BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292 Jueves 5 de noviembre de 2020 Sec. III.   Pág. 96741
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
13666 Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política 
Energética  y  Minas,  por  la  que  se  otorga  a  Dehesa  Solar  Sur,  SL, 
autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica 
Oriol, las líneas subterráneas a 30kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la 
línea aérea a 220 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos 
municipales de Ceclavín y Alcántara (Cáceres) y se declara, en concreto, su 
utilidad pública.
Dehesa  Solar  Sur,  S.L.,  en  adelante  Dehesa  Solar,  solicitó,  con  fecha  27  de 
diciembre de 2018, autorización administrativa previa y de construcción, y declaración, 
en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica Oriol de 327,57 MW, las 
líneas subterráneas a 30kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la línea aérea a 220 kV 
para evacuación de energía eléctrica.
La Dirección General de Política Energética y Minas emitió Resolución de fecha 1 de 
junio de 2020 por la que se otorga a Dehesa Solar Sur, S.L. autorización administrativa 
previa para la instalación fotovoltaica Oriol de 327,57 MW, las líneas subterráneas a 
30kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación de 
energía eléctrica, en los términos municipales de Ceclavín y Alcántara, en la provincia de 
Cáceres.
En dicha Resolución se establecía que el tramo de la línea de evacuación a 220 kV, 
comprendido entre los apoyos 31 y 38, no está dentro del alcance de la presente 
resolución. A estos efectos, Dehesa Solar deberá solicitar autorización administrativa 
previa  de  dicho  tramo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Título  VII  del  Real  Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre.
Posteriormente, Dehesa Solar, solicitó, con fecha 9 de junio de 2020, autorización 
administrativa de construcción para la adenda al proyecto de ejecución del proyecto de 
planta  solar  fotovoltaica  Oriol  y  su  infraestructura  de  evacuación  y  declaración,  en 
concreto, de utilidad pública y con fecha 31 de julio de 2020, autorización administrativa 
previa para el tramo de línea aérea a 220 kV de evacuación, comprendido entre los 
apoyos n.º 31 y n.º 38, con el objetivo de evitar la afección a la explotación minera Las 
Moriscas.
La Dirección General de Política Energética y Minas mediante resolución de fecha 16 
de octubre de 2020 otorgó a Dehesa Solar Sur, S.L. autorización administrativa previa 
para el tramo de dicha línea aérea a 220 kV, entre los apoyos 31 y 38, así como 
autorización  administrativa  de  construcción  para  la  instalación  fotovoltaica  Oriol  de 
327,546 MW, las líneas subterráneas a 30kV, la subestación eléctrica 30/220 kV y la 
línea  aérea  a  220  kV  para  evacuación  de  energía  eléctrica  y  a,  en  los  términos 
municipales de Ceclavín y Alcántara, en la provincia de Cáceres y se declara, en 
concreto, su utilidad pública.
El expediente relativo a la solicitud de fecha 27 de diciembre de 2018 fue incoado en  s
el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura y se  e.
tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,  w.
por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  666ww
Lsuemy in2i1s/t2ro0 1y3 ,p rdoec e9d imdeie ndtiocise mdeb rea,u tdoeri zeavcaióluna dceió nin satmalbaiceionntael,s  hdaeb ieénnedrogsíae  esloélcictriticaad,o  yl olas 
correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de
servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda 
afectar a bienes y derechos a su cargo.
Asimismo, la petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo 
previsto en el referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con lo dispuesto en 
la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con la publicación el 20 de marzo de 2019 en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y el 23 de marzo de 2019 en el «Boletín 
Oficial del Estado», no habiéndose recibido alegaciones.
Se han recibido contestaciones de la Dirección General de Salud Pública de la Junta 
de Extremadura, del Ayuntamiento de Ceclavín, de la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 
la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Transportes de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, de la 
Diputación  Provincial  de  Badajoz,  del  Área  de  Agricultura  de  la  Subdelegación  del 
Gobierno en Cáceres, de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., de la Demarcación de 
Carreteras del Estado y de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., en las que no se 
muestra oposición a la autorización de la instalación. Se ha dado traslado a Dehesa 
Solar de dichas contestaciones, expresando su conformidad con las mismas.
Se  ha  recibido  contestación  de  la  Dirección  General  de  Bibliotecas,  Museos  y 
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, indicando que tras la prospección se 
han localizado materiales arqueológicos en superficie, estableciendo que el control y 
seguimiento arqueológico será obligatorio durante la fase de ejecución por parte de 
técnicos cualificados, ajustándose a la normativa autonómica. Se ha dado traslado a 
Dehesa Solar de dicha contestación, mostrando su conformidad e indicando que dará 
cumplimiento a las consideraciones planteadas por el organismo.
