BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283 Viernes 26 de noviembre de 2021 Sec. V-B.  Pág. 69103
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
48089 Resolución de la Dirección General de Energía por la que se concede a
Naturgy Renovables, S.L.U., Autorización Administrativa, declaración,
en concreto, de Utilidad Pública de la Instalación Planta Solar
Fotovoltaica Telde V, en el término municipal de Agüimes, en la Isla de
Gran Canaria. (ER17/0085).
Vista la solicitud de fecha 22/08/2017, de NATURGY RENOVABLE S.LU., de
autorización administrativa de la instalación de generación de energía eléctrica
denominada Planta Solar Fotovoltaica TELDE V, en el término municipal de
Agüimes en la isla de Gran Canaria. así como la documentación aportada, el
técnico que suscribe INFORMA lo siguiente:
PRIMERO: Sobre el proyecto
Emplazamiento: La planta fotovoltaica se ubica en el polígono 1, parcela 263
del municipio de Agüimes, lugar conocido como La Laguna.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:
INSTALACIÓN: Instalación solar fotovoltaica de vertido a red.
- 5.022 Uds. Módulo fotovoltaico marca JINKO SOLAR, JKM 360M-72-V-PR-
2016, de 0,360 kWp. Potencia Pico 1.807,92 kWp.
-  1  Ud.  Inversor  marca  POWER  ELECTRONICS,  modelo
FS1700CH15_690V_20161017de 1.510 kW. Potencia Nominal 1.510 kWn.
- 1 Ud Centro de Transformación de 1.510 KVA con relación de transformación
0,690/20 Kv.
- 1 Ud. Línea subterránea interna de 148 mts con conductores de Al
3x(1x240)mm2 RKV 12/20 Kv con origen en el Centro de Transformación y final en
el Centro de Entrega Telde IV.
- 1 Ud Centro de Entrega Telde IV.
- 1 Ud. Línea subterránea interna de 1.353 mts con conductores de Al
3x(1x240)mm2 RKV 12/20 Kv con origen en el centro de Entrega Telde IV y final
en el centro de entrega, ubicado en la Planta Fotovoltaica TELDE I.
- El Centro de Entrega Telde I enlaza con el Centro de Entrega Gran Canaria II,
instalaciones que se tramitan con el expediente ER 170074.
- El centro de entrega Gran Canaria II enlaza con un centro de seccionamiento,
que conecta con la SET 66/20 kV La Sal y finalmente hasta la SET El Escobar 66
kV, instalaciones que se tramitan en el expediente ER170086.
SEGUNDO. Del Procedimiento de autorización administrativa.
2.1 Se trata de una instalación sujeta al régimen de autorización administrativa, o
regulada en el el artículo 6 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que w.
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 89w
rCealantaivrioass .a A lsaim eijsemcuoc, isóen  eyn pcuueensttara  eanfe scetarvdioc ipoo dr ee ll aRse ainls Dtaelcarceioton e1s95 e5l/é2c0t0ri0c,a sde e 1n
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
2.2 En fecha 30 de junio de 2021 el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo
de Gran Canaria, acordó declarar el interés público del proyecto denominado
"Instalación Planta de Generación de Energía Solar Telde IV, 1,80 Mwp", sita en la
parcela con número de referencia catastral 35002A001002630000QF, promovido
por la entidad Naturgy Renovables, S.L.U., en virtud de la petición cursada en el
Ayuntamiento de Agüimes en el procedimiento de declaración de interés público o
social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de
acuerdo con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
La vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, establece para usos no previstos en el planeamiento,
como es el caso de la instalación fotovoltaica objeto de la presente resolución, la
posibilidad de autorización mediante licencia del Ayuntamiento, previa declaración,
por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su
compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular (artículo 79 de la Ley 4/
2017). La citada declaración del Cabildo Insular, posibilita la continuación del
trámite de autorización administrativa incoado en este centro directivo al amparo
del Decreto 141/2009, de 10 noviembre.
2.3 El proyecto se ha sometido a evaluación de impacto medioambiental
simplificada, conforme a lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de
13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Consta
en el expediente acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, celebrada en
sesión de fecha 4 de marzo de 2020, relativo al Informe de Impacto Ambiental de
los proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas denominadas Gran Canaria
(I,II,III) y Telde(I,II,III,IV y V) e Infraestructuras de Evacuación en los términos
municipales de Ingenio y Agüimes, donde se determina que no tienen efectos
significativos sobre el medio ambiente, siempre que se dé cumplimiento a las
medidas ambientales que se establecen en el anexo de la propuesta.
TERCERO. De la información pública.
3.1 El expediente ha sido remitido, de conformidad con el artículo 10, sobre
Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas, del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, con objeto de que en el plazo máximo de veinte días, informaran con las
alegaciones y los condicionados técnicos que estimaran oportunos en el ámbito de
sus competencias, mostrando su conformidad u oposición a la autorización
solicitada, a los siguientes:
Ayuntamiento de Agüimes.
Cabildo Insular de Gran Canaria. e.e
Servicio de Cultura y Patromonio Histórico w.
Servicio de Planeamiento
Servicio de Obras Públicas 20n 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Red Eléctrica de España.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
Dirección General de Planificación Territorial y Transición Ecológica.
Dirección General de Agricultura.
Dirección General de Infraestructura Viaria.
