BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Lunes 8 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26813
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
3594 Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  renueva  la  certificación  de  dieciséis 
sistemas solares, fabricados por Nobel International EAD.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por SIME 
HISPANIA, S.A, con domicilio social en Pol. Industrial Juncaril Ctra. Madrid Km 425 Parc. 
105 18210 - Peligros, Granada, para la renovación de vigencia de la certificación de 16 
sistema/s solar/es, fabricados por Nobel International EAD en su instalación industrial 
fabricada en Bulgaria, que se certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
Sime Natural S 120/2. SST-19418 28/09/2018
Sime Natural S 150/2. SST-19518 28/09/2018
Sime Natural S 150/2.6. SST-19618 28/09/2018
Sime Natural S 160/2. SST-19718 28/09/2018
Sime Natural S 160/2.6. SST-19818 28/09/2018
Sime Natural S 160/3. SST-19918 28/09/2018
Sime Natural S 200/2.6. SST-20018 28/09/2018
Sime Natural S 200/3. SST-20118 28/09/2018
Sime Natural S 200/4. SST-20218 28/09/2018
Sime Natural S 250/4. SST-20318 28/09/2018
Sime Natural S 250/5.2. SST-20418 28/09/2018
Sime Natural S 300/4. SST-20518 28/09/2018
Sime Natural S 300/5.2. SST-20618 28/09/2018
Sime Natural S 320/4. SST-20718 28/09/2018
Sime Natural S 320/6. SST-20818 28/09/2018
Sime Natural S 320/5.2. SST-20918 28/09/2018
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio Emisor Contraseña
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7 oe.
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7 94ww
DDDEEEMMMOOOKKKRRRIIITTTOOOSSS... 666000333111DDDEEE111;;;666000333333DDDEEE444;;;666000333333---FFF777 OE-A-2021-35able en https://
Laboratorio Emisor Contraseña
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
DEMOKRITOS. 6031DE1;6033DE4;6033-F7
Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la 
legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación 
solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por 
la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de 
certificación:
Laboratorio Emisor Contraseña
Sime Natural S 120/2. SST-38519
Sime Natural S 150/2. SST-38619
Sime Natural S 150/2.6. SST-38719
Sime Natural S 160/2. SST-38819
Sime Natural S 160/2.6. SST-38919
Sime Natural S 160/3. SST-39019
Sime Natural S 200/2.6. SST-39119
Sime Natural S 200/3. SST-39219
Sime Natural S 200/4. SST-39319
Sime Natural S 250/4. SST-39419
Sime Natural S 250/5.2. SST-39519
Sime Natural S 300/4. SST-39619
Sime Natural S 300/5.2. SST-39719
Sime Natural S 320/4. SST-39819
Sime Natural S 320/6. SST-39919 es
Sime Natural S 320/5.2. SST-40019 w.b
comYo  ccoanr afecctehraí sdtiec acsa dtuéccidnaicda sd ods eal ñomso ddeeslop uoé s tdipeo l ac feercthifiac addeo l al aRse sqouluec iósne,  dinedfiinciaenn doa 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-38519
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 120/2.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema: e.e
VNVooúllmuummereeonn d  ddeee cll  atdupebtpaoód: sol.itroe:s 1 d1e4l, 0s0is0te0m l.a: 1. 2021-3594n https://www.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1842 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1775 0
Davos (46,8º N) 3027. 3027 2599 0
Athens (38,0º N). 2081 1993 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 3185 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3150 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 4415 0
Athens (38,0º N). 4573 3942 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 11164 3753 0
Würzburg (49,5º N). 10691 3847 0
Davos (46,8º N) 3027. 12110 5109 0
Athens (38,0º N). 8326 5393 0
2. Modelo con contraseña SST-38619
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 150/2.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm. e.
Ancho: 1030 mm. w.
Alto: 80 mm. 94ww
ÁÁrreeaa  aapbesortrubread: o1r,:8 m8 2m.2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 141,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1687 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1690 0
Davos (46,8º N) 3027. 3027 2532 0
Athens (38,0º N). 2078 1939 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 2958 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3031 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 4352 0
Athens (38,0º N). 4573 3721 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 250 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 13939 3753 0
Würzburg (49,5º N). 13371 4005 0
Davos (46,8º N) 3027. 15137 5393 0
Athens (38,0º N). 10407 5645 0
3. Modelo con contraseña SST-38719
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 150/2.6. es
Tipo sistema: Termosifón. o
Características del colector: (modelo unitario) 94ww
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1285 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,6 m2.
