BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Lunes 8 de noviembre de 2021 Sec. III.   Pág. 137868
III. OTRAS DISPOSICIONES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
18266 Resolución  de  30  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de 
Planificación  Energética  y  Recursos  Naturales,  de  la  Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía, Empresa e Innovación, por la que se 
autoriza el modelo para su uso e instalación en la red de un transformador de 
medida de intensidad, en alta tensión, fabricado por Alce Electrik, modelo 
4MA72, variantes Size 4 y Size 6.
Hechos
Jose Carlos Morandeira Suárez en representación de SIEMENS SA, domiciliada en 
Ronda  de  Europa,  n.º  5  Tres  Cantos  Madrid,  presenta  el  23/12/2020  solicitud  de 
autorización del modelo para su uso e instalación en red, de un transformador de medida 
de intensidad, en alta tensión, fabricado por Alce Electrik, modelo 4MA72 variantes 
Size 4 y Size 6.
Junto con la solicitud presenta:
Declaración del fabricante Alce Electrik por la que se declara a Siemens, SA, como 
su  representante  en  España  para  la  importación,  comercialización  y  venta  de  sus 
productos.
Declaración  del  fabricante  del  cumplimiento  de  los  requisitos  del  Real 
Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética 
de los equipos eléctricos y electrónicos, según lo establecido en el punto f del artículo 8 
del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida.
Declaración de conformidad del fabricante con el Real Decreto 1110/2017, de 24 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico.
Certificado de ensayos y de conformidad con las normas UNE-EN 61868-1 y UNE-
EN 61869-2 por parte del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia y la Fundación 
Tecnalia Reserch and Innovation, entidades acreditadas como Laboratorios de Ensayo 
según  los  procedimientos  establecidos  en  el  Real  Decreto  2200/1995,  de  28  de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la 
seguridad industrial.
Memoria técnica descriptiva del modelo y sus características firmada por el Ingeniero 
Técnico Industrial Alberto García Alvarez, colegiado n.º 6681 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias y visado con n.º 2000997 de 
fecha 10 de junio de 2020.
Este modelo de transformador de medida había obtenido la autorización del modelo 
para su uso e instalación en red por resolución de la Comunidad de Madrid, sin embargo 
dicha autorización había caducado sin haber sido renovada. Consultada la Comunidad 
de  Madrid  sobre  si  el  expediente  podría  ser  retomado  se  inhibe  en  el  anterior 
procedimiento teniendo que ser tramitado por la Comunidad Autónoma en donde se  es
instale el primer equipo desde su inicio. bo
unifiEcal dRoe adle D peucnrteotso  d1e11 m0/e2dC0i0od7na,s  diddeeel  rs2ai4csi toednmee aas  geleolégscatotlre,i cspo oy  r(t BéeOcl nEqicu nae.s ºs 2e2 a4p, rduee b1a8  edle R seegplatiemmebnrtoe   OE-A-2021-18able en https://
de 2007), establece en su artículo 8 que aquellos aparatos o dispositivos para los que no
se haya establecido reglamentación metrológica específica para su evaluación de la 
conformidad, requerirán autorización del modelo para su uso e instalación en la red y 
estarán sujetos a las verificaciones correspondientes.
Considerando el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 
Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 
a 23 (BOE n.º 139, de 9 de junio de 2014).
El Decreto 230/2020, de 23 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Empresa e Innovación (DOG 
N.º 5, de 11 de enero de 2021) atribuye a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e 
Recursos  Naturais  las  competencias  y  funciones  de  la  Consellería  en  materia  de 
energía,
De acuerdo con todo lo indicado, resuelvo:
Primero.
Autorizar  el  modelo  de  transformador  de  medida  de  tensión,  en  alta  tensión, 
fabricado por Alce Electrik modelo 4MA72,variantes Size 4 y Size 6, para su uso e 
instalación en red, con las siguientes características:
  4MA72 Size 4 4MA72 Size 6
Relación de transformación. 4000/5-5A 300-400/5A
Nivel de aislamiento. 7,2/20/60 kV 12/28/75 kV
Rango de Temperatura. - 25.. + 40 ºC - 5.. + 40 ºC
Uso. Interior Interior
Frecuencia. 50 Hz 50 Hz
Peso. 34 kg 41.5 kg
Corriente dinámica de corta duración Idyn. 125 kA 78.8 kA
Corriente térmica de corta duración Ith. 50 kA 1s 31.5 kA 3s
Clase de precisión 1s1-1s2. 5VA Clase 0.2  
Clase de precisión 2s1-2s2. 10 VA Clase 5 15 VA Clase 5
Clase de precisión 3s1-3s2.   15 VA Clase 1
Clase de precisión 1s1-1s2-1s3.   PX
Segundo.
El contenido y el alcance de esta autorización están sujetos a las condiciones 
siguientes:
1.  El  plazo  de  validez  de  esta  autorización  es  de  cinco  años,  pudiendo  ser 
prorrogada por períodos sucesivos previa petición presentada por el solicitante ante esta 
Dirección Xeral de Planificación Enerxética y Recursos Naturais.
2.  Independientemente del plazo indicado en el punto anterior, esta autorización 
tiene  carácter  transitorio,  el  interesado  debe  solicitar  la  evaluación  de  conformidad  e.
correspondiente en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reglamentación  w.b
que la establezca, una vez ésta se dicte, o bien en el plazo que resulte de la aplicación  266ww
deen truand an ueenv voi groerg ldaem neunetov aqsu neo rremgausle d liostsin staisste dmea las sd qeu me eddieidroan d oer iglae ne nae ergsítaa  ealuétcotrriizcaac oió nla.
tend3r.á n Pqrueev iasumpeenrtaer  eal  scuo nitnroslt adlaec vióenr,if icloasc ióenq ueipno os riag eqnu ree asliez ardeofi eproer  eusnt av earuifticoaridzoarc idóen 
medidas eléctricas oficialmente autorizado. Posteriormente deberán ser sometidos a la 
verificación sistemática con la periodicidad y condiciones indicadas reglamentariamente.
4.  Los instrumentos de medida correspondientes a esta autorización del modelo 
para su uso e instalación en red llevarán una placa de características con las siguientes 
inscripciones:
Razón social o marca del fabricante.
Tipo o modelo.
Número de serie y año de fabricación.
Tensión e intensidad de los primarios y secundarios.
Clase de precisión.
Frecuencia.
Nivel de aislamiento.
Relación de transformación.
5.  La presente autorización del modelo para su uso e instalación en la red es válida 
en todo el territorio nacional.
6.  Los  transformadores  de  medida  objeto  de  esta  autorización  deberán  ser 
instalados  en  celdas  que  aseguren  que  los  terminales  secundarios  de  los 
transformadores de medida no son accesibles sin la desconexión de la tensión en la 
celda.
7.  La presente autorización de modelo para su uso e instalación en la red no 
presupone el cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de 
seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias ITC RAT 01 a 23, por lo que junto con el equipo deberá de aportarse al 
titular de la instalación la declaración de conformidad del equipo y demás documentación 
a que hace referencia el artículo 3 del citado reglamento y la ITC-RAT 03, bien del equipo 
individual o de la envolvente que lo contenga.
Tercero.
Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta resolución, que no finaliza la vía administrativa, se puede interponer 
recurso de alzada ante el secretario general técnico de la Vicepresidencia Segunda e 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de que se pueda hacer uso de cualquier 
otro recurso que se considere oportuno.
Santiago  de  Compostela,  30  de  septiembre  de  2021.–La  Directora  General  de 
Planificación Energética y Recursos Naturales, Paula Uría Traba.