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente
3.2 El expediente ha sido remitido, de conformidad con el artículo 10, de
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y con el artículo 144 del Real Decreto
1955/200, de 1 de diciembre, a información pública mediante anuncio publicado en
el BOC número 112, de 8 de junio de 2020, en el BOP número 65, de 29 de mayo
de 2020, en el BOE número 155, de 2 de junio de 2020, en el periódico La
Provincia de fecha 27/05/2020 y en la sede electrónica de la Dirección General de
Energía.
Asimismo, se dio traslado al Ayuntamiento de Agüimes del anuncio
correspondiente para su inserción en el tablón de edictos. El 07/08/2020 se
certifica que el anuncio ha sido expuesto entre el 17/06/2020 y el 31/07/2020 en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, no habiéndose presentado reclamación
alguna.
3.2 Durante el periodo de información pública del expediente de solicitud de
autorización administrativa, se han recibido alegaciones.
3.3 Los informes recibidos por parte de administraciones públicas en materia
eléctrica y de ordenación del territorio, se resumen a continuación:
3.3.1 En fecha 29/06/20, la Dirección General de Infraestructura Viaria del
Gobierno de Canarias informa, en relación a la propuesta de la instalación Planta
Solar Fotovoltaica TELDE V, en el término municipal de Agüimes, favorablemente
con el condicionado a los siguiente:
La Planta Fotovoltaica Telde V deberá contar para su ejecución con la
correspondiente autorización que deberá emitirse por el Cabildo de Gran Canaria,
conforme a lo que se establece en el artículo 2º, apartado B.1, B.2 y B.3 del
Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de
interés regional.
En el supuesto caso que se otorgue autorización para la ejecución de las
Infraestructuras de Evacuación de energía eléctrica que crucen la Autopista GC-1,
no se podrán autorizar obras que puedan afectar a la seguridad de la circulación
vial de la carretera, perjudiquen la explanación de la carretera y sus elementos
funcionales, o no se permita su adecuada explotación, debiendo tenerse en cuenta e.e
que no deben autorizarse excavaciones ni canalizaciones que puedan afectar a los b
pasos superiores de la infraestructura viaria, ni a sus cimentaciones. w
obraAss dimei sdmreon,a yje d daed ola q Auuet olap iestjeac GucCió-1n,  dseer dái cnheacse scaarnioa lsizoalicciiotanre lsa,  caoferrcetsapráonn daie dnotes
autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
En fecha 10/08/20 el promotor manifiesta que solicitará autorización al Cabildo
de Gran Canaria, para la ejecución del proyecto de "Planta solar fotovoltaica Telde
V de 1,75 MWp" en el documento técnico de la solicitud se tendrán en cuenta los
condicionantes establecidos en el informe de la Dirección General de
Infraestructura Viaria. Asimismo, solicitará autorización al Consejo Insular de
Aguas de Gran Canaria.
3.3.2 En fecha 30/06/20, la Dirección General de la Lucha Contra el Cambio
Climático y Medio Ambiente informa sobre la propuesta de la instalación de Planta
Solar Fotovoltaica TELDE V, en el término municipal de Agüimes, manifestando
que ha procedido a la avaluación ambiental conjunta de todos los expedientes
denominados Gran Canaria (I,II,III) y Telde(I,II,III,IV y V) e Infraestructuras de
Evacuación, de acuerdo a la Disposición Adicional Undécima de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, mediante Resolución núm. 26, de 5 de
febrero de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente (Tomo 1, Libro 131), por
la que se acuerda su acumulación. Dicho procedimiento EIA-SIM concluyó con el
ACUERDO de 4 de marzo de 2020, de la Comisión Autonómica de Evaluación
Ambiental (CAEA), por la que se emite el Informe de Impacto Ambiental
simplificado y de NO SOMETIMIENTO a Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinario. No obstante, la documentación recibida para emisión de informe
contiene documentos fechados tanto en abril de 2019 bajo la denominación
"modificado 1" como fechados en abril de 2020 bajo la denominación de
"modificado del proyecto oficial". Entre todos ellos, la DGLCCMA no podido
concretar el alcance de las modificaciones que ahora se pretenden, respecto a los
proyectos inicialmente evaluados, al carecer de análisis ambiental y visión del
conjunto, por lo que insta a esta Dirección General de Energía a requerir al
promotor para que describa, analice y concrete estas nuevas modificaciones en un
único documento, tomando como referencia los proyectos iniciales que ya fueron
objeto de procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado.
En fecha 01/12/20 el promotor manifiesta que está redactando documento
solicitado y en fecha 07/10/20 presenta Informe de Justificación Ambiental de los
proyectos modificados PSF Gran Canaria I, Telde I, Telde II, Telde III. E
infraestructuras de evacuación de las PSF Gran Canaria I, II, III y Telde I, II, III, IV,
V.
En fecha 30/10/2020, el citado de informe de justificación ambiental fue
remitido a la DGLCCMA a los efectos de su pronunciamiento sobre la validez de la
evaluación ambiental realizada, sin que, transcurrido el plazo legal establecido, se
obtuviese respuesta, entendiéndose otorgada la conformidad del órgano
ambiental.
