BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267  Viernes 9 de octubre de 2020  Sec. III.   Pág. 86438
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
12074 Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de cinco captadores 
solares, fabricados por Greenone Tec Solarindustrie GmbH.
Recibida en la S.G. de Eficiencia Energética la solicitud de Renovación de Certificación 
de los Captadores Solares Térmicos presentada por:
Titular: Estec Renovables S.L.
Domicilio social: C/ Hortensia, 55, 28863 Cobeña, Madrid.
Fabricante: Greenone Tec Solarindustrie GmbH.
Lugar de fabricación: Austria.
De los captadores solares que fueron certificados con las contraseñas y la fecha de 
Resolución que se relaciona a continuación:
Modelo Contraseña Fecha Resolución
VR 14 CPC NPS-9917 06/04/2017
IDKM Integra 2,5 NPS-10017 06/04/2017
FK8210 4H Prestige NPS-10117 06/04/2017
FK8250 H Prestige NPS-10217 06/04/2017
IDKM Integra 1,25 NPS-10317 06/04/2017
Conforme a los ensayos emitidos por:
Laboratorio Emisor Clave
ITW 04COL349OEM02;04COL349/1
ITW 09COL784/1;09COL784Q/1;09COL785OEM04
AIT 2.04.00750.1.0-1-QT(2);2.04.00750.1.0-1-LT(2)
AIT 2.04.00834.1.0-2-LT(1);2.074.00834.1.0.2-QT(1)
ITW 09COL784/1;09COL784Q/1;09COL785OEM04
Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente 
que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo 
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014 
de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta S.G. de Eficiencia Energética, de acuerdo con lo establecido en la referida  e.e
disposición ha resuelto renovar la certificación de los citados productos, con las  b
contraseñas de certificación: 074ww
Modelo Contraseña
VR 14 CPC NPS-14019
IDKM Integra 2,5 NPS-14119
Modelo Contraseña
FK8210 4H Prestige NPS-14219
FK8250 H Prestige NPS-14319
IDKM Integra 1,25 NPS-14419
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución definiendo 
como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a 
continuación.
Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y 
por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea 
aplicable.
Según la disposición transitoria de la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, se 
otorga un periodo transitorio de cuatro años para que las certificaciones de captadores 
solares se realicen según las Normas UNE-EN 12.975-1 y UNE-EN 12.975-2. Transcurrido 
dicho plazo, 12 de diciembre de 2018, tanto para la certificación como para la renovación, se 
deberán presentar los informes de ensayo según las normas UNE-EN 12.975-1 e ISO 9.806, 
no siendo válidos por tanto a efectos de la próxima renovación a partir de la fecha indicada, 
los informes de ensayo que se hubieran presentado para la presente renovación y no 
cumpliesen las citadas Normas.
La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la 
suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior 
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello 
pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular 
de la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de 
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se 
produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 123.2 de la citada ley.
Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1.  Modelo con contraseña NPS-14019 es
Identificación: w.
FNaobmribcraen cteo:m Gerreceianlo: nVeR T 1e4c  CSPolCar.industrie GmbH.
TAiñpoo  ddee  pcraopdtuacdcoiró: nT:u 2b0o0s4 d.e vacío.
Dimensiones:
Longitud: 1645 mm.
Ancho: 1555 mm.
Alto: 107 mm.
Área de apertura: 2,22 m2.
Área de absorbedor: 1,18 m2.
Área total: 2,57 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 42 Kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de Transferencia de Calor: Tyfocor LS.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador Ángulo Incidencia: (K (50º)).
θ
η 0,605
0
a 0,85 W/m2K
1
a 0,01 W/m2K2
2
Nota: Referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
0 540 944 1349
20 493 898 1302
40 428 833 1238
60 346 750 1155
2.  Modelo con contraseña NPS-14119
Identificación:
Fabricante: Greenone Tec Solarindustrie GmbH.
Nombre comercial: IDKM Integra 2,5.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 2061 mm.