Características del Sistema:
Volumen del depósito: 141,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1791 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1785 0
Davos (46,8º N) 3027. 3027 2674 0
Athens (38,0º N). 2078 1990 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 3280 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3311 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 4857 0
Athens (38,0º N). 4573 3942 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 250 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 13939 4415 0
Würzburg (49,5º N). 13371 4667 0
Davos (46,8º N) 3027. 15137 6402 0
Athens (38,0º N). 10407 6433 0
4. Modelo con contraseña SST-38819 e.e
Identificación: 94www.
FNaobmribcraen cteo:m Neorbcieall :I nSteimrnea Ntioantuarla El ASD 1.60/2.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 151,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1810 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1757 0
Davos (46,8º N) 3027. 3027 2567 0
Athens (38,0º N). 2081 1984 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 3217 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3185 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 4447 0
Athens (38,0º N). 4573 3942 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 250 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 13970 4163 0
Würzburg (49,5º N). 13371 4257 0 es
Davos (46,8º N) 3027. 15137 5550 0 w.b
Athens (38,0º N). 10407 5992 0 2021-3594n https://ww
5. Modelo con contraseña SST-38919
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 160/2.6.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1285 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,6 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 151,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1902 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1839 0
Davos (46,8º N) 3027. 3027 2693 0
Athens (38,0º N). 2081 2015 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 3532 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3437 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 4920 0
Athens (38,0º N). 4573 4163 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 250 l/día 94ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 13970 4857 0
Würzburg (49,5º N). 13371 4983 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3027. 15137 6623 0
Athens (38,0º N). 10407 6938 0
6. Modelo con contraseña SST-39019
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 160/3.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1530 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,4 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 1,58 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 151,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 2791 1965 0
Würzburg (49,5º N). 2677 1898 0
Davos (46,8º N) 3027. 3027 2772 0
Athens (38,0º N). 2081 2031 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 3721 0 e
Würzburg (49,5º N). 5897 3621 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 3.027. 64655743 54223557 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 250 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 13970 5330 0
Würzburg (49,5º N). 13371 5456 0
Davos (46,8º N) 3027. 15137 7348 0
Athens (38,0º N). 10407 7506 0
7. Modelo con contraseña SST-39119
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 200/2.6.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1285 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,6 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 191,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 4478 2816 0
Würzburg (49,5º N). 4289 2731 0
Davos (46,8º N) 3027. 4857 3974 0
Athens (38,0º N). 3343 3144 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 170 l/día 94ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 9492 4541 0
Würzburg (49,5º N). 9114 4541 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3027. 10281 6213 0
Athens (38,0º N). 7064 5834 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 5267 0
Würzburg (49,5º N). 16052 5361 0
Davos (46,8º N) 3027. 18165 7033 0
Athens (38,0º N). 12488 7537 0
8. Modelo con contraseña SST-39219
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 200/3.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1530 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,4 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 1,58 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 191,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 4478 2933 0 e
Würzburg (49,5º N). 4289 2832 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 3.027. 43835473 43113815 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 9492 4920 0
Würzburg (49,5º N). 9114 4888 0
Davos (46,8º N) 3027. 10281 6812 0
Athens (38,0º N). 7064 6086 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 5834 0
Würzburg (49,5º N). 16052 5960 0
Davos (46,8º N) 3027. 18165 7916 0
Athens (38,0º N). 12488 8326 0
9. Modelo con contraseña SST-39319
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 200/4.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 191,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 80 l/día 94ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 4478 3122 0
Würzburg (49,5º N). 42898 3005 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3027. 4857 4415 0
Athens (38,0º N). 3343 3248 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 9492 5550 0
Würzburg (49,5º N). 9114 5393 0
Davos (46,8º N) 3027. 10281 7758 0
Athens (38,0º N). 7064 6465 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 7001 0
Würzburg (49,5º N). 16052 7127 0
Davos (46,8º N) 3027. 18165 9650 0
Athens (38,0º N). 12488 9555 0
10. Modelo con contraseña SST-39419
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 250/4.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 241,0000 l. b
Volumen del tubo: l. 94ww
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 4068 0
Würzburg (49,5º N). 5897 3910 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 5740 0
Athens (38,0º N). 4573 4384 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 11164 6181 0
Würzburg (49,5º N). 10691 6055 0
Davos (46,8º N) 3027. 12110 8609 0
Athens (38,0º N). 8326 7411 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 22327 7758 0
Würzburg (49,5º N). 21413 7947 0
Davos (46,8º N) 3027. 24220 10565 0
Athens (38,0º N). 16651 11101 0
11. Modelo con contraseña SST-39519
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 250/5.2.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm. e.
