BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Miércoles 27 de enero de 2021 Sec. V-B.  Pág. 4659
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
3441 Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Ciudad Real sobre información pública de la solicitud de
autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental
del proyecto de la instalación solar fotovoltaica "Planta Fotovoltaica
Espartero de 174,00 MW nominales (228,971 MW pico) y su
infraestructura de evacuación: Subestación Espartero 33/220 kV, línea
de evacuación aérea de 220kV y las Infraestructuras Comunes para la
evacuación en el nudo Brazatortas 220kV, propiedad de Red Eléctrica
Española (REE)", en los términos municipales de Brazatortas y
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y los artículos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública el Estudio de
Impacto Ambiental y la Solicitud de Autorización Administrativa Previa del proyecto
de la instalación solar fotovoltaica "Planta Fotovoltaica Espartero con tecnología
fotovoltaica de 174,00 MW nominales y 228,971 MW pico y su infraestructura de
evacuación: Subestación Espartero 33/220 kV, línea de evacuación aérea de
220kV y las Infraestructuras Comunes para la evacuación (Subestación SE 2
Colectora 220 kV y Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV hasta el nudo Brazatortas
220kV, propiedad de Red Eléctrica Española REE)", en los términos municipales
de Brazatortas y Almodóvar del Campo (Ciudad Real), cuyas características se
señalan a continuación:
· Expediente: PFot- 114
· Peticionario: ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L., con CIF B-61234613 y
domicilio social en C/ Ribera del Loira nº60, Madrid
· Objeto de la petición: Solicitud de Autorización Administrativa Previa y
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la instalación solar fotovoltaica
Planta Fotovoltaica Espartero con tecnología fotovoltaica de 174,00 MW nominales
y 228,971 MW pico y su infraestructura de evacuación: Subestación Espartero 33/
220 kV, línea de evacuación aérea de 220kV y las Infraestructuras Comunes para
la evacuación (Subestación SE 2 Colectora 220 kV y Línea Aérea de Alta Tensión
220 kV hasta el nudo Brazatortas 220kV, propiedad de Red Eléctrica Española
REE).
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la
autorización administrativa previa es la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico. El
órgano competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es la Dirección e
General de Calidad e Impacto Ambiental del Ministerio para la Transición bo
Energética y el Reto Demográfico. w
Gob·i eÓrnrgoa neon  tCraiumdiatadd Rore:a Ál.rea de Industria y Energía de la Subdelegación del
· Descripción de las instalaciones: La instalación solar fotovoltaica que se
proyecta, junto a su infraestructura de evacuación estará ubicada en los términos
municipales de Brazatortas y Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Las características de las instalaciones son las siguientes:
· Instalación Solar Fotovoltaica FV ESPARTERO: Ocupará una superficie de
402,136 Ha distribuida entre 19 parcelas sitas en los términos municipales de
Brazatortas y Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Se dispondrá una agrupación
de 440.328 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos de 520Wp, sobre
estructura de seguidores solares a un eje, con una potencia total instalada de
228,917 MWp y una nominal de 174,00 MWn. Se estima una producción nominal
de 453,65 GWh/año. Se dispondrán 59 inversores (limitados cada uno de ellos a
2.993 kVA) y 30 centros de transformación 0,64/33 kV. Se contemplan trabajos de
obra civil para preparación del terreno, ejecución de viales interiores y de acceso,
canalizaciones, drenaje, vallado perimetral e hincas y cimentaciones.
· Subestación Espartero 33/220 kV: Subestación elevadora con una superficie
de 0,4 Ha (recinto de 80x50 m²), a ubicar en par.16 y 35 del pol.84 del TM de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), a través de la cual se evacuarán 174 MWn
correspondientes a la planta FV ESPARTERO.
Tendrá un transformador de potencia de 33/33/220 kV de 185 MVA de
instalación en exterior, aislado con aceite mineral, conexión Ynd11d11, con
regulación en carga y pararrayos.
Será de configuración eléctrica tipo AIS en 220 kV y GIS en 33 kV, con un
parque de intemperie para AT con 1 posición de línea y 1 posición de
transformador, además de otro interior para MT que albergará el edificio de
operaciones (sala de celdas) constituido por 17 celdas de línea (15 celdas de
posición de línea y 2 de reserva), 2 celdas de transformador, 2 celdas de SSAA, 2
celdas para baterías de compensación de reactiva, 2 reactancias de puesta a tierra
y 2 celdas de medida.
· Línea aérea de alta tensión 220kV (SE ESPARTERO – SE COLECTORA): se
extiende desde las futuras Subestaciones SE Espartero 33/220 kV hasta la
subestación SE Colectora, afectando a los TM´s de Brazatortas y Almodóvar del
Campo (Ciudad Real).
a. Inicio de la Línea: Pórtico de 220kV de la Subestación "SE Espartero" 33/
220 kV
b. Final de la Línea: Pórtico de entrada a 220kV de la Subestación "SE
Colectora" 220kV
c. Longitud total aproximada: 11,592 km.
d. Categoría: Especial
e. Altitud: Zona B (entre 500 m y 1.000 m) oe.
f. Nº de Circuitos: Uno trifásico. 1w
g. Nº de conductores por fase: dos (duplex)
h. Capacidad de transporte: 389,44 MVA (Régimen verano)
i. Disposición conductores: Tresbolillo con doble cúpula de guarda
j. Tipo de conductor: LA-180 (147-AL1/34-ST1A)
k. Aislamiento: Cadenas de amarre dobles y suspensión simple de aisladores
de vidrio templado, con caperuza y vástago del tipo U210 B.
l. Apoyos: Estimados 45 en total, del tipo metálico de celosía galvanizada con
perfiles de Armado tipo "S".
m. Cimentaciones: Tetrabloques de hormigón, de 4 patas separadas
n. Protección contra sobretensiones: cables tipo OPGW 48 (2x) (Cable de
Tierra y Fibra Óptica), dispuesto sobre los conductores en la cúpula de los apoyos
escogidos.
o. Sistema de puesta a tierra: Se realizará para cada pata de acuerdo a la
cimentación, distinguiéndose los apoyos frecuentados de los no frecuentados. La
toma de tierra se completará con una zanja de 0,4 m de ancho y 0,6 m de
profundidad constituyendo un anillo alrededor del apoyo a un metro de los
montantes.
