BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11 Jueves 13 de enero de 2022 Sec. V-B.  Pág. 1507
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
885 RESOLUCIÓN de los Servicios Territoriales en les Terres de l'Ebre del
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, por la
que se otorga a la empresa VITOGAS ESPAÑA SA la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de una
instalación de almacenamiento de GLP y de distribución de gas
propano canalizado en el núcleo urbano de Caseres (Exp. FUE-2021-
01946458).
En fecha 11 de marzo de 2021, la empresa VITOGAS ESPAÑA SA, solicitó la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de una
instalación de almacenamiento de GLP y de distribución de gas propano
canalizado en el núcleo urbano de Caseres de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de
julio.
La empresa mencionada ha presentado el proyecto correspondiente en el cual
se definen las instalaciones necesarias para la realización de la planta de
almacenamiento de GLP (gas licuado del petróleo) y de la conducción y el
suministro de gas propano.
Término municipal afectado: Caseres (Terra Alta).
Características y descripción de la instalación:
La instalación proyectada consta de un centro de almacenamiento de GLP (gas
licuado del petróleo) y su conexión con una nueva red de distribución de gas
propano, que discurrirá por el núcleo urbano de Caseres.
El centro de almacenamiento estará formado por un depósito aéreo horizontal
con capacidad nominal de 19,07 m³, de la marca LAPESA modelo LP19, con un
sistema de descarga des de camiones cisternas, un sistema de regulación con
limitador de presión de salida a 1,75 kg/cm², y sus elementos auxiliares. En centro
de almacenamiento estará delimitado por una valla metálica perimetral de 2 m de
altura y estará situado en el polígono 10 parcela 179 del término municipal de
Caseres, en la finca con referencia catastral 43042A010001790000RP.
Desde la planta de almacenamiento de GLP, situada al lado de la zona
deportiva, partirá la red de distribución en dirección al casco urbano entrando por la
c/ Major y ramificándose desde ésta, por las diferentes calles interiores, a toda la
población. La red de distribución a ejecutar tendrá una longitud total de 2.299 m,
con una presión de operación de MOP-4 bar y una presión de servicio 1,7 bar, y
con tuberías de polietileno (PE) de diámetros 160 mm, 110 mm y 40 mm, según los
tramos.
El presupuesto total de ejecución material de las instalaciones es de 74.045,00 s
euros. e.
Los datos principales del proyecto son los siguientes: w
"Proyecto de autorización administrativa y ejecución de instalaciones para uno
centro de almacenamiento de GLP y red de distribución en el término municipal de 20n 
Caseres (Tarragona)" de fecha mayo de 2021 y adenda del proyecto de fecha
mayo 2021, redactados por el ingeniero industrial Agustín Pujol Hugas, con núm.
de colegiado 11.714 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña.
Esta solicitud de autorización administrativa ha sido sometida a un periodo de
información pública mediante el anuncio publicado en el DOGC núm. 8474, de
06.08.2021; en el BOE núm. 185, de 4.8.2021, en el periódico Diari de Tarragona
de 31.7.2021 y en el periódico El Periódico de 4.8.2021.
Paralelamente, desde los Servicios Territoriales en les Terres de l’Ebre se
enviaron las correspondientes separatas del proyecto al Ayuntamiento de Caseres
y al conjunto de organismos y empresas de servicio público afectados: Servicio de
Explotación de Carreteras de la Diputación de Tarragona, Edistribución Redes
Digitales, SLU y Telefónica, SA.
Referente a la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto, motivo de esta resolución, y con respecto a afectaciones sobre
instalaciones, obras, bienes y servicios, el Ayuntamiento de Caseres informa que
revisada la documentación que se dispone respecto de la instalación de gas para
el municipio, así como la instalación del depósito de almacenamiento de gas para
la distribución a los vecinos y vecinas del municipio, se comprueba que el espacio
o espacios indicados en los planos son de titularidad municipal y no se afectan
bienes, instalaciones, obras o servicios de otras empresas y organismos oficiales
que no sean el propio Ayuntamiento.
