BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 30 Viernes 4 de febrero de 2022 Sec. III.   Pág. 15396
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
1839 Resolución de 27 de enero de 2022, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Gala Sostenible, SL, autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la 
instalación fotovoltaica Gala, de potencia instalada de 90 MW, y las líneas 
subterráneas a 30 kV, en La Roca de la Sierra (Badajoz), y se declara, en 
concreto, su utilidad pública.
Gala Sostenible SL, en adelante Gala, solicitó, con fecha 13 de agosto de 2019, 
autorización administrativa previa y de construcción conjuntamente con la declaración, 
en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica Gala, de 90 MW de potencia 
instalada ( en Proyecto 100 MW, pero en virtud al artículo 3 del Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, modificado por la disposición final 3.1 del Real Decreto 1183/2020, de 29 
de diciembre, la nueva potencia instalada es de 90 MW), y las líneas subterráneas a 30 
kV, en el término municipal de La Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz.
El expediente fue incoado en la Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Extremadura, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real 
Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones  de  energía  eléctrica,  y  con  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas 
administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés 
general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo.
La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con lo dispuesto en la citada Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, con la publicación el 2 de diciembre de 2019 en el en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Extremadura y el 20 de noviembre de 2019 en el «Boletín Oficial del 
Estado», no habiéndose recibido alegaciones.
Se han recibido contestaciones del Ayuntamiento de la Roca de la Sierra, de la 
Demarcación de Carreteras del Estado, de la Subdirección General de Patrimonio del 
Ministerio de Defensa, del Servicio Extremeño de Salud, de la Dirección General de 
Agricultura de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Turismo de la Junta 
de Extremadura, de Red Eléctrica de España, SAU, de Enagás Transporte, SAU, de Gas 
Extremadura Transportista, SA y de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA en las que no 
se muestra oposición a la autorización de la instalación. Se ha dado traslado a Gala de 
dichas contestaciones, que expresa su conformidad con las mismas.
La Dirección General de Emergencia y Protección Civil de la Junta de Extremadura 
pone de manifiesto que considera que el estudio de vulnerabilidad está incompleto. Se 
da traslado a Gala que subsana dicho estudio, del cual se da traslado a la Dirección 
General de Emergencia y Protección Civil que manifiesta no tener objeciones al mismo y 
realiza una serie de consideraciones en relación a la sustancia clasificada Aceite mineral  s
dieléctrico. oe.
Se  han  recibido  contestaciones  de  ADIF,  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  w.
Gyy  uPOaardtdriiaemnnoaan,c iidoóe nC  laud letDul irpTauel trdareict oilóarni oJ  dudene tBa l aadd eaJ jEuonxztt,ar ed med eala d EuDxriatrre,e cdmceiaó ldanu  DGraier,e ndcecerai óll nad  eGD eBirniebeclricoaitól ednce aG sU,e rnAbearcrnahisli vmdoeos    2022-1839n https://ww
Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de
Movilidad  de  Infraestructuras  Viarias  de  la  Junta  de  Extremadura,  de  la  Dirección  Bc
General de Política Forestal de la Junta de Extremadura y de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, en las que se establecen condicionados 
técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por 
la  ocupación  o  el  cruzamiento  de  la  instalación  con  bienes  o  servicios  de  sus 
competencias. Se ha dado traslado a Gala de dichas contestaciones, que expresa su 
conformidad con las mismas.
No se ha recibido contestación, tras la reglamentaria reiteración, de Protección Civil 
de la Delegación del Gobierno en Extremadura, de la Secretaría General de Población y 
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Planificación e 
Infraestructuras  Hidráulicas  de  la  Junta  de  Extremadura,  de  Aquanex,  de  Endesa 
Distribución, SA, ni de Telefónica de España, SA, por lo que se entiende la conformidad 
de los mismos en virtud de lo dispuesto en los artículos 127.2, 131.1 y 146.1 del referido 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura emitió 
informe de fecha 1 de septiembre de 2020.
Asimismo, se remitieron separatas del proyecto y del estudio de impacto ambiental 
acompañadas de solicitudes de informe a los solos efectos de lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a Ecologistas en Acción Extremadura, 
a  Greenpeace,  a  la  Oficina  Española  del  Cambio  Climático,  a  ADENEX,  a  la 
Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, a la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, 
a la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF/ADENA) y a la Sociedad 
Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
El proyecto de la instalación y su estudio de impacto ambiental han sido sometidos al 
procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  habiendo  sido  formulada  la 
Declaración de Impacto Ambiental, concretada mediante Resolución de fecha 23 de julio 
del 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que se establecen las condiciones 
ambientales,  incluidas  las  medidas  preventivas,  correctoras  y  compensatorias,  que 
resultan  de  la  evaluación  ambiental  practicada,  en  las  que  se  debe  desarrollar  el 
proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esto 
no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones ambientales o 
sectoriales que resulten legalmente exigibles.
