BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Viernes 3 de septiembre de 2021 Sec. V-B.  Pág. 50369
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
36853 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Castilla-La Mancha sobre información pública de la solicitud de
Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental
de los anteproyectos de generación de energía eléctrica fotovoltaica
"Helena Solar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14" y sus
infraestructuras de evacuación (5 subestaciones eléctricas de
transformación 220/30Kv: SE La Almenara, La Cañada, La Mesilla, Las
Loberas y El Límite, 1 subestación eléctrica de transformación 400/220
Kv: La Platera y 9 líneas de evacuación entre parques y subestaciones:
3 de 30Kv, 5 de 220 Kv y 1 de 400Kv), en los términos municipales de
Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del Monte,
Novés, Maqueda, Portillo de Toledo, Quismondo, Valmojado,
Casarrubios del Monte y Sta. Cruz del Retamar en la provincia de
Toledo, y Navalcarnero, Villaviciosa de Odón y Móstoles en la provincia
de  Madrid,  cuyo  peticionario  es  SOLARIA  PROMOCIÓN  Y
DESARROLLO  FOTOVOLTAICO,  S.L.U.
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública el
Estudio de Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa
de los anteproyectos de 14 plantas solares fotovoltaicas ("Helena Solar 1-14") y
sus infraestructuras de evacuación:
· 5 subestaciones eléctricas de transformación 220/30Kv (SE La Almenara, La
cañada, La Mesilla, Las Loberas y El Límite).
· 1 subestación eléctrica de transformación 400/220 Kv (La Platera).
· 9 líneas de evacuación entre parques y subestaciones (3 de 30Kv, 5 de 220
Kv y 1 de 400Kv).
Con fecha 24/08/2021 el promotor presentó Adenda al Estudio de Impacto
Ambiental publicado en el anuncio de 26/05/2021 (BOE n.º 125, de 26/05/2021), al
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Toledo, por lo
tanto, dicha Adenda no ha sido sometida a información pública, por este motivo y a
petición del promotor se ha considerado repetir el trámite de información pública e
incluir el nuevo documento de nombre "Adenda al Estudio de Impacto Ambiental"
junto con el resto de documentos que ya fueron publicados en el anterior anuncio.
· Expediente: PFot-417AC.
· Peticionario: Solaria Promoción y desarrollo Fotovoltaico, S.L.U., con CIF B- b
87878518 y domicilio social en Calle Princesa, n.º 2, 4.º planta; 28008 Madrid. 53ww
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto de las Plantas Solares 20n 
Fotovoltaicas Helena Solar 1 a 14 y sus infraestructuras de evacuación en los
términos municipales de Méntrida, La Torre de Esteban Hambrán, Casarrubios del
Monte, Novés, Maqueda, Portillo de Toledo, Quismondo, Valmojado, Casarrubios
del Monte y Sta. Cruz del Retamar en la provincia de Toledo, y Navalcarnero,
Villaviciosa de Odón y Móstoles en la provincia de Madrid.
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa y de construcción es la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto
Demográfico. El órgano competente para emitir la Declaración de Impacto
Ambiental es la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio
para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Dada la previsión de instalaciones en las CC.AA. de
Castilla-La Mancha y Madrid, los órganos competentes para su tramitación son el
Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo,
sita en la Pza. de Zocodover, 6, 45071 – Toledo y el Área funcional de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel,
25, 28071 Madrid.
· Descripción de las instalaciones: Las instalaciones están formadas por 14
plantas fotovoltaicas denominadas "Helena solar de 1 a 14", por 6 subestaciones
eléctricas denominadas "La Almenara", "La Cañada", "La Mesilla", "Las Loberas",
"El Limite" y "La Platera", y por 9 líneas eléctricas, 3 de 30KV, 5 de 220KV, y 1 de
400KV.
Las características de las instalaciones son las siguientes:
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 1: Sita en el TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 156,62 Ha disponiendo una agrupación de 199.992
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura Fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 99,996 MWp y una nominal de 93,418 MW. Se
dispondrán de 26 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 13
centros de transformación tipo 13 Twin Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 2: Sita en el TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 136,11Ha disponiendo una agrupación de 199.992
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura Fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 99,996 MWp y una nominal de 93,418MW. Se
dispondrán de 26 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 13
centros de transformación tipo Twin Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 3: Sita en TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 62,99 Ha disponiendo una agrupación de 99.996
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura Fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 4: Sita en TM de Méntrida (Toledo), o
ocupará una superficie de 108,95 Ha disponiendo una agrupación de 112.716 w.