3.3.3 En fecha 22/07/20, la Dirección General de Planificación Territorial,
Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias informa que la propuesta
de la instalación de Planta Solar Fotovoltaica TELDE V, en el término municipal de
Agüimes, manifestando lo siguiente:
La instalación fotovoltaica solar se sitúa en Suelo Rústico de Protección
Agraria Intensiva-4 (SRPAI-4) Según las determinaciones de la Ley 4/2017 de es
Suelo, la instalación de la planta sería posible al amparo de la Disposición o
Transitoria 4.ª de la misma, siempre y cuando cumpliese además con una serie de w.
requisitos, como estar integrado en una actuación de interés público o social, que 89w
nneoc seesa erniacmueennttere d eexbparne ssiatumaersnete e pnr osuheibloid raú sptoicro e yl  PquIOe GnCo ,e qstuéen  spero jhuisbtiidfioqsu ep oqru eel
planeamiento o si existen determinaciones concretas del planeamiento municipal
para estas instalaciones. Sin perjuicio de que debe cumplirse con lo requerido por
la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental cuando dejó la DIA sobre la
mesa. La afección del proyecto a las servidumbres aeronáuticas deberá ser
informado favorablemente por AESA.
En fecha 10/08/20 el promotor manifiesta que con la entrada en vigor de la
nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de
Canarias y, más concretamente, del contenido del Artículo 84 de la citada ley, la
instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica se podrán autorizar en
suelo rústico de protección económica incluyendo la subcategoría de suelo rústico
de protección agraria, como uso de interés público y social, siempre que no exista
prohibición expresa en el plan insular de ordenación. Dándose dicha circunstancia
en lo que al proyecto denominado Planta Solar Fotovoltaica "Telde IV" de 2,07
MW. Además, el inicio de la tramitación del expediente en la Administración, es
anterior a la fecha de 31 de diciembre de 2018, por lo que cumple con el requisito
de la Disposición Transitoria 4ª. El proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Telde IV"
de 2,07 MW, no solo no está prohibido, sino que está previsto en el término
municipal de Agüimes, y resulta COMPATIBLE con la regulación recogida en el
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC’03) aprobado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno (DECRETO 277/2003, de 11 de noviembre y 68/2004, de
25 de mayo), para aquellas partes del territorio insular de la isla de Gran Canaria,
Zonificadas como B.b.1.1 (suelo de moderado valor agrario), con Alcance 5 (nueva
ejecución) e Intensidad 3 (la implantación admite un acto de ejecución con una
incidencia ambiental o paisajística ALTA), de acuerdo con los Cuadros de
Regulación Específica de Usos del Anexo 2; Uso Infraestructuras: ENERGÍA. La
Comisión de Evaluación Ambiental, celebrada en sesión de fecha 4 de marzo de
2020, relativa al Informe de Impacto Ambiental de los proyectos de instalaciones
solares fotovoltaicas (ISF) denominadas Gran Canaria (I, II, III) Telde (I, II, III, IV y
V) e Infraestructuras de Evacuación, promovidos por GAS NATURAL FENOSA
RENOVABLES S.L.U. (actualmente denominada NATURGY RENOVABLES, S.L.),
ACUERDA en su punto Primero: "Formular el Informe de Impacto Ambiental de los
proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas (ISF) denominadas GRAN
CANARIA (I, II y III), TELDE (I, II, III, IV y V) E INFRAESTRUCTURAS DE
EVACUACIÓN, promovidos por GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U.,
en los TT.MM. de Ingenio y Agüimes, determinando que no tienen efectos
significativos sobre el medio ambiente, siempre que se dé cumplimiento a las
medidas ambientales que se establecen en el anexo de esta propuesta". Este
ACUERDO (de sesión celebrada el 4 de marzo 2020), actualiza el que hace
referencia su escrito (de sesión celebrada el 25 de noviembre de 2019),
concluyendo con él el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificado. Que el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Telde IV" de 2,07 MW,
cuenta con la Autorización de la Agencia Estatal de Servidumbres Aeronáuticas
(AESA).
3.3.4 En fecha 30/07/20, la entidad GUEDES Y GONZALEZ S.L formula
alegaciones al proyecto, solicitando que el tramo de la canalización que afecta a la
parcela 279 quede fuera del ámbito espacial de aprovechamiento rústico de la
finca, tal y como establece el artículo 58 a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es
del Sector Eléctrico, y la misma transcurra sobre terrenos de dominio, uso o o
servicio público por la zona de servidumbre de carreteras existente en el lugar, ya w.
que técnicamente la línea puede instalarse de esta forma, posibilidad que 89w
edest ambalenceera e ql uaer tnícou lsoe  5g8ra bv)e d ae l ala f iLnecya  dcoenl  Sseecrvtoidru Emlébcretrsic doe i npvaoscoa sduab atenrtreárnioerams,e qnutee,
posteriormente impidan el aprovechamiento agrícola de la finca y de lugar a
expropiaciones innecesarias, que aumenten el presupuesto de la cantidad
económica del expediente de expropiación futuro, y se eviten perjuicios
irreparables e innecesarios a la Entidad. Concretamente solicita que el trazado de
canalización se realice de forma que discurra por la zona de afección a la carretera
o siguiendo los linderos de fincas de propiedad privada, ya que existe distancia
suficiente para ello y, se evite el trazado que atraviesa en su totalidad la parcela
del alegante, afectando a la explotación y negocio existente, proponiendo que el
trazado que atraviesa e invade la parcela de esta parte se modifique y pase a
discurrir por el lindero de la propiedad, rodeando la misma.
