BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Lunes 12 de julio de 2021 Sec. V-B.  Pág. 43695
V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
32987 Resolución del Consejero de Transición Energética y Sectores
Productivos por la que se otorga a Redexis Gas, SA, la autorización
administrativa previa, de ejecución y de reconocimiento, en concreto, de
la utilidad pública del proyecto para el ramal de distribución de gas
natural canalizado en la lavandería Més Blanca en el término municipal
de Sa Pobla.
1. El 18 de octubre de 2019 (R.S.33627), Redexis Gas, S.A., solicitó una
autorización de ejecución de instalaciones y, en concreto, de declaración de
utilidad pública para el proyecto de ejecución de un ramal de distribución de gas
natural canalizado en la lavandería Més Blanca en el término municipal de Sa
Pobla.
Las características principales de la instalación, indicadas en el proyecto de
ejecución firmado digitalmente día 9 de agosto de 2019 por el ingeniero industrial
José Roig Gómez (col. 12392, por el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid,
COIMM) sin visar, son las siguientes:
Gas que se tiene que suministrar:
Gas natural con un PCS (Hs) entre un mínimo de 10,26 kWh/m³ y un máximo
de 13,26 kWh/m³, en función de su procedencia.
Descripción de la instalación:
Conexión consistente en la red de distribución MOP 10 bar de 6.100 metros
lineales de cañería de polietileno de alta densidad PE100 DN 110 SDR 11.
El trazado, en dirección sudeste, atraviesa la autovía Ma-13, el torrente de
Sant Miquel y la carretera Ma-3433, mediante procedimiento de perforación
horizontal dirigida. El resto del trazado se hace por caminos agrícolas y otros
asfaltados de los términos municipales de Campanet, Búger y Sa Pobla, y un
tramo transita por calles urbanizadas del casco urbano de Sa Pobla.
Presupuesto: 471.132,47 euros.
2. El 31 de octubre de 2019 (R.S.32435), el Servicio de Transporte y
Distribución de Energía y Generación Térmica requirió enmienda de deficiencias a
la solicitud realizada por Redexis Gas, S.A., y entre otras cuestiones se le
requieren las separatas técnicas del proyecto, relativas a las afecciones de
organismos y empresas de servicios públicos.
3. El 6 de noviembre de 2019, Redexis Gas, S.A., registró documentación para
enmendar las deficiencias detectadas por el Servicio en el requerimiento de 31 de
octubre de 2019.
4. El 12 de noviembre de 2019, el Servicio de Transporte y Distribución de bo
Energía y Generación Térmica requirió completar las deficiencias detectadas el 31 w
doter aosc tcuuberset idoene 2s0 s1e9  leen r elaq usioelriecintu ldas r esaelpizaardaata sp otér cRneicdaesx idse Gl parso,y Se.cAto.,,  yre dlaotnivdaes  ean ltares 21-32987https://w
afecciones de organismos y empresas de servicios públicos. 20n 
5. El 12 de marzo de 2020, Redexis Gas, S.A., enmendó las deficiencias
detectadas por el Servicio en el requerimiento de 31 de octubre de 2019.
6. Dado que el proyecto objeto de autorización no figura entre los incluidos en
los anexos de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las
Illes Balears, ni en los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, se puede considerar excluido de evaluación ambiental.