En fecha 14 de septiembre de 2021 se requiere al promotor del proyecto adenda con 
los condicionantes al proyecto constructivo establecidos en la declaración de impacto 
ambiental (en adelante, DIA) en lo relativo a medidas de restauración, presupuesto de 
las medidas y sobre el programa de vigilancia ambiental de acuerdo con la citada DIA.
Gala presentó, con fecha 8 de octubre de 2021, adenda acreditando el cumplimiento 
de dichas medidas.
De  conformidad  con  el  artículo  42  de  la  ley  21/2013  de  9  de  diciembre,  a 
continuación, se resumen los principales condicionantes de la DIA al proyecto.
Condiciones generales:
– «Los promotores deberán cumplir todas las medidas preventivas y correctoras 
contempladas en el estudio de impacto ambiental y las aceptadas tras la información 
pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo 
establecido en dicha Resolución.»
– «Antes de comenzar los trabajos se contactará con el Agente de Medio Natural de  s
la zona, a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La  e.
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente al Agente de Medio Natural de la  w.
zona, con el fin comprobar que los trabajos se han realizado conforme a las condiciones  39ww
técn–ic a«sC eosnt acbalercáicdtaesr .»general,  el  promotor  habrá  de  respetar  las  buenas  prácticas
«aMmabnieunataleles sd ep aBrau enlaa s reParláizcaticciaósn  Admebl iepnrtoayleesc toe,n  plausd ieFnadmoi liasse rPvirro fedsei onoarileenst»a,c iqóune  loses   BOE-A-cable e
encuentran publicados en la página web de este Ministerio, para cada una de las 
actuaciones previstas.»
Por otra parte, se encuentran los condicionantes relativos a medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para los impactos más significativos, correspondientes al 
punto 1.2 de la DIA. En este punto, se estable los siguientes condicionantes:
– Condicionantes 1.2.1 Suelo, subsuelo y geomorfología, establecen que se debe 
realizar un estudio donde se mida la evolución de la calidad del suelo (parámetros físico-
químicos y biológicos), en comparación con los suelos agrícolas y ganaderos del entorno 
de la planta. Se medirá el efecto de las instalaciones sobre la disponibilidad de agua en 
el suelo, la producción de pastos, artróprodos y fauna vertebrada.
– Condicionantes 1.2.2 Hidrología:
• En ningún caso se autorizarán dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación 
de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 
temporal y se respetarán las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos. 
Todo ello de acuerdo con la normativa vigente en la materia.
• Los depósitos para almacenamiento de aguas residuales contemplados en los 
proyectos deberán ubicarse a más de 40 metros del DPH, así como a más de 40 metros 
de cualquier pozo. Se garantizarán las medidas de control establecidas en la DIA.
• En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales, se 
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas. Se garantizarán las 
medidas preventivas y de control establecidas en la DIA para los cruces de cauce 
previstos.
– Condicionantes 1.2.3 Vegetación, Flora y HIC:
• De conformidad con la DIA se realizarán las prospecciones previas en el medio de 
actuación, se procederá a implementar las medidas preventivas establecidas, durante las 
obras.
• Se realizarán las medidas y trabajos de recuperación y reforestación de acuerdo 
con la DIA y el EsIA del proyecto.
– Condicionantes 1.2.4 Fauna establecen que:
• De conformidad con la DIA se realizarán las prospecciones previas en el medio de 
actuación y se procederá a implementar las medidas preventivas establecidas, durante 
las obras.
• Las medidas de conservación y gestión de aves esteparias, que se comenzarán a 
implementar en lo posible desde el comienzo de las obras, abarcarán toda la vida útil de 
los proyectos.
•  Se  estudiará  la  colocación  de  cajas  nido  y/o  refugios  para  quirópteros,  cuya 
tipología,  número,  características  y  ubicación  serán  consensuadas  con  el  órgano 
competente de la Junta de Extremadura.
Por último:
– Se implementará el Plan de Reforestación, teniendo en cuenta los condicionantes 
establecidos en la DIA.