módulos solares fotovoltaicos de 390 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con 53w
udinsapo pnodtreánnc idae  t1o3ta iln pveicroso drees  4ti7p,o4 6S9uMnGWrpo wy  munoade nloo mSGin3a1l 2d5e H 4V6 ,o7 0s9imMiWlar.  yS 7e
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 5: Sita en TM de La Torre de Esteban
Hambrán (Toledo), ocupará una superficie de 98,97 Ha disponiendo una
agrupación de 112.392módulos solares fotovoltaicos de 390 Wp, sobre Seguidores
monofila 2V42, con una potencia total pico de 43,832 MWp y una nominal de
43,116 MW. Se dispondrán de 12 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o
similar y 6 centros de transformación 6 tipo Twin Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 6: Sita en TM de La Torre de Esteban
Hambrán (Toledo), ocupará una superficie de 60,96 Ha disponiendo una
agrupación de 81.978 módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura
fija biposte inclinada 30º, con una potencia total pico de 40,98 MWp y una nominal
de 39,523 MW. Se dispondrán de 11 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV
o similar y 6 centros de transformación 5 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/
30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 7: Sita en TM de Méntrida (Toledo),
ocupará una superficie de 64,02 Ha disponiendo una agrupación de 99.996
módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura fija biposte inclinada
30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 8: Sita en TM de Casarrubios del
Monte (Toledo), ocupará una superficie de 74,06 Ha disponiendo una agrupación
de 99.996 módulos solares fotovoltaicos de 500 Wp, sobre estructura fija biposte
inclinada 30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709
MW. Se dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y
7 centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 9: Sita en TM de Noves (Toledo),
ocupará una superficie de 95,23 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 10: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 100,17 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 11: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 136.85 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7 e
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV. bo
omcóud-pu aPlorlaásn  sutaon laSar oselausr pf Foetrooftivocovielot altdaiceioc a8s  7Hd,e4e 6le5 n0Ha0a  SW dopilsa,p rs o1on2bi:re eSn iedtaso t eruunnc TatuM raa gd freiuj aMp abaciqpiuóoensdt eda e i(nT c9ol9ilne.9ad9doa6), 2021-36853n https://w
30º, con una potencia total pico de 49,998 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 13: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 114,78 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
- Planta Solar Fotovoltaica Helena Solar 14: Sita en TM de Maqueda (Toledo),
ocupará una superficie de 80,53 Ha disponiendo una agrupación de 113.568
módulos solares fotovoltaicos de 440 Wp, sobre Seguidores monofila 2V42, con
una potencia total pico de 49,969 MWp y una nominal de 46,709 MW. Se
dispondrán de 13 inversores tipo SunGrow modelo SG3125 HV o similar y 7
centros de transformación 6 tipo Twin Skid y 1 tipo Single Skid de 0,6/30 kV.
En todas ellas se contemplan trabajos de obra civil para preparación del
terreno, ejecución de viales interiores y de acceso, canalizaciones, drenaje, vallado
perimetral e hincas y cimentaciones.
Las características de las subestaciones eléctricas son:
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "La
Almenara": Se ubicará en la parcela 26 del polígono 30, en el término municipal de
Maqueda (Toledo) y estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con
una (1) Posición de línea-transformador.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
· Planta fotovoltaica Helena Solar 10: Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador. Una (1) celda de servicios auxiliares.
· Planta fotovoltaica Helena Solar 11: Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador.
· Planta fotovoltaica Helena Solar 13: Una (1) celda de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador.
· Planta fotovoltaica Helena Solar 14: Una (1) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de s
transformación 220/30 kV y de una potencia de 160/200 MVA con regulación en e.
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite. w.
(equ· ipOotrso ss·e cSuisntdeamriao sd)e.  Servicios auxiliares. Sistema de control y protección
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "La Cañada":
Se ubicará en la parcela 12 del polígono 18, en el término municipal de Maqueda
(Toledo) y estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Dos (2) Posición de línea. Una (1) Posición de
transformador. Unas Posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
· Planta fotovoltaica Helena Solar 9:
· Una (1) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
· Planta fotovoltaica Helena Solar 12:
· Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una
(1) celda de acometida servicios auxiliares.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 80/100 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "La Mesilla":
Se ubicará en las parcelas 14,15 y 16 del polígono 33, en el término municipal de
La Torre de Esteban Hambrán (Toledo) y estará compuesta por diferentes
sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Dos (2) Posición de línea. Una (1) Posición de
Transformador. Una (1) Posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
· Planta fotovoltaica Helena Solar 5: Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de
acometida de transformador. Una (1) celda de servicios auxiliares.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 35/45 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección w.b
(equipos secundarios). 53ww
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "Las Loberas":
Se ubicará en la parcela 102 del polígono 25, en el término municipal de Méntrida 20n 
(Toledo) y estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Tres (3) Posición de línea. Una (1) Posición de
Transformador. Una posición medida de barras.
