BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Miércoles 26 de mayo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 34459
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
26580 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Granada por el que se somete a información pública la
solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto
Ambiental de la Planta Solar Fotovoltaica de la planta fotovoltaica FV
Boyante Solar de 62,50 MWp y FV Baluma Solar de 62,50 MWp y su
infraestructura de evacuación en los términos municipales de Albolote,
Atarfe y Moclín, provincia de Granada.
Con fecha 16 de noviembre de 2020, la sociedad Baluma Solar, S.L. presenta
ante la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la
Planta Solar Fotovoltaica FV Baluma Solar de 62,50 MWp, en el término municipal
de Albolote (Granada) así como la infraestructura de evacuación común:
Subestación Eléctrica Transformadora Laguna 220/30 kV, Línea Aérea de Alta
Tensión 220 kV Laguna – Centro de Seccionamiento promotores Atarfe y Línea de
Alta Tensión 220 kV Centro de Seccionamiento Promotores Atarfe – Atarfe 220 kV.
Con fecha 16 de noviembre de 2020, la sociedad Boyante Solar, S.L. presenta
ante la Dirección General de Política Energética y Minas solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental para la instalación de la
Planta Solar Fotovoltaica FV Boyante Solar de 62,50 MWp, en el término municipal
de Albolote (Granada), así como su Infraestructura de Evacuación en 30 kV.
La Dirección General de Políticas Energética y Minas, con fecha 03 de
diciembre de 2020, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta
relativa a los expedientes de autorización administrativa y Declaración de Impacto
Ambiental de las instalaciones anteriormente descritas, con número de expediente
asociado PFot-302 AC.
A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete a información pública los
mencionados proyectos y la evaluación de impacto ambiental.
Las características principales de las plantas solares fotovoltaicas y de la
infraestructura de evacuación común, se resumen a continuación:
- Peticionario 1: BALUMA SOLAR, S.L.
NIF: B-88206735
Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4ª 28010 Madrid es
Datos Técnicos: w.
· Planta Solar Fotovoltaica:
Potencia instalada (DC): 62,50 MW
Potencia nominal (AC): 50,75 MW
Ratio DC/AC: 1.2
Tipo de estructura: Seguidor a un eje
Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 138.888
Número de seguidores: 1.715
Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 11
Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 22
Terreno total disponible: 167,20 ha
Área total bajo el vallado: 115,59 ha
· Subestación Eléctrica Transformadora Laguna 220/30 kV
Sistema de 220 kV en simple barra, a la cual se conecta una posición de línea
y una posición de transformador, de relación 220 ±15 %, con potencia de 110
MVA. Se dispone del espacio y el embarrado está preparado para la instalación de
una línea de 220 kV adicional.
El aparellaje con el que va dotada la subestación en 220 kV es el siguiente:
Una posición de línea de intemperie compuesta de:
Tres transformadores de tensión inductivos.
Un seccionador tripolar de línea con puesta a tierra.
Tres interruptores automáticos unipolares.
Tres transformadores de intensidad.
Un seccionador tripolar de línea.
Una posición de transformador de intemperie compuesta de:
Un seccionador tripolar de línea.
Tres transformadores de intensidad.
Un interruptor automático tripolar.
Tres autoválvulas y contador de descargas. e.
Una posición de barras de intemperie compuesta de: 80w
Tres transformadores de tensión inductivos.
Un transformador de 82,5/110 MVA y relación nominal 220/30 kV, conexión
YNd11, con regulación en carga en el lado de alta tensión. El sistema de
refrigeración será ONAN/ONAF1/ONAF2.
Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares, montado
en intemperie, que será alimentado por cada uno de los embarrados de 30 kV.
Además, se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en la salida de
30 kV del transformador de potencia.
· Línea Aérea de Alta Tensión a 220 kV Laguna – Centro de seccionamiento
Promotores Atarfe
La línea de evacuación partirá de la subestación Laguna como línea aérea de
alta tensión de 220 kV y terminará en el centro de seccionamiento.
La línea está dividida en tres tramos: dos tramos en simple circuito y uno en
doble circuito. La longitud total aproximada es de 8,3 kilómetros, de los cuales 2,78
km van en simple circuito y 5,56 km van en doble circuito. La línea consta de 27
apoyos y 7 alineaciones.