– Se implementará el programa de vigilancia ambiental, teniendo en cuenta los  e.e
condicionantes establecidos en la DIA. b
– Se atenderá a las medidas preventivas establecidas para los bienes materiales,  39ww
paacctreRimseood ny i,Eo el écncu tlfrteuiccraha al dy 3e v  díEaess p spaeeñpcatui,e amSriaAbsrUe.  deem i2ti0ó1, 9e, na cfetucahlaiz a1d2o  deen  mfeacyhoa  d1e0  d2e0 1ju7n pioe rdme is2o0 2d1e,   OE-A-2022-18able en https://
Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y el Informe de
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud 
para la conexión a la red de transporte, en la subestación Carmonita 400 kV, de la 
instalación fotovoltaica Gala, entre otras instalaciones de generación renovable.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015 se aprobó el 
documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de 
Energía Eléctrica 2015-2020», publicado por Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre 
(«Boletín  Oficial  del  Estado»  núm.  254,  de  23  de  octubre  de  2015),  estando  la 
subestación de Carmonita 400 kV contemplada en dicha Planificación.
La  infraestructura  de  evacuación  de  energía  eléctrica  que  conectará  el  parque 
fotovoltaico Aurea con la subestación Carmonita 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de 
España, SAU no forma parte de este proyecto, es conjunta con otras instalaciones.
Esta infraestructura consiste en la subestación 30/220 kV «La Muela» y la línea de 
evacuación a 220 kV, tramitado por Gaetana Solar SL, autorizada mediante Resolución 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 26 de enero de 2022, 
por la que se otorga a Gaetana Solar SL autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Gaetana, de 135 MW, las 
líneas  subterráneas  a  30  kV,  la  subestación  30/220  kV  «Morantes»,  la  línea  de 
evacuación 220 kV y la subestación 30/220 kV «La Muela», en los términos municipales 
de La Roca de la Sierra, Mérida, La Nava de Santiago y Cordobilla de Lácara, en la 
provincia de Badajoz, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
El tramo final de la infraestructura de evacuación es tramitado por La Nava Solar 
SLU, el cual consiste en la subestación colectora Carmonita 220/400 kV y la línea a 400 
kV «subestación colectora Carmonita 220/400 kV – subestación Carmonita 400 kV, 
propiedad de Red Eléctrica de España, SAU», autorizada mediante Resoluciones de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, de fecha 17 de junio de 2021, por 
la  que  se  otorga  autorización  administrativa  previa,  autorización  administrativa  de 
construcción a la sociedad La Nava Solar, SLU y se declara, en concreto, de utilidad 
pública, para la subestación colectora «Carmonita», ubicada en el término municipal de 
Mérida  (Badajoz),  e  infraestructura  de  evacuación  de  energía  eléctrica  asociada, 
expediente GE-M/31/20.
Con fecha 18 de febrero de 2020, las sociedades Arconte Solar SLU, como cedente, 
y Absalon Solar SLU, como cesionaria, firmaron contrato de cesión del expediente de 
tramitación de la Subestación Colectora Carmonita 220/400 kV.
Con fecha 12 de noviembre de 2020, las sociedades Absalon Solar SLU, Gaetana 
Solar SLU, Gala Sostenible SLU y Aurea Solar SLU, firmaron contrato de cesión de uso 
sobre  la  subestación  Morantes  30/22  kV,  la  subestación  La  Muela  30/220  KV,  la 
subestación Carmonita 220/400 kV y las respectivas líneas de evacuación.
Con fecha 25 de enero de 2021, las sociedades Absalon Solar SLU, como cedente, y 
La Nava Solar SLU, como cesionaria, firmaron contrato de cesión de los derechos sobre 
la Subestación Colectora Carmonita 220/400 kV y línea de evacuación de 400 kV. Dicha 
cesión fue notificada a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la 
Junta de Extremadura con fecha 27 de enero de 2021.
Con  fecha  6  de  mayo  de  2021,  las  sociedades  FRV  Nava  Solar  SLU  (como 
promotora de la subestación colectora Carmonita 220/400 kV), Absalon Solar SLU, 
Aquila Solar SLU, Arconte Solar SLU, Crescente Solar SLU, Fara Solar SLU, Ieron Solar 
SLU, Gaetana Solar SLU, Aurea Solar SLU y Gala Sostenible SLU (como promotores 
con permisos de acceso y conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la  es
subestación Carmonita 400 kV de Red Eléctrica de España, SAU), presentaron contrato  o
eplaavac aeuracveC uarlodaacno uct  iaróafcvenmiicón qhinctuaau (ec lsai 7uócn bnotede,m  escp toeaomnncns iaeótryrnneuo  lcel aaclcde isóievóun anb 2d ye0o csu2rotas1an o,c2   i2ócleo0onls /m 4 Cu0ppas0aroro mr ktmiVodco onoytmi o tdlarípeen, a seelra antisc  dd ciotieuan  mdferdoavpeseal i scmaltuarinaeustcnc eittóriuoninor fad rrdamseee le c sa4notr0rtmtueí0cc,u  uktnuflVeiorr)asm .1 sap2 ra3dor.2ena     OE-A-2022-1839able en https://www.
del citado Real Decreto 1955/2000.
