BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 270 Lunes 12 de octubre de 2020 Sec. III.   Pág. 87362
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12181 Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  certifican  cinco  sistemas  solares 
pertenecientes a una misma familia, fabricados por Cordivari, SRL.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por Suicalsa, 
S.A.,  con  domicilio  social  en  CALLE  Albatros,  13,  28320  Pinto  (Madrid),  para  la 
certificación de cinco sistemas solares pertenecientes a una misma familia, fabricados 
por Cordivari, S.R.L., en su instalación industrial fabricada en Italia.
Resultando  que  por  el  interesado  se  han  presentado  los  dictámenes  técnicos 
emitidos por los laboratorios de captadores solares:
Clave Laboratorio
6105DE1;6104DE1;6015F1 NCSR Demokritos Solar & Other Energy Systems Laboratory
Habiéndose  sometido  los  modelos  de  la  familia  a  los  ensayos  exigidos  en  el 
apéndice 2 del anexo de la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero.
Habiendo presentado asimismo el interesado certificado en el que la entidad ANCCP 
Certification Agengy S.R.L., confirma que Cordivari, S.R.L., cumple los requisitos de 
calidad exigibles de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para paneles 
solares, actualizadas por la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero.
Y que por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado 
cumplen todas las especificaciones sobre exigencias técnicas de los paneles solares con 
arreglo a su última actualización por la Orden IET/401/2012 de 28 de febrero,
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición,  ha  resuelto  certificar  los  citados  productos,  con  las  contraseñas  de 
certificación:
Modelo Contraseña
Stratos DR 110 SST-22619
Stratos DR 150 SST-22719
Stratos DR 180 SST-22819
Stratos DR 220 SST-22919
Stratos DR 260 SST-23019
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de Resolución.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo de los modelos o tipos certificados son las que se  es
indican a continuación. bo
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el  181ww
bplaar osmdaEiu sllc amti nocac o,du neimncbdepeeslripiámóe ncine uddnmieteo pne ltidsret emac u cecauenlaqrtetluiqf iidueceirae  corsiatóur on dp  Rdeoa eslrgtaáelsa rl iumocgroe ananrdnt oaiuc  loliaao c dnsiieósusnps ,op feseuinnnc sdiósiaóunmn  qc ecuanaestuoa lte,lee  ylssa  ers eaiann ua  ptploaelmiscrj auáqbitciulceieoa.   ddseee    OE-A-2020-12able en https://
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se 
produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Modelo con contraseña SST-22619
Identificación:  
Fabricante: Cordivari, S.R.L.
Nombre comercial: Stratos DR 110.
Tipo sistema: Termosifón/intercambio directo.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.288 mm.
Ancho: 572 mm.
Alto: – mm.
Área apertura: 0,77 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 1,31 m2.
Características del sistema:  
Volumen del depósito: 110,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: Uno.
Indicadores de rendimiento de sistemas
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 80 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 4478 2003 0
Würzburg (49,5º N) 4289 2059 0 e.e
Davos (46,8º N) 4857 2870 0 w.
Athens (38,0º N) 3343 2573 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 6150 2280 0
Würzburg (49,5º N) 5897 2397 0
Davos (46,8º N) 6654 3217 0
Athens (38,0º N) 4573 3135 0
2. Modelo con contraseña SST-22719
Identificación:  
Fabricante: Cordivari, S.R.L.
Nombre comercial: Stratos DR 150.
Tipo sistema: Termosifón/Intercambio directo.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.288 mm.
Ancho: 727 mm.
Alto: – mm.
Área apertura: 0,98 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 1,66 m2.
Características del sistema:  
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: Uno.
Indicadores de rendimiento de sistemas
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 110 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 6150 2602 0
Würzburg (49,5º N) 5897 2693 0
Davos (46,8º N) 6654 3690 0
Athens (38,0º N) 4573 3406 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  e.e
de 140 l/día w.b
SWtüorczkbhLuoorclgma l( i4(d59a9,d5, º6 ºN N)) Q77d85 20M16J Q2289l M2999J QPa00r MJ OE-A-2020-12able en https://
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 8483 4005 0
Athens (38,0º N) 5834 3942 0
3. Modelo con contraseña SST-22819
Identificación:  
Fabricante: Cordivari, S.R.L.
Nombre comercial: Stratos DR 180.
Tipo sistema: Termosifón/intercambio directo.
Características del colector: (modelo unitario).
Dimensiones:
Longitud: 2.287 mm.
Ancho: 880 mm.
Alto: – mm.
Área apertura: 1,19 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,02 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 180,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: Uno.
Indicadores de rendimiento de sistemas
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 140 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 7821 3132 0
Würzburg (49,5º N) 7506 3311 0
Davos (46,8º N) 8483 4478 0
Athens (38,0º N) 5834 4226 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 9492 3374 0
Würzburg (49,5º N) 9114 3595 0 oe.
Davos (46,8º N) 10281 4762 0 181ww
Athens (38,0º N) 7064 4730 0
4. Modelo con contraseña SST-22919
Identificación:
Fabricante: Cordivari, S.R.L.
Nombre comercial: Stratos DR 220.
Tipo cistema: Termosifón/intercambio directo.
Características del colector: (modelo unitario).
 Dimensiones:
Longitud: 2.288 mm.
Ancho: 1.036 mm.
Alto: – mm.
Área apertura: 1,4 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,37 m2.
Características del sistema:  
Volumen del depósito: 220,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: Uno.
Indicadores de rendimiento de sistemas
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 170 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 9492 3658 0
Würzburg (49,5º N) 9114 3879 0
Davos (46,8º N) 10281 5203 0
Athens (38,0º N) 7064 5014 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 11164 3879 0
Würzburg (49,5º N) 10691 4131 0
Davos (46,8º N) 12110 5456 0
Athens (38,0º N) 8326 5487 0
5. Modelo con contraseña SST-23019 e.e
Identificación:   181ww
NFaobmribcraen cteo:m Ceorrcdiaivl:a Sri,t rSat.oRs.L D.R 260.
Tipo sistema: Termosifón/intercambio directo.
Características del colector: (modelo unitario). Bc
Dimensiones:
Longitud: 2.288 mm.
Ancho: 1.192 mm.
Alto: – mm.
Área apertura: 1,61 m2.
Área absorbedor: m2.
Área total: 2,73 m2.
Características del sistema:  
Volumen del depósito: 260,0000 l.
Volumen del tubos: l.
Número de captadores del sistema: Uno.
Indicadores de rendimiento de sistemas
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 200 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 11164 4163 0
Würzburg (49,5º N) 10691 4415 0
Davos (46,8º N) 12110 5897 0
Athens (38,0º N) 8326 5771 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 250 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59, 6º N) 13939 4447 0
Würzburg (49,5º N) 13371 4793 0
Davos (46,8º N) 15137 6276 0
Athens (38,0º N) 10407 6496 0
Madrid, 13 de enero de 2020.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.