7. Esta solicitud incluye anexa la relación concreta e individualizada de bienes
y derechos afectados, puesto que la instalación discurre por viales públicos, y
afecta los siguientes puntos:
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-CA-01 07012A00109009 01 9009 110 - - Ctra. Ma-13
Titular Consejo Insular
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-CA-02 07012A00109009 01 9009 237 - - Ctra. Ma-13 A
Titular Consejo Insular
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-CA-03 07012 A00109005 01 9005 440 - - Agrario
Titular Ayto. Campanet
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-BU-01 07009A00460007 04 60007 288 - - Camino agrario
Titular Ayto. Búger
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-BU-02 07009A00409007 04 9007 516 - - Camino agrario
Titular Ayto. Búger
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-BU-03 07009A00409003 04 9003 13 - - Torrente
Titular Ayto. Búger
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-01 07044 A00109080 01 9080 15 - - Torrente
Titular Ayto. Sa Pobla
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-02 07044 A00109190 01 9190 764 - - Camino agrario
Titular Ayto. Sa Pobla
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-03 07044 A01209230 12 9230 219 - - Camino agrario
Titular Ayto. Sa Pobla
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-04 07044 A01209210 12 9210 263 - - Camino agrario
Titular Ayto. Sa Pobla
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-05 07044 A00909210 09 9210 251 - - Camino agrario
Titular Ayto. Sa Pobla s
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo w.b
MA-PO-06 07044 A00909998 09 9160 181 - - Camino agrario w
TRPTiiMettuuf-.ll PaaprrOr.-07 R0AA7yey0tfto.o4 .c.4  SaS Ataaa0  sPP0tor9oab0bll9laa320 P09ol. P99a8rc. L2o3n6g. (m) S-erv. per. (m²) O-cup. temp. (m²) TCiapmoino agrario E-B-2021-32987ble en https://w
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-08 07044 A00909320 09 9320 638 - - Camino agrario
Titular Ayto. Sa Pobla
Ref. pr. Ref. catastral Pol. Parc. Long. (m) Serv. per. (m²) Ocup. temp. (m²) Tipo
MA-PO-09 07044 A00609370 06 9370 567 - - Camino agrario
Titular Ayto. Sa Pobla
8. El 4 de junio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears el
anuncio de información pública de la solicitud de aprobación del proyecto de
ejecución y de reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto de
un ramal de distribución de gas natural canalizado a la lavandería Més Blanca en
el término municipal de Sa Pobla (Mallorca).
El 18 de junio de 2020 se publicó el anuncio de información pública en el
Boletín Oficial del Estado.
El 10 de junio se publicaron los anuncios de información pública en los diarios
Última Hora y Diario de Mallorca, y se publicó en la página web de la Dirección
General de Energía y Cambio Climático.
Del 18 de junio al 17 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Sa Pobla publicó en
su tablón de anuncios la información pública del proyecto, según el certificado de
publicación en el tablón de anuncios registrado en la Dirección General de Energía
y Cambio Climático el 23 de julio de 2020.
El Ayuntamiento de Campanet publicó en su tablón de anuncios la información
pública del proyecto, según el certificado de publicación en el tablón de anuncios
registrado en la Dirección General de Energía y Cambio Climático el 28 de mayo
de 2021.
Durante 20 días hábiles, concluyendo el día 19 de agosto de 2020, el
Ayuntamiento de Búger publicó en su tablón de anuncios la información pública del
proyecto, según el certificado de publicación en el tablón de anuncios registrado en
la Dirección General de Energía y Cambio Climático el 15 de septiembre de 2020.
A este servicio no le consta presentación de ninguna alegación al respeto.
9. El director general de Energía y Cambio Climático solicitó informes a:
- Ayuntamiento de Sa Pobla.
- Ayuntamiento de Campanet.
- Ayuntamiento de Búger.
- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Telefónica de España, S.A.
- Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de
Mallorca. e.
- Dirección Insular de Territorio y Paisaje del Consejo Insular de Mallorca. w
- Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente
y Territorio. 20n 
- El Servicio de Agua de la Concejalía de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Sa Pobla.
- Servidumbres Aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
10. El 29 de junio del 2020, Servidumbres Aeronáuticas de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea solicita aportar la siguiente información adicional:
- Planos acotados de la planta y de la altura de la actuación, incluidos los
medios auxiliares.
- Aportar la documentación con la mesa de solicitud de coordenadas.
Se remite a Redexis Gas, S.A., para poder enmendarlo.
11. El 23 de julio del 2020, el Ayuntamiento de Sa Pobla informa que, visto que
las instalaciones serán sepultadas evitando así cualquier impacto ambiental, se da
conformidad técnica a la solicitud de autorización de construcción y de declaración,
en concreto, de utilidad pública, del ramal de distribución de gas natural antes
indicado, a realizar con cañería PEAD de DN 110 (SDR 11) y longitud total de 4,48
km.
12. El director general de Energía y Cambio Climático solicitó por segunda vez
informes a:
- Ayuntamiento de Campanet.
- Ayuntamiento de Búger.
- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Telefónica de España, S.A.
- Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de
Mallorca.
- Dirección Insular de Territorio y Paisaje del Consejo Insular de Mallorca.
- Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Medio Ambiente
y Territorio.
- El Servicio de Agua de la Concejalía de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Sa Pobla.