El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica establece en su Disposición transitoria 
quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:
«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia 
instalada  introducida  mediante  la  disposición  final  tercera  uno  tendrá  efectos  para 
aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la 
autorización de explotación definitiva.
2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será 
de aplicación la nueva definición de potencia instalada. (…)»
A su vez, la Disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre 
modifica el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que queda redactado como sigue:
«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de 
entre las dos siguientes:
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que 
configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE 
correspondiente.
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los 
inversores que configuran dicha instalación.»
Gala  ha  acreditado  su  capacidad  legal,  técnica  y  económico-financiera  para  la 
realización del proyecto.
Gala suscribió, con fecha 6 de noviembre de 2020, declaración responsable del 
proyecto de producción de la planta fotovoltaica, que acredita el cumplimiento de la 
normativa  que  le  es  de  aplicación,  según  se  establece  en  el  artículo  53.1  de  la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado por el Consejo de Administración, en su 
sesión celebrada el día 28 de enero de 2021.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, reconoce la libre iniciativa empresarial para el 
ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe 
regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único 
acto la solicitud de Gala, relativa a la concesión de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción del proyecto y declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la actuación anteriormente mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política  e.
Energética y Minas resuelve: w.b
fPortiomvOeotrlootar.gicaar  Ga aGlaa dlae  S9o0s MteWnib yle l aSsL lí nAeuatos rsizuabctieórnrá Andemasin ais 3tr0a tkivVa,  ePnr eevl itaé rpmairnao  lam uinnsictaiplaacl iódne   OE-A-2022-18able en https://
La Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz.
Segundo.
Otorgar a Gala Sostenible SL Autorización Administrativa de Construcción, para la 
instalación fotovoltaica Gala de 90 MW y las líneas subterráneas a 30 kV, en el término 
municipal de La Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz, con las características 
definidas en el «Proyecto de planta solar fotovoltaica de 100 MWp «Gala», paraje La 
Muñoza de la Muela. T.M. La Roca de la Sierra (Badajoz)», fechado en junio de 2019, y 
en las condiciones especiales contendidas en el anexo de la presente Resolución.
Las características principales de esta planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 90 
MW.
– Tipo de módulos: 303.060 unidades, poli-cristalino 330 y 325 Wp.
– Potencia total de inversores: 90 MWn.
– Potencia pico: 100 MWp.
– Tipo de inversores: 25 unidades de 3.550 kW y 1 de 2.365 kW.
– Soporte: 3.368 unidades de seguidores a un eje.
– Centros de transformación: 25 centros de transformación de 3.500 kVA y 1 centro 
de transformación de 2.400 kVA.
– Términos municipales afectados: La Roca de la Sierra, en la provincia de Badajoz.
Las líneas subterráneas a 30 kV tienen como origen los centros de transformación de 
la planta, discurriendo hasta la subestación transformadora La Muela 30/220 kV, esta 
última fuera del alcance de este proyecto, en el término municipal de La Roca de la 
Sierra, en la provincia de Badajoz.
El objeto del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.
Gala Sostenible SL deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, 
así como las condiciones impuestas en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los 
efectos previstos en el citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 27 de enero de 2022.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández. e.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2. De conformidad con el artículo 131.10 del Real Decreto 1955/2000, por el que se 
regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica el plazo para la 
emisión de la Autorización de Explotación (AAE) será de veinticuatro meses, contados a 
partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente Resolución y en todo caso, 
se deberá cumplir con el calendario de plazos establecidos para la obtención de la AAE 
en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
3. El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4. Para la obtención de la autorización de explotación será necesario dar cuenta del 
condicionado impuesto en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental al órgano ambiental competente de la Junta 
de Extremadura.
5. La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la 
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones 
adicionales  que  las  instalaciones  precisen,  y,  entre  ellas,  la  obtención  de  las 
autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, 
en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta 
en  marcha,  puedan  venir  exigidas  por  la  legislación  de  seguridad  industrial  y  ser 
atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
6. La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
7. El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.