Se ha recibido contestación de la Dirección General de Infraestructuras de la Junta 
de Extremadura, indicando que existe un cruzamiento aéreo de la línea de evacuación 
de la instalación fotovoltaica con la carretera EX372, estando correctamente definido y 
cumpliendo  con  las  distancias  reglamentarias  según  el  Reglamento  General  de 
Carreteras del Estado. Dicho cruzamiento precisa de autorización, por lo que una vez 
adjudicadas las obras deberán solicitarse las correspondientes autorizaciones. Se ha 
dado  traslado  a  Dehesa  Solar  de  dicha  contestación,  mostrando  su  conformidad 
comprometiéndose a solicitar la correspondiente autorización.
Se ha recibido contestación de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, indicando que 
la  planta  fotovoltaica  no  afecta  a  derechos  mineros  ni  yacimientos  minerales.  Sin 
embargo,  la  línea  de  evacuación  de  la  instalación  fotovoltaica  intersecta  con  la 
explotación minera denominada Las Moriscas, cuyo titular es Cantera Gran Dorado, S.L. 
Dicho organismo informa favorablemente a las autorizaciones solicitadas, condicionado a 
la modificación de la trayectoria de la línea de evacuación para no afectar a la citada 
explotación. Se ha dado traslado a Dehesa Solar de dicha contestación, mostrando su 
voluntad de acuerdo y modificación del trazado de la línea para un desarrollo compatible 
de ambas actividades. Asimismo, indica que ha contactado con la entidad propietaria de 
dicha cantera, sin poder consensuar modificación del trazado. Se ha dado traslado al 
organismo, indicando nuevamente la necesidad de acuerdo entre Dehesa Solar y la 
empresa  Cantera  Gran  Dorado,  S.L.  para  modificar  el  trazado  de  dicha  línea  de 
evacuación y que éste sea compatible para ambas actividades.
Se  ha  dado  traslado  a  Dehesa  Solar  de  dicha  contestación,  presentando 
modificación del trazado de la línea de evacuación. Posteriormente, mediante escrito  s
recibido en el Registro de este Ministerio con fecha 8 de abril de 2020, Dehesa Solar  oe.
manifestó que no ha sido posible llegar a un acuerdo con Cantera Gran Dorado, S.L.,  w.
titular de dicha explotación minera, para poder ejecutar el trazado alternativo de la línea  666ww
tdrea zeavdaoc duea claió rne, feproidnaie lníndeoa ,a ssiinm aisfmecot adr ea  mla aenxipfielosttaoc ióqnu em sinee rcao mLapsr oMmoeritsecna sa. modificar el
presSeen thaan  orebcjeibciidóon  caol npterosytaeccitóon d dee l aR iends taEllaéccitórinc afo dtoev oElstapiacñaa O, rSio.Al, .Usi.e, minpdriec ayn cduoa qnudeo  nseo   BOE-A-cable e
tengan en cuenta que los trabajos deberán ejecutarse conforme lo establecido en el Real 
Decreto  614/2001,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Para ello se deberá respetar las 
distancias de seguridad eléctrica establecida para trabajos en proximidad a una línea 
220 kV. Asimismo, antes del comienzo de los trabajos y al menos con un mes de 
antelación, el promotor deberá ponerse en contacto con Red Eléctrica de España S.A.U. 
para coordinar la actuación con sus técnicos. Se ha dado traslado a Dehesa Solar de 
dicha contestación, expresando su conformidad.
Se ha recibido contestación de Eléctricas Pitarch Distribución, S.L.U., indicando que 
la  línea  de  evacuación  de  la  instalación  fotovoltaica  cruza  con  dos  líneas  de  su 
propiedad: Línea AT 45 kV «Ceclavin-Acehuce» y línea AT 13,2 kV «Ceclavin-Acehuce-
Zarza». Muestran su aceptación siempre que se cumplan las distancias reglamentarias. 
Se  ha  dado  traslado  a  Dehesa  Solar  de  dicha  contestación,  señalando  que  los 
cruzamientos cumplen con lo establecido en dicha normativa.
Se ha recibido contestación de la Secretaría General de Desarrollo Rural de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura, la cual ha realizado una serie de consultas a los siguientes organismos:
– Servicio de Infraestructuras Rurales de la Secretaría General de Desarrollo Rural y 
Territorio, el cual indica que el proyecto fotovoltaico afecta a la vía pecuaria «Colada del 
Camino de Ceclavín» debido a dos cruzamientos de instalaciones eléctricas.
– Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural, indicando que, ante la 
documentación presentada, el proyecto fotovoltaico no incide sobre competencias de 
este Servicio.
– Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Medio Ambiente, el cual emite informe de afección a la Red Natura 2000, 
describiendo los efectos de la instalación fotovoltaica junto con la línea de evacuación 
asociada sobre la fauna y flora en el emplazamiento del proyecto. Proponiendo medidas 
de conservación de la fauna.
– Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio 
Ambiente,  el  cual  emite  informe  favorable,  recogiendo  una  serie  de  medidas  y 
actuaciones que se detallan en dicho informe técnico forestal.
Posteriormente, la Secretaría General de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta los 
informes de los organismos citados anteriormente, concluye que el proyecto fotovoltaico 
es viable ambientalmente siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos. Se ha 
dado traslado a Dehesa Solar, tomando razón del contenido y aportando información 
detallada para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los organismos indicados, 
mostrando su compromiso ante los condicionantes impuestos.
Se ha recibido contestación de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Extremadura, indicando que la instalación fotovoltaica no es 
compatible ya que no cumple con los usos permitidos, no teniendo constancia de que se 
esté  tramitando  expediente  de  calificación  urbanística  en  la  localidad  y  ubicación 
indicadas para la actuación descrita. De dicho informe se ha dado traslado a Dehesa 
Solar, que responde poniendo de manifiesto la existencia de un nuevo Plan General 
Municipal  de  ordenación  urbanística  del  Ayuntamiento  de  Ceclavín,  en  el  cual  se 
autorizan las plantas de producción y redes de transporte y distribución, por lo que 
consideran  que  la  instalación  proyectada  es  compatible  con  la  actual  normativa 
urbanística. Se ha dado traslado a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del  e
Territorio,  que  informa  favorablemente  la  implantación  de  la  instalación  fotovoltaica,  bo
siendo preceptiva para la autorización municipal, la previa obtención de la Calificación  666ww
UrbaSneí shtiacna .recibido contestaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la
DAmirebciecinótne  yG Reunrearla, l Pdoelít icEams eArggeranrciaiass y  yT ePrrritootreioc cdióen l aC Jiuvinl tad ed e laE xCtreomnsaedjeurríaa,  edne  laMs eqduieo 
se  establecen  condicionados  técnicos  y,  en  su  caso,  la  necesidad  de  solicitar
autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la instalación 
con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado a Dehesa Solar de 
dichas contestaciones, expresando su conformidad con las mismas.
No se ha recibido contestación, tras la reglamentaria reiteración, del Ayuntamiento de 
Alcántara,  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  de  la  Subdirección  General  de 
Patrimonio del Ministerio de Defensa, de Telefónica de España, S.A.U., del Ayuntamiento 
de Acehuche, del Ayuntamiento de Pescueza y del Ayuntamiento de Mata de Alcántara, 
por lo que se entiende la conformidad de los mismos en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 127.2 del referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura emitió 
informe en fecha 3 de septiembre de 2019.
El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable, concretada 
mediante  Resolución  de  fecha  14  de  febrero  de  2020  de  la  Dirección  General  de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. («BOE» de 21 de febrero de 2020).
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconocen la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
Tomando en consideración los principios de celeridad y economía procesal que debe 
regir la actividad de la Administración, resulta procedente resolver por medio de un único 
acto la solicitud del peticionario, relativa a la concesión de autorización administrativa de 
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de la actuación anteriormente 
mencionada.
Las citadas autorizaciones se van a conceder sin perjuicio de las concesiones y 
autorizaciones que sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, 
así como sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para 
la ejecución de la obra.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:
Primero.
Otorgar a Dehesa Solar Sur, S.L. autorización administrativa de construcción, para la 
instalación  fotovoltaica  Oriol  de  327,57  MW,  las  líneas  subterráneas  a  30kV,  la 
subestación eléctrica a 30/220 kV y la línea aérea a 220 kV para evacuación, en los 
términos municipales de Ceclavín y Alcántara, en la provincia de Cáceres, con las 
características  definidas  en  los  proyectos  «FV  Oriol  de  327,57  MW  y  subestación 
elevadora 30/220 kV» y «Línea de A.T. 220 kV S/C Dúplex de proyecto de la planta solar 
fotovoltaica FV Oriol», fechados en marzo de 2019, así como en la adenda al proyecto 
«FV Oriol de 327,57 MW, subestación elevadora 30/220 kV y línea de A.T. 220 kV S/C 
Dúplex, en la localidad de Ceclavín (Cáceres)», fechado en junio de 2020, y en la 
adenda «tramo de línea entre el apoyo 31–38 del proyecto de la planta solar fotovoltaica 
FV Oriol de 327,57 MW, subestación elevadora 30/220 kV y línea a 220 kV» de fecha 3 
de agosto de 2020.