13. El 18 de agosto del 2020 vence el plazo de reiteración marcado por el
artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, El Departamento de Urbanismo y Territorio del Consejo Insular de
Mallorca, vencido este plazo, dio el visto bueno para la autorización de la es
instalación. o
14. El 18 de agosto del 2020 vence el plazo de reiteración marcado por el 87w
alarstíc auclot i8v0id daedle Rse dale D teracrnestop o1r4t3e4, /2d0is0t2ri,b duec i2ó7n d, ec odimcieemrcbiareli,z paocri óenl ,q useu msein riesgtruola ny
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, el Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consejo Insular de
Mallorca, vencido este plazo, dio el visto bueno para la autorización de la
instalación.
15. El 18 de agosto del 2020 vence el plazo de reiteración marcado por el
artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, el Servicio de Agua de la Concejalía de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Sa Pobla, vencido este plazo, dio el visto bueno para la
autorización de la instalación.
16. El 19 de agosto del 2020 vence el plazo de reiteración marcado por el
artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, la Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Medio
Ambiente y Territorio, vencido este plazo, dio el visto bueno para la autorización de
la instalación.
17. El 28 de agosto del 2020, Telefónica de España, S.A., comunica que no
tiene objeción en la ejecución del proyecto siempre que se cumpla la normativa
vigente.
18. El 9 de septiembre de 2020, Redexis Gas, S.A., da traslado a la Dirección
General de Energía y Cambio Climático por correo electrónico de la conformidad
municipal del Ayuntamiento de Búger respecto a la instalación de ramal de
distribución de gas natural canalizado para la lavandería Més Blanca en el TM de
Sa Pobla, acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local el 20 de julio de 2020.
19. El 10 de septiembre de 2020, Redexis Gas, S.A., da traslado a la Dirección
General de Energía y Cambio Climático del otorgamiento de conformidad municipal
del Ayuntamiento de Campanet respecto a la instalación del ramal de distribución
de gas natural canalizado para la lavandería Més Blanca en el TM de Sa Pobla,
acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local el 6 de agosto de 2020.
20. El 24 de septiembre de 2020, Redexis Gas, S.A., presenta parte de la
información adicional solicitada por Servidumbres Aeronáuticas de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea. El 10 de noviembre de 2020, Redexis Gas, S.A.,
presenta el resto de información adicional solicitada.
21. El 26 de noviembre de 2020, Servidumbres Aeronáuticas de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea autoriza la ejecución la instalación del ramal de
distribución presentado con el cumplimiento de las siguientes condiciones:
- No superar los valores de altura y elevación indicados en el acuerdo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas
(exp. I20-0402) para el proyecto del ramal de distribución de gas natural canalizado
por la lavandería Més Blanca, desde los puntos V-006 hasta el V-80 y para los tres e.e
camiones grúa, el rasero y para las dos máquinas excavadoras, incluidos todos los b
elementos o cualquier añadido sobre éstos. w
- Si es necesaria la utilización de otros medios auxiliares que superen la altura
y elevación autorizadas, se tendrá que solicitar la correspondiente autorización de 20n 
manera previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a este expediente.
22. El 10 de mayo de 2021 vence el plazo de reiteración marcado por el
artículo 80 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Según indica este
artículo, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., vencido este plazo, da el visto
bueno para la autorización de la instalación.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
2. El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, que regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones de gas natural.
3. El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
4. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la
revisión del Plano Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
5. El Decreto-ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas a
potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes
Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1. Otorgar la autorización administrativa previa y de construcción al proyecto
para el ramal de distribución de gas natural canalizado a la lavandería Més Blanca
en el término municipal de Sa Pobla, redactado y firmado digitalmente el 9 de
agosto de 2019 por el señor José Roig Gómez, ingeniero industrial, con los
siguientes condicionantes:
- No superar los valores de altura y elevación indicados en el acuerdo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en materia de servidumbres aeronáuticas
(exp. I20-0402) para el proyecto del ramal de distribución de gas natural canalizado
para la lavandera Més Blanca, desde los puntos V-006 hasta el V-80, y para los
tres camiones grúa, un rasero y dos máquinas excavadoras, incluidos todos sus
elementos o cualquier añadido sobre éstos.
- Si es necesaria la utilización de otros medios auxiliares que superen la altura
y elevación autorizadas, se tendrá que solicitar la autorización correspondiente de
manera previa y preceptiva a su instalación, haciendo referencia a este expediente.