El primer tramo será en simple circuito desde la salida de la ST Laguna 220/30
kV hasta el apoyo nº2.
El segundo tramo es en doble circuito desde el apoyo nº2 hasta el apoyo nº18.
El tercer tramo es en simple circuito desde el apoyo nº18 hasta la ST Centro de
Seccionamiento. Dicha instalación servirá como punto de encuentro entre esta
primera parte de la línea con una línea de evacuación de 220 kV propiedad de
otros promotores.
La línea transportará la energía a una frecuencia de 50 Hz. El conductor que
transcurre por esta línea tendrá la tipología LA-380 GULL.
· Línea de Alta Tensión a 220 kV Centro de Seccionamiento Promotores Atarfe
– Atarfe 220 kV
Esta segunda parte de la línea de evacuación consta de dos tramos hasta la
correspondiente posición en barras en la ST ATARFE. El primer tramo será aéreo
y el segundo subterráneo, con unas longitudes totales aproximadas de 0,9 km y
3,4 km respectivamente. La potencia a transportar en ambos tramos es de 281,14
MVA.
El conductor a emplear será: para el tramo aéreo el LA-510 RAIL símplex y
para el tramo subterráneo el Al1000 en triángulo entubado canalizado por un tubo
hormigonado hasta llegar al recinto de la subestación de Atarfe 220 kV. Estos
tramos de la línea discurren íntegramente por el municipio de Atarfe.
Así mismo, este anteproyecto incluye la descripción y análisis del centro de e.
seccionamiento y el punto de medida fiscal. El centro de seccionamiento convertirá w.
la línea aérea de doble circuito de 220 KV en una única línea aérea, en simple 80w
circuito, de 220 kV.
urbaDneizbaidbole a,  lolac aglriazand coasn etinda lads d ien mcreudziaamcioiennetso sd eco lna  lsíunbeeasst aacéiróena sd,e y A etal rsfeue sloe E-B-20ble en 
decidió ubicar el punto de Medida Fiscal en el centro de seccionamiento,
ubicándose este a 4.3 km de la subestación de REE.
Municipios afectados en Granada: Albolote, Moclín y Atarfe.
Presupuesto de ejecución material: 35.177.961,02 Euros
- Peticionario 2: BOYANTE SOLAR, S.L.
NIF: B-88207782
Domicilio Social: C/ Jenner, 3, planta 4ª 28010 Madrid
Datos Técnicos:
Planta Solar Fotovoltaica:
Potencia instalada (DC): 62,50 MW
Potencia nominal (AC): 50,75 MW
Ratio DC/AC: 1.2
Tipo de estructura: Seguidor a un eje
Módulos fotovoltaicos (450.0 Wp): 138.888
Número de seguidores: 1715
Centro de Transformación (hasta 5000.0 kW): 11
Número de inversores (hasta 2500.0 kVA): 22
Terreno total disponible: 148,50 ha
Área total bajo el vallado: 112,38 ha
Municipio afectado en Granada: Albolote.
Presupuesto de ejecución material: 26.620.140,48 Euros
Ambas plantas evacuan la energía a la SET Atarfe 220 kV que es el punto de
vertido al sistema eléctrico autorizado.
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas emitir las
resoluciones de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de
Construcción y Declaración de Utilidad Pública y a la Dirección General de Calidad s
y Evaluación Ambiental emitir la Declaración de Impacto Ambiental estando ambos e.
organismos englobados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto w.
Demográfico. 80w
Durante un plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
dopeo ertsutena asn, uqnuceio s,e c puraelqseunietar riánnte erens laad foo rpmoad rpár efovrismtau leanr  leals a artlíecgualoc i1o6n.e4s d qeu lea  elesyt im39e/ E-B-20ble en 
2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Durante el citado plazo, el proyecto y el estudio de impacto ambiental podrán
ser examinados, en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9 a 14
horas), en la Dependencia de Industria y Energía, de la Subdelegación del
Gobierno en Granada, sita en C/ Gran Vía, 50 18071 Granada. La documentación
también se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico:
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
andalucia/proyectos-ci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-
AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html
Granada, 20 de mayo de 2021.- El Jefe de Dependencia de Industria y
Energía. Subdelegación del Gobierno en Granada, José Luis Ruiz Guirao.
ID: A210034445-1