Asimismo, como quiera que los datos de superficie y trazado de la canalización
subterránea que afecta a la parcela de esta parte, no son definitivos y están
sujetos a la culminación de la tramitación del presente expediente, esta parte se
reserva el derecho a realizar las alegaciones que estime pertinentes en el
expediente de expropiación forzosa respecto al objeto, a la superficie y al ámbito
espacial a expropiar, prevaleciendo siempre la realidad física espacial que
efectivamente se pueda ocupar, si no es aceptada la solicitud de modificación del
trazado de la canalización a la zona de uso público existente en el lugar que se
solicita en el presente escrito.
En fecha 07/10/20 se reciben respuesta del promotor a las alegaciones de
GUEDES Y GONZALEZ S.L. donde manifiesta que estudiará la viabilidad técnica,
económica y legal, para intentar ajustar, en la medida de lo posible, el trazado de la
línea eléctrica de evacuación del proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Telde IV" de
2,07 MWp, al lindero de la parcela 279, propiedad de GUEDES & GONZÁLEZ,
S.L., tal como indica en el plano número 1 de sus alegaciones. Igualmente
estudiará el ajuste a la vía de comunicación de dominio público con referencia
catastral 35002A001090140000QZ, en el tramo que linda con la susodicha
parcela, para evitar su afección. En cuanto a los metros cuadrados que será
necesario expropiar de la parcela en cuestión, habrá que remitirse al expediente
expuesto a información pública. NATURGY RENOVABLES, S.L.U., muestra su
entera disposición a acordar lo que se estime procedente, en aras a alcanzar un
acuerdo satisfactorio con la propiedad de la superficie que deba resultar ocupada.
Tanto con aquella que deba serlo permanentemente, como la que resulte ocupada
temporalmente.
En fecha 20/10/2020 se dio traslado a GUEDES Y GONZALEZ, S.L., de la
contestación efectuada por promotor a sus alegaciones, sin recibir contestación,
entendiéndose otorgada la conformidad de éste.
3.3.5 En fecha 31/07/20, la Dirección General de Agricultura del Gobierno de
Canarias, en relación a la propuesta de la instalación Planta Solar Fotovoltaica
TELDE V, en el término municipal de Agüimes, informe FAVORABLE condicionado
a que la fecha de presentación de solicitud de Autorización de Licencia al
Ayuntamiento de Agüimes sea anterior al 31 de diciembre de 2018, cumpliendo la
Disposición Transitoria cuarta de la ley 4/2017, de 13 de julio; a la solicitud de
Interés Público y Social de las instalaciones Telde IV y Telde V si se cumple el
punto anterior. En caso de que esto no ocurra, se ha de entender este informe en
sentido desfavorable. e.e
En fecha 07/10/20 el promotor manifiesta que tramitación del expediente es w.
anterior antes 31 de diciembre de 2018, y que tiene efectuada la solicitud de 89w
laicceunecrdiao  oAbEraS,A t iednee f eacuhtaor dizea c1i2ón d ede d iAcEieSmAb rceo mdeo  2a0s1í 7c oEnxsptead eienn etel  eI1x7p-e0d0i9e1nt ey
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada favorable. Consta en el expediente
en el apartado 3.3.7 acuerdo positivo de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada.
3.3.6 En fecha 19/09/20, Red Eléctrica de España, S.A. informa que la
propuesta de la instalación de Planta Solar Fotovoltaica TELDE V, en el término
municipal de Agüimes, manifestando que no presenta oposición a la concesión de
la autorización administrativa a la misma e informando que debido a la proximidad
de la canalización al apoyo 8 de la línea a 66 kV SE Arinaga – SE Escobar, será
necesario que los trabajos en el entorno del mismo sean supervisados por
personal de Red Eléctrica con el fin de evitar que se produzcan afecciones al
sistema de puesta a tierra del apoyo. No obstante, en el caso de que sea posible,
es recomendable que ninguna canalización subterránea diste menos de 20 metros
a la pata más desfavorable del apoyo para que, de esta forma, quede asegurada la
no interferencia de dichas canalizaciones con el sistema de puesta a tierra del
apoyo y se minimicen los posibles efectos derivados del drenaje de sobretensiones
al terreno a través de dicho sistema de puesta a tierra.
En fecha 1/12/2020, El promotor contesta las alegaciones de REE,
manifestando que permitirá la supervisión, por parte de REE, de los trabajos en el
entorno del apoyo 8 de la línea a 66 kV SE Arinaga–SE Escobar que tengan lugar
durante la fase de construcción del proyecto de referencia. En la medida de lo
posible, intentará que ninguna canalización subterránea del proyecto diste menos
de 20 metros a la pata más desfavorable del apoyo 8. Los trabajos del proyecto se
ejecutarán conforme a lo establecido en el Real Decreto 614/2001, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Que antes del comienzo de los trabajos y al
menos con un mes de antelación, se pondrá en contacto con Red Eléctrica de
España para coordinar la actuación con sus técnicos.
Obra en el expediente permiso de acceso previo y permiso de conexión del ISF
Telde V, otorgado en la actualización de contestación de acceso coordinado y
contestación de conexión y remisión de IVCTC para la conexión a la red de
transporte en la subestación EL ESCOBAR 66 kV de generación renovable, de
fecha 5/02/2021, referencia DDS.DAR.21_0223
3.3.7 En fecha 14/09/20 el Servicio de Administrativo de Obras Públicas del
Cabildo de Gran Canaria, en relación con la Planta Solar Fotovoltaica TELDE V, en
el término municipal de Agüimes, informa FAVORABLEMENTE, a la planta
fotovoltaica Telde V, en la medida que las mismas se sitúan fuera de las franjas de
protección de las carreteras de su competencia.