Ancho: 1225 mm. es
Alto: 107 mm. o
Área de apertura: 2,33 m2. 074www.
ÁÁrreeaa  dtoet aal:b 2so,5r2b emd2o.r: 2,29 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 49 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de Transferencia de Calor: agua/propilenglicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador Ángulo Incidencia: 0,94 (K (50º)).
θ
Rendimiento térmico:
η 0,776
0
a 3,293 W/m2K
1
a 0,011 W/m2K2
2
Nota: Referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
0 723 1266 1808
20 560 1102 1644
40 375 918 1460
60 171 713 1255
3.  Modelo con contraseña NPS-14219
Identificación:
Fabricante: Greenone Tec Solarindustrie GmbH.
Nombre comercial: FK8210 4H Prestige.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2009.
Dimensiones:
Longitud: 1731 mm.
Ancho: 1170 mm.
Alto: 83,4 mm.
Área de apertura: 1,907 m2.
Área de absorbedor: 1,847 m2.
Área total: 2,025 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 32,65 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar. es
Fluido de Transferencia de Calor: agua/propilenglicol. bo
RCeasuudlatal:d Kogs/ (dseml ²e)n.sayo: 2020-12074n https://ww
Modificador Ángulo Incidencia: 0,98 (Kθ(50º)).
Rendimiento térmico:
η 0,799
0
a 4,174 W/m2K 
1
a 0,009 W/m2K2 
2
Nota: referente al área de apertura 
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
10 528 985 1443
30 359 812 1269
50 167 624 1081
4.  Modelo con contraseña NPS-14319
Identificación:
Fabricante: Greenone Tec Solarindustrie GmbH.
Nombre comercial: FK8250 H Prestige.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2010.
Dimensiones:
Longitud: 2151 mm.
Ancho: 1170 mm.
Alto: 84 mm.
Área de apertura: 2,403 m2.
Área de absorbedor: 2,311 m2.
Área total: 2,515 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 38,6 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de Transferencia de Calor: agua/propilenglicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador Ángulo Incidencia: 0,94 (K (50º)).
θ
Rendimiento térmico:
η 0,78
0 s
a 3,123 W/m2K o
1 w.b
Nota: Refae2rente al área de a0p,e0r1tu9ra. W/m2K2 2020-12074n https://ww
Potencia extraída por unidad de captador (W):
T  – T en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2
m a
10 670 1232 1795
30 483 1046 1608
50 260 822 1384
5.  Modelo con contraseña NPS-14419
Identificación:
Fabricante: Greenone Tec Solarindustrie GmbH.
Nombre comercial: IDKM Integra 1,25.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2008.
Dimensiones:
Longitud: 1016 mm.
Ancho: 1228 mm.
Alto: 109 mm.
Área de apertura: 1,11 m2.
Área de absorbedor: 1,08 m2.
Área total: 1,25 m2.
Especificaciones generales:
Peso: 25 kg.
Presión de funcionamiento máximo: 10 bar.
Fluido de Transferencia de Calor: agua/propilenglicol.
Resultados del ensayo:
Caudal: Kg/(sm²).
Modificador Ángulo Incidencia: 0,92 (K (50º)).
θ
Rendimiento térmico:
η 0,765
0
a 3,951 W/m2K
1
a 0,011 W/m2K2
2
Nota: Referente al área de apertura.
Potencia extraída por unidad de captador (W):
Tm – Ta en K 400 W/m2 700 W/m2 1000 W/m2 es
0 340 594 849 bo
20 247 502 757 074ww
40 145 399 654
60 33 287 542
Observaciones:
Para los captadores IDKM Integra 1,25 con contraseña de certificación NPS-10317 e 
IDKM 2,5 con contraseña de certificación NPS-10017 no se siguen fabricando a fecha de 
la resolución.
Madrid, 26 de febrero de 2020.–La Directora General de Política Energética y Minas, 
María Jesús Martín Martínez.