Las características principales de esta planta fotovoltaica son las siguientes:
– Tipo de tecnología: Solar fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio:  e
327,546 MW. bo
– Tipo de módulos: 30.960 de 375 W de potencia 666ww
–––   3P465o87te..69n42c00ia   ddtoeet  a33l88 d50e  WW in  ddveeer  ppsooortteeenns:cc ii2aa73,379 MW. OE-A-2020-13able en https://
– Potencia nominal, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 
otorgados por Red Eléctrica de España, S.A.U: 226 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 226 MW.
– Tipo de inversores: 167 inversores, de potencia unitaria 1.637 kVA.
– Centros de transformación: Centros de transformación: 55 trafos de 4.920 kVA y 1 
trafo de 3.280 kVA, a 30/0,630 kV.
– Término municipal afectado: Ceclavín en la provincia de Cáceres.
La instalación fotovoltaica cuenta con dieciocho líneas subterráneas a 30 kV que 
tienen como origen los centros de transformación de la planta, discurriendo hasta la 
subestación transformadora 30/220 kV del parque. Término municipal afectado: Ceclavín 
en la provincia de Cáceres.
La subestación transformadora 30/220 kV ubicada en la planta fotovoltaica, contiene 
dos transformadores de 125 MVA. Las principales características son:
– Parque de 220 kV:
• Configuración: simple barra.
• Instalación: intemperie.
– Parque de 30 kV:
• Configuración: simple barra.
• Instalación: aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6).
– Término municipal afectado: Ceclavín en la provincia de Cáceres.
La línea a 220 kV de evacuación tiene como origen la subestación transformadora 
30/220 kV de la instalación fotovoltaica, discurriendo su trazado hasta la subestación 
transformadora de José María Oriol (Nuevo Parque) 220 kV, propiedad de Red Eléctrica 
de España S.A.U. Las características principales de la referida línea son:
– Sistema: Corriente alterna trifásica.
– Tensión: 220 kV.
– Frecuencia: 50 Hz.
– Tipo de montaje: circuito dúplex
– Conductores por fase: Dos
– Apoyos: torres metálicas de celosía.
– Número de apoyos: 60.
– Aislamiento: aisladores de vidrio
– Cimentaciones: zapatas individuales.
– Términos municipales afectados: Ceclavín y Alcántara, en la provincia de Cáceres.
– Longitud: 19,35 km
La finalidad del proyecto es la construcción de una instalación fotovoltaica para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.
Dehesa Solar deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las que en la Resolución de autorización administrativa previa se establecieron.
Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.
Segundo. bo
efecDtoesc lparreavr,is teons  ecno necl rceittoa,d ola R uetailli dDaedc rpeútob l1ic9a5 5d/2e0 l0a0 ,i ndset a1l adceió dni cqieumeb rsee. autoriza a los  2020-13666n https://ww
octuDbere ,a cdueel rPdroo cceodni mloie dnitsop uAedsmtoin eisntr alotsiv oa rCtícoumloúsn  1d2e1 l ays 1 A2d2m dien islatr aLceiyo n3e9s/ 2P0ú1b5l,i cdaes  1y  deen 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de octubre de 2020.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
ANEXO
La  autorización  administrativa  de  construcción  se  concede,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con las condiciones 
especiales siguientes:
1.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las 
disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, en su 
caso, se soliciten y autoricen.
2.  El plazo para la emisión de la Autorización de Explotación será de dieciocho 
meses, contados a partir de la fecha de notificación al peticionario de la presente 
Resolución.
3.  El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras 
al Órgano competente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la 
Autorización de Explotación.
4.  Para la obtención de la autorización de explotación será necesario dar cuenta del 
condicionado impuesto en la citada Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección 
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental al Órgano competente provincial, previa 
presentación  de  las  medidas  definidas  y  presupuestadas  por  el  peticionario  en  un 
proyecto o en una adenda al mismo.
5.  La autorización administrativa de construcción no dispensa en modo alguno de la 
necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera autorizaciones 
adicionales  que  las  instalaciones  precisen,  y,  entre  ellas,  la  obtención  de  las 
autorizaciones (o de la observancia de cualesquiera otras formalidades de control) que, 
en relación con los sistemas auxiliares y como condición previa a su instalación o puesta 
en  marcha,  puedan  venir  exigidas  por  la  legislación  de  seguridad  industrial  y  ser 
atribuidas a la competencia de las distintas Comunidades Autónomas.
6.  La  Administración  dejará  sin  efecto  la  presente  Resolución  si  durante  el 
transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos 
que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la 
Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente 
Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.
7.  El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones 
impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
su conocimiento y aceptadas expresamente por él.