Respecto a la GC-1, en lo referente a los cruces de carretera bajo la GC-1,
P.K. 9+890 y p.k. 22+990, se informa FAVORABLEMENTE, condicionado a que
los mismos se ejecuten enterrados. No se permitirá ninguna instalación adosada a
las estructuras, o que sobresalgan sobre el terreno. Se proyecta una conducción
en paralelismo con la GC-1 entre los P.K. 19+890 - 20+760, a ambos lados de la
carretera, la cual aparentemente invade las franjas de protección de la GC-1, y
aparentemente la franja de dominio. En base a lo establecido en el Reglamento de
Carreteras de Canarias, se informa DESFAVORABLEMENTE, debiendo tenerse es
en cuenta al respecto, lo establecido en el Reglamento de Carreteras de Canarias, o
y en concreto lo indicado en los artículos 49, 56.4 y 63 d). w.
calzRadeasp seitcutaod aos l aP .GKC. 2-1+9613,0  Sye 3 +in9f4o0rm dae  FlaA GVOC-R1A91B,L CEOMNEDNITCEIO aN AloDsO c rau cqeuse  dsee
eI)j edceult aRne mgleadmiaennteto p edrefo Craacriróent ehroarsiz odneta Cl eann abraiasse. a E lon  ecsatsaobl edceid noo e ns eerl  aprotísciublloe  6l3a E-B-20ble en 
perforación horizontal deberá ser convenientemente justificado, con objeto de
poder analizarse e informar convenientemente al respecto. Se proyecta una
conducción en paralelismo con la GC-191, entre los P.K. 2+330 - 2+630. Aunque
en la documentación presentada no se acota la posición exacta de la misma en
relación a las franjas de protección de la carretera, se observa que ésta ocupa, el
dominio público y aparentemente la acera existente. No se verifica el cumplimiento
de los artículos 49 y 63d) por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE, al no
justificarse convenientemente la imposibilidad de llevarlo a mayor distancia.
Respecto a la GC-192. Se proyecta un cruce de calzada en la GC-192,
concretamente se proyecta ejecutar el cruce en el punto kilométrico P.K. 0+670.
Actualmente no se dispone de datos de aforo para dicho tramo, por tanto, por parte
de esta Consejería, se procederá a realizar un aforo para analizar el tráfico, con
objeto de que en el momento de la autorización se pueda establecer el
procedimiento de ejecución del cruce de carretera, por tanto, ·se informa
FAVORABLEMENTE al cruce de calzada CONDICIONADO a que para
intensidades de tráfico superiores a 5000 vehículos, el cruce se ejecute mediante
perforación horizontal.
Se proyecta una conducción en paralelismo con la GC-192, entre los P.K.
0+640 - 0+91 o, aunque en la documentación presentada no se acota la posición
exacta de la misma en relación a las franjas de protección de la carretera, se
observa que la misma ocupa, el dominio público y aparentemente la acera
existente. En base a lo establecido en los artículos 49 y 63 d) del Reglamento de
Carreteras, se informa DESFAVORABLEMENTE, a la instalación en tal ubicación.
Respecto a accesos se informa FAVORABLEMENTE en la medida en que el
acceso a la instalación se realiza a través de vías municipales.
Al objeto de subsanar los incumplimientos reflejados en el informe del Servicio
de Administrativo de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, respecto a la
línea de evacuación de la Planta FV Telde V, el promotor redactó separata técnica
del modificado oficial "Infraestructuras de evacuación de las plantas Gran Canaria
I, II, III y Telde I, II, III, IV y V", obteniendo en fecha 4/10/2021 autorización del
Servicio de Administrativo de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, para la
ejecución de las infraestructuras de evacuación de las Plantas Fotovoltaicas Gran
Canaria I, II y III y Telde I, II; III, IV y V, condicionada al cumplimiento de
determinadas prescripciones técnicas.
3.3.8 En fecha 28/09/20, el Ayuntamiento de Agüimes, informa que la
propuesta de la instalación de Planta Solar Fotovoltaica TELDE V, en el término
municipal de Agüimes, se implanta en Suelo Rústico de Protección Agraria
Intensiva Bb11, permitiéndose el acto de ejecución de instalaciones de parques de
energía fotovoltaica en todo su alcance e intensidad. Tal como establece Plan
General de Ordenación de la Villa de Agüimes, en Suelo Rústico de Protección
Agraria, con carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
ambiental y otras normas sectoriales, sólo serán posibles los usos y actividades
que corresponden a su naturaleza. En el ámbito del Suelo Rústico de Protección
Agraria Intensiva, la instalación de plantas fotovoltaicas es un uso permitido o es
autorizable, según las condiciones establecidas en el PGO-A. Sin perjuicio de o
planes de rango superior y la aplicación de la legislación sectorial. La solicitud w.
presentada para el trámite administrativo del proyecto es de fecha 22 de Agosto de 89w
22001177,,  pdoer  1lo3 t adneto J,u elino ,a pdleicla Sciuóenl oa  yla d Deis lpooss Eicsiópna cTiroasn sNitaotruiar aCleusa rPtar odtee glaid Loesy d 4e/
Canarias, NO ES DE APLICACIÓN el Artículo 62 de la citada la ley, por el cual,
"excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni
de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos,
dotaciones, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que nos sea
ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en
actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo
rural o que deban situarse" necesariamente en suelo rústico y que, además, ese
uso e implantación no estuviera expresamente prohibidos por el planeamiento."
