BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55 Viernes 5 de marzo de 2021 Sec. III.   Pág. 26213
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
3482 Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, por la que se autoriza el modelo para su uso e instalación en 
la red, de un transformador de medida de intensidad en media tensión, marca 
RS Isolsec, modelo J..BP.
Relación de hechos
1.  La resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Energía, 
Minas i Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad 
de Cataluña, autorizó el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador 
de  medida  de  intensidad,  servicio  interior,  en  media  tensión,  marca  RS  ISOLSEC, 
modelo J..BP.
2.  En  fecha  1  de  diciembre  de  2020,  la  entidad  RS  ISOLSEC,  S.L.U.  (CIF 
B63655351), domiciliada en la avenida del Riu Mogent, n.º 5, 08170 Montornès del 
Vallès  (Barcelona),  ha  presentado  una  solicitud  de  autorización  de  modelo  de 
transformador de medida de intensidad, en media tensión, para su uso e instalación en la 
red,  modelo  J..BP.,  aportando  posteriormente  la  declaración  de  conformidad  del 
fabricante de fecha 20 de enero de 2021.
Fundamentos jurídicos
1.  El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2007).
2.  El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación 
del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC n.º 7037, de 14 de enero de 2016) y el Decreto 199/1991, de 30 de 
julio, que determina los órganos competentes en materia de control metrológico (DOGC 
n.º 1505, de 14 de octubre de 1991).
Sobre la base de lo expuesto, resuelvo:
1.  Autorizar, para su uso e instalación en la red, el transformador de medida de 
intensidad, servicio interior, en media tensión, marca RS ISOLSEC, modelo J..BP., a 
favor de la entidad RS ISOLSEC, S.L.U., con las siguientes características:
Tensión máxima de servicio: 24 kV.
Nivel de aislamiento nominal: 12/28/75 kV; 17,5/38/95 kV; 24/50/125 kV.
Frecuencia nominal: 50 Hz.
Intensidad primaria máxima I : 5 A ~ 2500 A.
n
Intensidad secundaria nominal: 1 A y 5 A.
Clase de precisión de la medida: 0,2; 0,5; 0,2s; 0,5s.
Número máximo de secundarios: 3. s
Intensidad térmica máxima: Ip ≤ 25 A Iter = 200 In; Ip > 25A Iter = 80 In (mínimo 5 kA). boe.
Intensidad dinámica máxima: 2,5 Iter. 82www.
2.  El contenido y el alcance de esta autorización está sujeta a las condiciones 
siguientes:
Primera.
Esta autorización tiene un plazo máximo de validez de cinco años, o el menor que 
resulte de la aplicación de un nuevo reglamento que regule los sistemas de medida de la 
energía eléctrica. Esta autorización podrá ser prorrogada por períodos sucesivos previa 
petición presentada por el solicitante de la misma en esta Dirección General de Energía, 
Seguridad Industrial y Seguridad Minera.
Segunda.
Previamente a su instalación, los aparatos a que se refiere esta autorización tendrán 
que superar el control de verificación en origen realizado por un verificador de medidas 
eléctricas oficialmente autorizado.
Tercera.
Los  instrumentos  a  los  que  se  refiere  esta  resolución,  tendrán  que  cumplir, 
adicionalmente, todas las condiciones contenidas en el anexo que la acompaña.
Contra  la  presente  resolución,  que  no  finaliza  la  vía  administrativa,  se  puede 
interponer recurso de alzada ante el Secretario de Empresa y Competitividad en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio que se pueda 
hacer uso de cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Barcelona,  8  de  febrero  de  2021.–El  Director  General  de  Energía,  Seguridad 
Industrial  y  Seguridad  Minera,  P.D.  (Resolución  EMO/991/2011,  de  12  de  abril),  el 
Subdirector General de Seguridad Industrial, Florenci Hernández Cardona.