· Para el sistema de 30 kV, se ha optado por un esquema de simple barra, tipo
interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6. El sistema de 30 kV estará
formado por las siguientes posiciones:
Planta fotovoltaica Helena Solar 1:
Seis (6) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una (1)
celda de servicios auxiliares.
Planta fotovoltaica Helena Solar 2:
Seis (6) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 3:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una (1)
celda de servicios auxiliares.
Planta fotovoltaica Helena Solar 4:
Dos (2) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 6:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
Planta fotovoltaica Helena Solar 7:
Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador.
· Se instalará un (2) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 160/200 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 220/30 kV, denominada "El Limite": Se
ubicará en la parcela 30 del polígono 45, en el término municipal de Navalcarnero
(Madrid) y estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 220 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Tres (3) Posición de línea. Una (1) Posición de e
Transformador. Una (1) Posición medida de barras. bo
inter· ioPra, rcao enl  cseisltdeamsa b dlined 3a0d akVs ,d see  ahisal aomptiaednoto p eonr  uSnF e6s. qEule smisate dmea s dimep 3le0  bkaVr reas, ttaiproá 21-36853https://w
formado por las siguientes posiciones: 20n 
· Planta fotovoltaica Helena Solar 8:
· Tres (3) celdas de línea. Una (1) celda de acometida de transformador. Una
(1) celda de servicios auxiliares.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 220/30 kV y de una potencia de 50/60 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite.
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
- Subestación Eléctrica Transformadora 400/220 kV, denominada "La Platera":
Se ubicará en la parcela 1 del polígono 3, en el término municipal de Móstoles
(Madrid) y estará compuesta por diferentes sistemas:
· Para el sistema de 400 kV se ha optado por un esquema con una posición de
línea-transformador de tipo intemperie. El sistema de 220 kV estará dotado con las
siguientes posiciones: Tres (3) Posición de línea. 220 kv. Una (1) Posición de
Transformador 220 kv. Una (1) Posición medida de barras 220kv.
· Para el sistema de 220 kV, se ha optado por un esquema de simple barra,
tipo interior, con celdas blindadas de aislamiento en SF6.
· El sistema de 30 kV del autotransformador alimentará los servicios propios de
la subestación mediante un transformador de SSAA de 30/042KV.
· Se instalará un (1) transformador de potencia trifásico con una relación de
transformación 400/220 kV y de una potencia de 780/960 MVA con regulación en
carga, instalación intemperie, con aislamiento y enfriamiento en aceite
· Otros, sistema de Servicios auxiliares y sistema de control y protección
(equipos secundarios).
Las características de las líneas eléctricas son:
- Línea Helena Solar 9 - SE La Cañada. Línea de evacuación aérea de 30 kV y
50 Hz. Longitud: 1,9km. Transcurre por los TM´s de Maqueda y Portillo de Toledo
(Toledo). Un circuito (SC) y 2 conductores aéreos por fase. Conductor de fase:
337-AL1/44-ST1A (LA-380 Gull); Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA.
Capacidad de transporte por circuito: 74 MVA.
- Línea Helena Solar 4 - SE Las loberas. línea aérea de 30 kV y 50 Hz.
Longitud: 5,4km. Transcurre en el TM de Méntrida (Toledo). Un circuito (SC) y 2
conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 337-AL1/44-ST1A (LA-380 Gull);
Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por circuito: 74
MVA.
- Línea Helena Solar 8 - SE El Limite, línea de 30 Kv y 50Hz con tramo aéreo y e.
subterráneo. Longitud total: 2400 m. Transcurre en el TM de Navalcarnero w.b
(Madrid). Tramo aéreo de longitud; 1,9km, un circuito (SC) y 2 conductores aéreos 53ww
pOoPr GfaWse .t ipCoo nId 1u7ct okrA d. eC faapsaec: i3d3a7d-A dLe1 /t4ra4n-SsTp1oArt e(L: A7-43 8M0V GAu.Tll)a; mCoon sduubctteorrr dáen etioe rdrae:
lRoHngZi1tu-2dO; 0L, 51k8m/3,0 d koVs  1cxir6c3u0it omsm (S2C K)  Ay L3+ cHo2n5d; uCcotonrdeusc ptoorr d fea steie.r rCao: nOdPuGctWor  tdipeo f aI s1e7: E-B-20ble en 
kA. Capacidad de transporte por circuito: 95 MVA.
- Línea SE La Almenara - SE La Cañada. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 5,7 km. Transcurre por los TM´s de Maqueda y Quismondo (Toledo). Un
circuito (SC) y 1 conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 402-AL1/52-
ST1A (LA-455 CONDOR). Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de
transporte por circuito: 304 MVA.