Siendo el objeto del proyecto una instalación no prevista en el planeamiento, en
virtud de lo establecido en el Artículo 62 y lo dispuesto en la disposición transitorio
cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, es de aplicación el Artículo 29 del Decreto 182/2018, de
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección
de la Legalidad Urbanística de Canarias, así como el artículo 79 de la ley Ley 4/
2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. Para la instalación proyectada es preceptiva la resolución favorable de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del
Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas, debiendo presentarse en caso
necesario junto a un estudio aeronáutico de seguridad.
En fecha 01/12/20 el promotor manifiesta con fecha 31 de octubre de 2019 y
número de registro de entrada 2019018790, NATURGY RENOVABLES SLU,
solicitó al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes la tramitación de la licencia
conforme a las determinaciones establecidas por el artículo 79 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para el
proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Telde V" de 1,81 MWp, con número de
expediente 2019/15594C. Manifiesta además que el proyecto de Planta Solar
Fotovoltaica "Telde V" de 1,81 MWp, cuenta con la resolución favorable de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en materia de Servidumbres
Aeronáuticas.
3.3.9 En fecha 14/10/20 el Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran
Canaria informa en relación con la propuesta de la instalación de Planta Solar
Fotovoltaica TELDE V, en el término municipal de Agüimes, lo siguiente;
De acuerdo con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en vigor (PIO/
GC) resultan de aplicación tanto la Zonificación como el Régimen Básico de Usos
contenidos en la Sección 6 (Zonificación y Régimen Básico de Usos), del Capítulo
II (Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo Rústico), del Tomo 1
(Normas Generales) del Volumen IV de su Normativa. El Proyecto se encuentra
afectado por la Zona Bb1.1 del PIO/GC, definida en el artículo 33 de la sección
citada como de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y
potencial. De acuerdo con lo previsto en la Sección 7 (NAD) de la Normativa del
PIO/GC, tal y como se puede observar en el cuadro del Uso de Infraestructuras de
Energía previsto para la Zona Bb1.1, se establece como compatible la nueva
implantación (Alcance 5) de «Parques Energías Fotovoltaicas», con Nivel de
Intensidad 3. De acuerdo a lo anterior, la planta fotovoltaica objeto de este informe
se considera compatible con la Zona Bb1.1 de la Normativa del PIO/GC. La
parcela en la que se pretende ubicar la Planta Fotovoltaica objeto de este informe s
está incluida en un "Área Agrícola de Valor Estructurante". Considerando en dichas e.
áreas la actividad agrícola como el uso principal a proteger frente a la implantación w.
de otros usos y actividades de gran consumo de suelo, la producción de energías 89w
rceonmoov aubnl euss om ceodmiapnlteem peanrtqaurieos d feolt opvrionlctaipicaol sco smep caotinbsleid ceoranr íeal  ma itsomdoos s ileoms perfee cqtuoes
seexp guaersatnot,i csee  lpar opproenvael eunticliziaa rd eell  cuosnot epnriindcoi pdaell.  aDrteíc auclou e6r1d od ec olan L loey a 4n/t2e0ri1o7rm ceonmtoe E-B-20ble en 
referencia provisional aplicable asumiendo que la producción de energía renovable
constituye en esta zona un uso y una actividad "complementaria" de la actividad
agrícola teniendo en cuenta la totalidad de la superficie del área estratégica
considerada. De esta forma se podría compatibilizar la protección de la
potencialidad agrícola del conjunto y el desarrollo de las energías renovables en su
interior a través de la implantación de parques fotovoltaicos, considerando que
ambos usos, confluentes en un mismo ámbito territorial, resultan de interés
general.
El proyecto consistente en la instalación fotovoltaica denominada Telde V,
ocupará aproximadamente el 0,79% del A.A.V.E de 264,55 has delimitada por el
PIO/GC, por lo que dicha instalación por sí sola no implicaría la ocupación
permanente y significativa de la misma, no alterando en lo sustancial su condición
de vacío. Por otro lado, si consideramos el efecto acumulativo de las instalaciones
fotovoltaicas Telde II, Telde IV y Telde V, se ocupará aproximadamente el 2,79 %
de la citada A.A.V.E de 264,55 has, es decir, inferior al 10% de la superficie total
del área estratégica considerada.