Esta autorización habilita al titular para la construcción de la instalación, sin
perjuicio de otras autorizaciones, licencias o permisos, si son necesarios para su s
ejecución. e.
2. Reconocer, en concreto, la utilidad pública de esta instalación, de acuerdo 87ww
con el artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
3. Determinar que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del 20n 
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del
Plano Director Sectorial Energético de las Illes Balears, modificada por el artículo
19 del Decreto-ley 3/2014, de 5 de diciembre, de medidas urgentes destinadas a
potenciar la calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes
Balears, los ramales de cañería que conectan gasoductos de transporte primario y
secundario, así como las redes de distribución de gas natural, pueden ser
declarados de utilidad pública y tener los mismos efectos previstos en los artículos
25, 26.5 y 26.6 del Plano Director Sectorial Energético. Por lo tanto, en este caso,
como que se trata de una instalación de distribución de gas natural y se ha seguido
el procedimiento de declaración de utilidad pública regulado en el artículo 3 de la
Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas,
otras actividades y medidas tributarias, la declaración de utilidad pública debe
tener los mismos efectos que los previstos en los artículos 25, 26.5 y 26.6 del
Plano Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
En consecuencia, y de acuerdo con la disposición adicional y los apartados 5 y
6 del artículo 26 del Decreto 96/2005, la obra autorizada se hará en ejecución de
las determinaciones del Plano Director Sectorial, dado que está recogido con
detalle suficiente para poder evaluar sus características fundamentales, son de
plena aplicación, directa e inmediata y, además, la obra autorizada no se someterá
a los actos de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, porque se
trata de actividades de interés supramunicipal, y queda exenta de la sujeción al
régimen de licencias, autorizaciones e informes que establece la Ley 8/1995, de 30
de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de
actividades clasificadas y parques acuáticos, reguladora del procedimiento y de las
infracciones y sanciones. Por otro lado, las obras autorizadas quedarán sujetas al
régimen impositivo establecido en el artículo 29 del Decreto 96/2005.
4. Otorgar plazo de dos años, contadores desde la notificación de esta
Resolución, para la ejecución de la instalación. La Dirección General de Energía y
Cambio Climático, por causas justificadas y motivadas, puede ampliar este plazo.
5. Indicar que, una vez ejecutadas totalmente o parcialmente las instalaciones
objeto de esta autorización, el titular tiene que presentar la solicitud de puesta en
servicio a la que deberá adjuntar un certificado de final de obra subscrito por un
técnico facultativo, así como las pruebas reglamentarias y el resto de
documentación que exige la reglamentación vigente.
6. Disponer que el solicitante tendrá que constituir, en el plazo máximo de un
mes contador desde la fecha de la publicación de la Resolución de autorización en
el Boletín Oficial de las Illes Balears, una fianza por un importe de 9.422,64 euros,
equivalente al 2 % del presupuesto que figura en el expediente, a efectos de
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el artículo 73.4 de
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de hidrocarburos.
La fianza mencionada se constituirá en la Caja General de Depósitos de la
Tesorería General de Gobierno de las Illes Balears. El solicitante deberá enviar a la s
Dirección General de Energía y Cambio Climático la documentación acreditativa oe.
del depósito de la fianza mencionada dentro del plazo de 30 días contadores w.
desde su constitución. La fianza se devolverá al solicitante una vez que, 87w
aauuttoorriizzaadcaiosn ye sc opnasrtaru sidua ms olansta ijnes,t alala cDioirneecsci óenn  Gloesn pelarazlo dse q uEen eersgtaíab lye zCcaanm blaios
Climático formalice la puesta en servicio.
7. Notificar esta Resolución al titular de la instalación y a todos los interesados:
Consejo Insular de Mallorca, Ayuntamiento de Campanet, Ayuntamiento de Búger
y Ayuntamiento de Sa Pobla, y publicarla en el Boletín Oficial de las Illes Balears y
en el Boletín Oficial del Estado.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer
un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Transición Energética y
Sectores Productivos dentro del plazo de un mes contador desde el día siguiente
de la publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears dentro del plazo de dos meses contadores desde el
día siguiente de haber recibido la notificación de la Resolución, de acuerdo con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Palma, 1 de junio de 2021.- El Director general de Energía y Cambio Climático,
José Guillermo Malagrava Rigo; Por delegación de Consejero de Transición
Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática (BOIB núm. 31, de 4 de
marzo de 2021).
ID: A210043249-1