· Infraestructuras Comunes de evacuación nudo Brazatortas 220:
Se tiene previsto compartir las siguientes instalaciones con otras 5 centrales de
generación:
· FV Estrella Solar (27,5 MWn, 35,75MWp), Baylio Solar, S.L.U.
· FV Encina al Sol (27,5 MWn, 35,75MWp), Furatena Solar 1, S.L.U
· FV Elawan Fotovoltaica III (42 MWn, 50MWp), Elawan Energy, S.L.
· FV Solaria – Hinojosa I (35 MWn, 49,99MWp), Lerapa Investments, S.L
· FV Brazoinves I (30 MWn, 50MWp), Inves Solar IV, S.L
Las instalaciones eléctricas son las siguientes:
· Subestación SE 2 Colectora 220 kV: Subestación eléctrica de intemperie, no
transporte, en un único nivel de tensión a 220 kV, a ubicar en un recinto de 5.268
m² sito en el pol.5 par.753 el TM de Brazatortas (Ciudad Real), en las
inmediaciones de la subestación "Brazatortas 220/400 kV" propiedad de REE.
Intensidad de cortocircuito trifásico: 40KA. Configuración eléctrica tipo AIS en barra
simple con la siguiente composición:
o Seis (6) posiciones de línea: Las provenientes de las subestaciones
elevadoras de los diferentes parques (Espartero, Elawan, Solaria, Brazoinves y
Estrella Solar, compartida esta última con Encina al Sol) y la correspondiente a la
SET Brazatortas (REE) es
o Un embarrado principal formado por tubos Al-Ac en el exterior w.
tran·s pLoínrteaará  Alaé reenae rdgeía  Adletasd Tee lnas SióEn 2 2 C20ol ekcVto: rlaín 2e2a0  akéVr ehaas dtae  laa lStaE t Benraszióanto rqtause,
propiedad de REE. E-B-20ble en 
a. Inicio de la Línea: puntas terminales de la Subestación SE 2 COLECTORA
220 kV
b. Final de la Línea: SET Brazatortas 220 kV (REE)
c. Longitud total aproximada: 460 m.
d. Categoría: Especial
e. Altitud: Zona B (Entre 500 m y 1.000 m)
f. Nº de Circuitos: Uno trifásico
g. Nº de conductores por fase: dos (duplex)
h. Potencia máxima de transporte: 492,81 MW
i. Disposición conductores: tresbolillo SC
j. Tipo de conductor: Tres Al-Ac LA - 380 (337-AL1/44-ST1A)
k. Aislamiento: cadenas de amarre dobles y suspensión simple de aisladores
de vidrio templado, clase U160BS.
l. Apoyos: Estimados 3 en total, del tipo metálico de celosía.
m. Cimentaciones: Tetrabloques de hormigón, de 4 patas separadas.
n. Protección contra sobretensiones: cables tipo compuesto OPGW 48 (Cable
de Tierra y Fibra Óptica), dispuesto sobre los conductores en la cúpula de los
apoyos escogidos.
o. Sistema de puesta a tierra: Todos los apoyos se conectarán a tierra con una
conexión independiente y específica para cada uno de ellos. Para los apoyos
tetrabloque se colocará un electrodo horizontal, dispuesto en forma de anillo
enterrado como mínimo a 1 m. A dicho anillo se conectarán 4 picas de 20 mm de
diámetro y 2.000 mm de longitud, conectadas a un cable desnudo de cobre,
atornillado a la estructura de la torre.
· Presupuesto total estimado de la instalación solar fotovoltaica y sus
infraestructuras de evacuación:
- Instalación solar fotovoltaica FV ESPARTERO: 105.921.513,70 €
- Subestación SE Espartero 33/220 kV: 2.806.155,01 €
- Línea eléctrica de alta tensión 220kV (Tramo SE Espartero – SE Colectora):
2.367.214,31 €
- SE 2 Colectora 220 y LAAT 220 kV:3.173.947,44 €
· Finalidad: Generación de energía a través de la instalación solar fotovoltaica y b
evacuación de dicha energía generada para su comercialización. w
La solicitud de Autorización Administrativa Previa del presente proyecto, cuya
aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas 20n 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se
encuentra sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
está sometida al trámite de información pública, realizándose de manera conjunta
la información pública del anteproyecto y del estudio de impacto ambiental,
conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser
examinados los citados documentos en la Subdelegación del Gobierno en Ciudad
Real, cita en Pza. de Cervantes, 1 de Ciudad Real o en la siguiente dirección
electrónica (Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental y Documento de
Síntesis):
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
58aaa2f93dde4cf78a545fcaeb0bc75976ebab46
pudiendo presentar por escrito las alegaciones que consideren oportunas en el
plazo de TREINTA DIAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, mediante escrito dirigido a cualquiera de las Áreas a través de
las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la
Oficina de Información y Registro de las citadas Subdelegaciones del Gobierno o
bien a través del Registro Electrónico General:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
(Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. Ministerio de Política Territorial y
Función Pública)
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación
previstos en el Art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 25 de enero de 2021.- El Director del Área de Industria y Energía,
Pedro Tauste Ortiz.
ID: A210004105-1