De acuerdo con el Plan Territorial Especial Agropecuario (PTE-9), la totalidad
de la superficie ocupada por la Planta Fotovoltaica se encuentra afectada por la
delimitación de lo que dicho plan denomina zona normativa Reserva Agraria
Estratégica RAE- 17 Las Rosas - Agüimes de 816,83 has. Considerando el efecto
acumulativo de las instalaciones fotovoltaicas Telde I, Telde II, Telde IV, Telde V,
Gran Canaria I y Gran Canaria II, se ocupará aproximadamente el 3,42 % de la
citada RAE-17, inferior al 10% de la superficie total del área estratégica
considerada. De acuerdo con el Plan Territorial Especial Agropecuario (PTE-9)
aprobado definitivamente y actualmente en vigor (BOC nº 47 del 8 de marzo de
2017)2, encargado del desarrollo del modelo agrícola y ganadero previsto por el
PIO/GC, la totalidad de la superficie ocupada por la Planta se encuentra afectada
por la delimitación de lo que dicho plan denomina zona normativa Reserva Agraria
Estratégica RAE- 17 Las Rosas - Agüimes de 816,83 has. Con la implantación del
parque fotovoltaico no se superan los límites establecidos en el apartado c)
expuesto en la conclusión TERCERA (se ocupará aproximadamente el 0,33 % de
la RAE-17). Asimismo, si consideramos el efecto acumulativo de las instalaciones
fotovoltaicas Telde I, Telde II, Telde IV, Telde V, Gran Canaria I y Gran Canaria II
(cuya compatibilidad con el PIO/GC está siendo informada en este Servicio), se
ocupará aproximadamente el 3,42 % de la citada RAE-17, no se superándose por
tanto los límites del 10% de la superficie total del área estratégica considerada, ni
del 15% de superficie cultivada de la misma. Se concluye que la implantación del
proyecto denominado "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TELDE V", de 1,75 MW,
en el T.M. de Agüimes, se considera COMPATIBLE con el planeamiento insular en
vigor.
En la documentación aportada queda justificado el cumplimiento de la
reglamentación vigente, en relación con las normas técnicas, de seguridad y
planificación energética aplicables.
CUARTO. De la utilidad pública y su justificación.
4.1.- El procedimiento establecido para la declaración en concreto de utilidad o
pública viene desarrollado en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, w.
señalando los artículos 140 y siguientes las exigencias procedimentales del mismo, 89w
esonltirceit ulad sd eq udee cslaer apcuióend ee nc ictaorn clare tdoo dceu muteilnidtaadc ipóúnb qlicuae,  sloes  htraá mdiete as cdoem inpfaoñrmara cai ólan
pública y de alegaciones y de información a otras Administraciones Públicas.
La solicitud de declaración en concreto de utilidad pública, se ha efectuado
simultáneamente al trámite del procedimiento de autorización de la instalación,
consultándose las administraciones municipal e insular respecto a la
compatibilidad del planeamiento urbanístico y territorial, constando informes
evacuados por ambas Administraciones Públicas.
4.2. El promotor de la instalación solar fotovoltaica no acredita disponer de
títulos de posesión o contratos de arrendamiento con los propietarios del suelo en
el que se emplaza la totalidad de la actuación. Los bienes afectados por la
declaración de utilidad pública corresponden a superficie de servidumbre de paso
en líneas subterraneas así como de ocupación temporal necesaria para realizar las
instalaciones de evacuación del parque fotovoltaico.
4.3.- Las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución gozan
"ope legis" de utilidad pública, ahora bien, para que los efectos de la utilidad
pública pueden desplegarse al objeto de la expropiación de los bienes y derechos
necesarios para la implantación en el territorio de la mismas, ésta ha de ser
declarada por órgano competente en el ámbito del procedimiento legal y
reglamentariamente establecido.
4.4.- La utilidad pública de una determinada instalación eléctrica, en este caso,
instalaciones de generación de energía consistentes en instalaciones solares
fotovoltaicas que no disponga de disponibilidad del suelo necesario para su
implantación, debe declararse, previo análisis y estudio de las posibles
alegaciones que se hayan producido en el procedimiento, así como de la posible
concurrencia de otros intereses púbicos, llevando a cabo un juicio o ponderación
de los diversos intereses que concurren en el caso concreto, que pueden obedecer
a intereses privados, pero también a intereses públicos existentes en el ámbito
concreto objeto de solicitud de expropiación.
4.5.- La declaración de utilidad pública se ha configurado como un instrumento
al servicio de políticas de orden sectorial relacionadas con la consecución de
finalidades de interés social de la más variada índole, entre los que se encuentra la
necesidad de mejorar el sistema eléctrico de Canarias por medio de las energías
renovables, la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero. Finalidad
de interés social que se ha recogido en compromisos internacionales firmados por
el Estado español como el del Acuerdo de París contra en cambio climático,
adoptado en la COP 21 París. Los objetivos fijados a nivel de la Unión Europea
para los estados miembros se recogen Directiva 2009/28/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo
Estos compromisos energéticos y de sostenibilidad configuran a las energías
renovables, y a la instalación solar fotovoltaica en concreto, como de intereses
social a las que se le puede declarar la utilidad pública a efectos expropiatorios,
ponderando previamente por medio del procedimiento establecido en la
legislación, la confrontación de esos intereses sociales y los intereses particulares
que el proceso expropiatorio afectaran.
4.6.- En el trámite de información a otras Administraciones Públicas, acreditada s
la notificación al Ayuntamiento de Agüimes y al Cabildo Insular de Gran Canaria, e.
ninguna de las instituciones ha manifestado alegación en relación a la declaración w.
de utilidad pública por afectar a sus bienes y derechos. 89w
En la documentación aportada queda justificado el cumplimiento de la
reglamentación vigente, en relación con las normas técnicas, de seguridad y 20n 
planificación energética aplicables.
Por todo ello el técnico que suscribe propone:
1º Conceder a Naturgy Renovables, S.L.U., de autorización administrativa de la
instalación de generación de energía eléctrica denominada Parque Fotovoltaico
Telde V, en el término municipal de Agüimes, cuyas características se indican en el
apartado PRIMERO de la presente resolución.