- Línea SE La Cañada - SE La Mesilla. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 10,7km. Transcurre por los TM´s de Maqueda, Sta. Cruz del Retamar y
La Torre de Esteban Hambrán (Toledo). Un circuito (SC) y 2 conductores aéreos
por fase. Conductor de fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-545 CARDINAL), Conductor de
tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por circuito: 678MVA.
- Línea SE La Mesilla - SE Las Loberas. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 7,6km. Transcurre por los TM´s de La Torre de Esteban Hambrán y
Méntrida (Toledo). Un circuito (SC) y 2 conductores aéreos por fase. Conductor de
fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-545 CARDINAL), Conductor de tierra: OPGW tipo I 17
kA. Capacidad de transporte por circuito: 678MVA.
- Línea SE Las Loberas - SE El Limite. Línea aérea de 220kV y 50 Hz.
Longitud: 15,7 km de longitud. Transcurre por los TM´s de Méntrida, Valmojado,
Casarrubios del Monte (Toledo), Villamanta y Navalcarnero (Madrid). Dos circuitos
(SC) y 2 conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-
545 CARDINAL), Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte
por circuito: 678 MVA.
- Línea SE El Limite - SE La Platera. línea de 220kV y 50 Hz con tramo aéreo y
subterráneo. Parte aérea de 16 km de longitud. Transcurre por los TM´s de
Navalcarnero, Villaviciosa de Odón y Móstoles (Madrid). Dos circuitos (SC) y 2
conductores aéreos por fase. Conductor de fase: 485-AL1/63-ST1A (LA-545
CARDINAL), Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por
circuito: 678 MVA. Tramo soterrado de 0,6 Km de longitud. Dos circuitos (SC) y 2
conductores aéreos por fase. Conductor de fase: RHE-RA+2OL 127/220 kV
1x2500 mm2 + T375Al, Conductor de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de
transporte por circuito: 670 MVA.
- Línea SE La Platera - SE Villaviciosa 400KV (REE). Línea soterrada de
400kV y 50 Hz. Longitud: 0,6 km. Transcurre por los TM´s de Villaviciosa de Odón
y Móstoles (Madrid). Dos circuitos (SC) y 2 conductores enterrados por fase.
Conductor de fase: RHE-RA+2OL 230/400 kV 1x2500 mm2 + T375Al. Conductor
de tierra: OPGW tipo I 17 kA. Capacidad de transporte por circuito: 1.160 MVA.
· Presupuesto Total ejecución de contratación:
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 1": 34.580.000,00 €.
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 2": 34.580.000,00 € s
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 3": 17.290.000,00 € w.
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 4": 17.641.500,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 5": 16.341.600,00 € E-B-20ble en 
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 6": 14.177.800,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 7": 17.290.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 8": 17.290.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 9": 18.720.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 10": 18.570.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 11": 18.570.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 12": 17.290.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 13": 18.720.000,00 €
- Planta solar fotovoltaica "Helena Solar 14": 18.570.000,00 €
- Subestación "La Almenara": 3.178.125,00 €
- Subestación "La Cañada": 3.401.775,00 €
- Subestación "La Mesilla": 3.220.275,00 €
- Subestación "Las Loberas": 5.265.115,00 €
- Subestación "El límite": 3.275.275,00 €
- Subestación "La Platera": 6.887.275,00 €
- Líneas de evacuación: 21.634.653 €
- Presupuesto Total de ejecución material: 326.493.393,00 €
· Finalidad: Construcción de 14 plantas solares fotovoltaicas para generación
de energía eléctrica.
La autorización administrativa previa, cuya aprobación es competencia del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se encuentra
sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, está
sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta la
información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, conforme al
artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser
examinados los citados documentos en la Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Pza. de Zocodover s/n, 45071 – Toledo), o bien en la Subdelegación del Gobierno
en Madrid, sita en Calle Miguel Ángel 25, 28071 Madrid o en la siguiente dirección
electrónica: es
Anteproyectos: w.
338hett5p7s7:0//3s2s7wfe6b8.csbeeacpd.6mfi6n0hba4p3.7e5s/7a9l1mfa7c7ecn0/adce8s4carga/envio/
Estudio de Impacto Ambiental y Documento de Síntesis:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
37a87ccad1a46b125d83b2b0ed7f716cf53539ee
para que, en su caso, puedan presentar por escrito las alegaciones que
consideren oportunas en el plazo de TREINTA DIAS hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, mediante escrito dirigido a
cualquiera de las Áreas a través de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Oficina de Información y Registro de las citadas
Subdelegaciones del Gobierno o bien a través del Registro Electrónico General:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec.
(Órgano: Subdelegación del Gobierno en Toledo - Industria)
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación
previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 1 de septiembre de 2021.- El Director del Área de Industria y Energía,
Pedro Tauste Ortiz.
ID: A210049353-1