Ancho: 1285 mm. w.
Alto: 80 mm. 94ww
ÁÁrreeaa  aapbesortrubread: o2r,:3 m7 2m.2.
Área total: 2,6 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 241,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 6150 4005 0
Würzburg (49,5º N). 5897 4005 0
Davos (46,8º N) 3027. 6654 5992 0
Athens (38,0º N). 4573 4415 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 11164 6244 0
Würzburg (49,5º N). 10691 6307 0
Davos (46,8º N) 3027. 12110 9398 0
Athens (38,0º N). 8326 7379 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 8452 0
Würzburg (49,5º N) 21413 8893 0
Davos (46,8º N) 3027 24220 12299 0
Athens (38,0º N) 16651 11605 0
12. Modelo con contraseña SST-39619
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 300/4. es
Tipo sistema: Termosifón. o
Características del colector: (modelo unitario) 94ww
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 293,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 4541 0
Würzburg (49,5º N). 7506 4604 0
Davos (46,8º N) 3027. 8483 6875 0
Athens (38,0º N). 5834 5330 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 6969 0
Würzburg (49,5º N). 16052 7379 0
Davos (46,8º N) 3027. 18165 10281 0
Athens (38,0º N). 12488 9366 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33428 7979 0
Würzburg (49,5º N). 32167 8420 0
Davos (46,8º N) 3027. 36266 11353 0
Athens (38,0º N). 24945 11952 0
13. Modelo con contraseña SST-39719 e.e
Identificación: 94www.
FNaobmribcraen cteo:m Neorbcieall :I nSteimrnea Ntioantuarla El ASD 3.00/5.2.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1285 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,6 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 293,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 4857 0
Würzburg (49,5º N). 7506 4888 0
Davos (46,8º N) 3027. 8483 7316 0
Athens (38,0º N). 5834 5519 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 7884 0
Würzburg (49,5º N). 16052 8231 0
Davos (46,8º N) 3027. 18165 11826 0
Athens (38,0º N). 12488 10092 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33428 9366 0
Würzburg (49,5º N). 32167 9902 0 es
Davos (46,8º N) 3027. 36266 13466 0 w.b
Athens (38,0º N). 24945 13876 0 2021-3594n https://ww
14. Modelo con contraseña SST-39819
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 320/4.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 309,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 4888 0
Würzburg (49,5º N). 7506 4762 0
Davos (46,8º N) 3027. 8483 6906 0
Athens (38,0º N). 5834 5487 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 7600 0
Würzburg (49,5º N). 16052 7695 0
Davos (46,8º N) 3027. 18165 10375 0
Athens (38,0º N). 12488 10060 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 600 l/día 94ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33428 8704 0
Würzburg (49,5º N). 32167 8893 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3027. 36266 11605 0
Athens (38,0º N). 24977 12583 0
15. Modelo con contraseña SST-39919
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 320/6.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1030 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 1,88 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,09 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 309,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 3.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 5393 0
Würzburg (49,5º N). 7506 5172 0
Davos (46,8º N) 3027. 8483 7600 0
Athens (38,0º N). 5834 5645 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 300 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 9303 0 e
Würzburg (49,5º N). 16052 9145 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 3.027. 1182146858 1121196641 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33428 11353 0
Würzburg (49,5º N). 32167 11637 0
Davos (46,8º N) 3027. 36266 15547 0
Athens (38,0º N). 24977 16336 0
16. Modelo con contraseña SST-40019
Identificación:
Fabricante: Nobel International EAD.
Nombre comercial: Sime Natural S 320/5.2.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2030 mm.
Ancho: 1285 mm.
Alto: 80 mm.
Área apertura: 2,37 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,6 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 309,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 7821 4857 0
Würzburg (49,5º N). 7506 4888 0
Davos (46,8º N) 3027. 8483 7316 0
Athens (38,0º N). 5834 5519 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 300 l/día 94ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 16746 7916 0
Würzburg (49,5º N). 16052 8231 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3027. 18165 11858 0
Athens (38,0º N). 12488 10123 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N). 33428 9492 0
Würzburg (49,5º N). 32167 9997 0
Davos (46,8º N) 3027. 36266 13592 0
Athens (38,0º N). 24945 14002 0
Observaciones:-
Madrid, 8 de septiembre de 2020.–El Director General de Política Energética y 
Minas, Manuel García Hernández.