2º Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a los efectos que prevé el
artículo artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el
artículo 8 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del Sector Eléctrico Canario. Los
bienes y derechos afectados por esta autorización administrativa son los que
figuran en el Anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias, número 112 de 8
de junio de 2020.
Esta autorización administrativa se otorga conforme a lo dispuesto en el
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y
puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, bajo las condiciones
referidas en la presente resolución y en las siguientes:
Primera: La instalación a que se refiere la presente autorización administrativa
se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones por parte de otros
Organismos que resulten competentes, de conformidad con las disposiciones
legales que resulten aplicables y, en especial, de la licencia de obras del
Ayuntamiento de Agüimes y del condicionado establecido en el informe ambiental
formulado por Acuerdo de 4 de marzo de 2020, de la Comisión Autonómica de
Evaluación Ambiental. El Promotor de las obras queda afectado por la legislación
vigente en materia de seguridad y responsabilidad civil.
Segunda: La ejecución de instalaciones a través de los terrenos de Dominio
Público Hidráulico, en caso de afección, requiere autorización administrativa del
Consejo Insular de Aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.3 de la
Ley 12/1990, de 26 de Julio, de Aguas de Canarias, en colación con el artículo 37.1
del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
Tercera: Quedan excluidas de la presente autorización administrativa las
instalaciones comunes de evacuación de las plantas PSF Gran Canaria I, Telde I,
Telde II, Telde III, de cuya autorización y conexión con la SET Escobar 66KV,
queda condicionada la puesta en marcha de las instalaciones fotovoltaicas objeto
de la presente autorización.
Cuarta: Salvo inviabilidad técnica, económica o legal justificada, Naturgy
Renovables, S.L. deberá adaptar el trazado de la línea eléctrica de evacuación del
proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Telde V" de 1,80 MWp, al lindero de la parcela
279, propiedad de GUEDES & GONZÁLEZ, S.L.,
Quinta: Cualquier alteración substancial de las características de la Instalación
Eléctrica objeto de la presente autorización administrativa, producirá su anulación y
exigirá el inicio de nuevo trámite administrativo. es
Sexta: La Instalación deberá ejecutarse en el plazo de DOS (2) AÑOS, a partir w.
de la notificación de la presente autorización de construcción, dentro del cual, 89w
dSeebrveircáio s odleic iltaa rI,n esnta elasctieó nC,e anctroom Dpiareñcatdivao ,d lea  lpar edcoecputmivae nAtautcoiórinza ecsiótanb dleec Piduae estna  leons
aarptrícuuelboas  e1l2 R ye 1g4la dmeel n2t2o  dpeolr  Deel cqrueeto s 1e4 r1e/g2u0l0a9n,  ldoes  1p0ro dcee dnimovieienmtobsr ea,d pmoirn eisl tqrauteiv oses E-B-20ble en 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias. Si transcurrido dicho plazo no se hiciera efectiva dicha solicitud y salvo
prórroga justificada, se procederá al archivo del expediente, según lo indicado en
el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
de las Administraciones Públicas.
Séptima: Adicionalmente a lo previsto para los productores en el resto de la
normativa de aplicación, el titular de la presente autorización tendrá las
obligaciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en particular, las
siguientes;
Disponer con anterioridad al comienzo del vertido de energía a la red, de los
equipos de medida de energía eléctrica necesarios que permitan determinar, para
cada período de programación, la energía producida, su liquidación, facturación y
control, de acuerdo con lo previsto en este real decreto y en el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por el Real Decreto
1110/2007, de 24 de agosto.
Que las instalaciones estén inscritas en el registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del
título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.
Las instalaciones de generación asociadas a la instalación Parque Fotovoltaico
Telde IV, en el término municipal de Agüimes deberá estar adscrito a un centro de
control de generación, que actuará como interlocutor con el operador del sistema,
remitiéndole la información en tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus
instrucciones sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo momento la
fiabilidad del sistema eléctrico.
Las instalaciones estarán obligadas al cumplimiento de los requisitos de
respuesta frente a huecos de tensión establecidos mediante el procedimiento de
operación correspondiente.
Octava: Esta autorización se concede a salvo de los derechos de propiedad de
los terrenos ocupados y de los cuales se supone se dispone de la propiedad o
autorización de paso por parte del peticionario.
EL JEFE DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍAS RENOVABLES
Joaquín N. González Vega
Vistos los antecedentes expuestos y en virtud de las competencias otorgadas
por el Decreto 54/2021, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climática y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias;
RESUELVO
Primero. Se estima la propuesta citada, la cual deberá cumplirse en los o
términos y plazos indicados. w.
AyuSnteagmuinednoto.  Ldae  pAregsüeimntees ,R Cesaobliuldcoió dne s Ge rnaonti fCicaanráar aia ,N Rateudrg Eyl éRcetrnicoav adbele Ess, pSa.Lñ.aU y.,
Edistribución Redes Digitales, S.L. E-B-20ble en 
Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Alzada, o cualquier
otro que se estime procedente ante el Sr. Viceconsejero de Lucha contra el
Cambio Climático, en el plazo de UN MES, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Las Palmas, 15 de noviembre de 2021.- La Directora General de Energía,
Rosa Ana Melián Domínguez.
ID: A210063074-1