El Servicio de Explotación de Carreteras de la Diputación de Tarragona informa
favorablemente el proyecto de ejecución de una instalación de almacenamiento de
GLP y distribución de gas propano al núcleo urbano de Caseres entre el PK 0+650
y 0+750 margen derecho de la carretera TV-2041, siempre y cuando se realice la
conducción subterránea por debajo de la acera el más alejado posible de la
calzada. Sin embargo, determina que para poder realizar obras en las zonas de
protección de la carretera (de dominio público, de servidumbre y de afectación), es
necesario solicitar previamente la autorización a la Diputación, tal como se
establece en el artículo 100.1 del Reglamento general de carreteras.
Edistribución Redes Digitales, SLU (EDRD) presenta un informe favorable,
siempre que de conformidad con el Orden TIC 341 del 22 de Julio de 2003, a la
hora de la ejecución de estas instalaciones se tenga que pedir de nuevo los
servicios afectados a EDRD. También será necesario que las instalaciones
proyectadas por la instalación y distribución de gas a la población de Caseres
cumplan con lo que estable la reglamentación técnica vigente, sobre todo en
cuanto a las protecciones a aplicar y a las distancias a respetar en cruces y
paralelismos con la red de distribución de EDRD para garantizar la seguridad de
las personas e instalaciones, y también para garantizar la calidad y continuidad del
suministro eléctrico en la población. En el caso de que las instalaciones de EDRD
queden afectadas por este proyecto será necesario que sean desplazadas o
protegidas y que se realice la solicitud correspondiente por parte del promotor de
cada actuación del proyecto, en la cual se definirá el coste de cada dotación y la
forma de ejecución. Una vez se inicien los trabajos habrá que contar siempre con s
el asesoramiento y visto bueno de los servicios técnicos de EDRD. oe.
Se requirió a la empresa de servicio público Telefónica, SA. para que en un w
pculaezsoti ódne.  vUeninat ev edzía tsra pnrsecsuernritdaor ae ls pul aczoon footromrgidaaddo  us ionp qouseic Tióenle afó lnai caau,t oSrAiz aacpioórnta eran
nplianzgou ndae  rdeiespz udeíassta a,  sfien  rdeeit equróe  esle r eprqouneurnimciiaernat os omberen claio cnoandfoo romtoidragda nod loa  uonpo nsuiceióvon E-B-20ble en 
a estas instalaciones. Pasado este plazo sin que Telefónica, SA, haya aportado
ninguna respuesta, se entiende la conformidad de esta empresa a la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de
almacenamiento de GLP y de distribución de gas propano canalizado en el núcleo
urbano de Caseres.
De acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos;
el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el cual se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural; la Ley 9/2014, de
31 de julio, de seguridad industrial; el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el
cual se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias; la Ley 13/1989, de 14 de
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalitat de Catalunya y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Resuelvo:
Otorgar a la empresa VITOGAS ESPAÑA, SA la autorización administrativa y
la aprobación del proyecto de ejecución de una instalación de almacenamiento de
GLP y de distribución de gas propano canalizado en el núcleo urbano de Caseres.
Esta autorización administrativa se otorga sometida a las condiciones
generales que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre; el Real decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, y bajo las condiciones especiales siguientes:
-1 Las instalaciones objeto de esta autorización administrativa se harán de
acuerdo con las especificaciones y los planos que figuran al proyecto técnico, y su
adenda, de fecha mayo de 2021, firmado por el ingeniero industrial Agustín Pujol
Hugas, con núm. colegiado 11.714 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Cataluña, presentado por la empresa solicitando, el cual ha servido de base para la
tramitación del expediente.
