2500 H.
Tipo de captador: Calentamiento líquido, con cubierta.
Año de producción: 2017.
Dimensiones:
Longitud: 1.208 mm.
Ancho: 2.058 mm.
Alto: 85 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: 2,33 m2.
Área total: 2,49 m2.
Especificaciones generales:
Peso: kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: agua + anticongelante.
Resultados del ensayo para el modelo de menor tamaño de la familia PS
Resultados del ensayo:
Caudal: 0,031 kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: 0,95 (K (50º)).
θ
Rendimiento (basado en el área total):
Desviación típica (+/-) Unidades
ɳ 0,7530 0,0060
o,hem s
a 3,1320 0,4250 W/(m²K) oe.
1 b
a2 0,0170 0,0080 W/(m²K²) 2020-8354n https://ww
Producción de potencia por unidad de captador (W):
T  - T en K 400 W/m² 700 W/m² 1.000 W/m²
m a
10 461,0000 850,0000 1.238,0000
30 330,0000 719,0000 1.107,0000
50 175,0000 564,0000 953,0000
Resultados del ensayo para el modelo de mayor tamaño de la familia PSH
Resultados del ensayo:
Caudal: 0,034 kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: 0,96 (K (50º)).
θ
Rendimiento (basado en el área total):
Desviación típica (+/-) Unidades
ɳ 0,7530 0,0060
o,hem
a 3,2200 0,4550 W/(m²K)
1
a 0,0120 0,0080 W/(m²K²)
2
Producción de potencia por unidad de captador (W):
T  - T en K 400 W/m² 700 W/m² 1.000 W/m²
m a
10 667,0000 1.229,0000 1.792,0000
30 483,0000 1.045,0000 1.608,0000
50 274,0000 837,0000 1.399,0000
Observaciones:
Madrid, 6 de noviembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.