La construcción y el funcionamiento de estas instalaciones se someten a lo que
establecen la Ley 9/2014, de 31 de julio, de seguridad industrial; el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y sus instrucciones
técnicas complementarias, aprobado por Real decreto 919/2006, de 28 de julio; el
Decreto 120/1992, de 28 de abril (DOGC nº 1606, de 12.6.1992), por el cual se
regulan las características que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre
las redes de diferentes suministros públicos que discurren por el subsuelo, y la
Orden de 5 de julio de 1993 (DOGC núm. 1782, de 11.8.1993) que lo despliega, y
otros reglamentos técnicos específicos que le sean aplicables y disposiciones de
aplicación general.
-2 El peticionario debe solicitar la autorización administrativa correspondiente
para hacer cualquier modificación del proyecto aprobado.
-3 El plazo para llevar a cabo las instalaciones y la puesta en funcionamiento e.e
es de seis meses contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente b
autorización administrativa. w
-4 Los Servicios Territoriales podrán realizar, durante las obras y cuando se
hayan acabado, las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias en 20n 
relación con el cumplimiento de las condiciones de esta Resolución. Con esta
finalidad el peticionario comunicará a los Servicios Territoriales la fecha de inicio de
las obras, la de realización de las pruebas y cualquier incidencia relevante.
-5 Una vez ejecutadas las obras, la empresa peticionaria solicitará a los
Servicios Territoriales en les Terres de l’Ebre del Departamento de Acción
Climática, Alimentación y Agenda Rural, el acta de puesta en servicio de las
instalaciones, y adjuntará el certificado de dirección y de finalización de obra
firmado por un técnico competente, que acredite que las instalaciones se ajustan al
proyecto aprobado y a la normativa aplicable.
-6 Los cruces especiales y otras afectaciones de bienes de dominio público se
harán de acuerdo con las condiciones técnicas impuestas por los organismos
competentes afectados.
-7 El peticionario asegurará la vigilancia, el mantenimiento y la reparación
correcta de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en
funcionamiento, con el fin de garantizar que en todo momento cumplen las
condiciones reglamentarias de seguridad.
-8 Debe darse cumplimiento a lo previsto el título 5 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos, con respecto a imposición de servidumbres y
limitaciones de dominio.
-9 Esta autorización quedará sin efecto por cualquiera de las causas señaladas
al artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las
condiciones estipuladas, por el hecho de facilitar datos inexactos y por cualquier
otra causa excepcional que lo justifique.
-10 Esta autorización administrativa se otorga sin perjuicio de terceros y con
independencia de las autorizaciones, las licencias y otros permisos de cualquier
otra administración que sean necesarios para la realización de las instalaciones
autorizadas.
La entidad peticionaria VITOGAS ESPAÑA, SA debe constituir, en el plazo de
dos meses a contar de la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC,
una fianza por un valor de 1.480,9 euros, el importe del 2% del presupuesto que
figura al proyecto técnico de las instalaciones presentado, con el fin de garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el artículo 73.4 de la Ley 34/
1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el artículo 82 del Real decreto
1434/2002, de 27 de diciembre.
Esta fianza debe depositarse en la Caja General de Depósitos de la Generalitat
de Catalunya a disposición del director de los Servicios Territoriales, en valores del
Estado, aval bancario o en metálico, según lo que dispone el artículo 11.3 del
Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y
traslado de industrias, o mediante contrato de seguro concertado con entidades de
seguros de las sometidas a la Ley 30/1995, de 11 de noviembre.
En el plazo de un mes desde la constitución de la fianza mencionada, e
VITOGAS ESPAÑA, SA debe acreditar documentalmente ante los Servicios bo
Territoriales en les Terres de l’Ebre el depósito efectuado. w
instaLlaac fiioannezsa e sne lo dse pvlaozlvoesr áfij acduoasn edno ,la usn aau tvoerizza acuiotnoerisz aqduaes s ey  octoorngsuteruni dpaasra l asus
montaje, los Servicios Territoriales formalicen el acta de puesta en servicio de las
instalaciones.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede
interponer recurso de alzada ante la directora general de Energia en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Tortosa, 21 de diciembre de 2021.- Director de los Servicios Territoriales en les
Terres de l’Ebre, F. Jesús Gómez Fernàndez.
ID: A220000529-1