BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Jueves 11 de junio de 2020 Sec. III.   Pág. 39402
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
6006 Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas 
solares, fabricados por Chromagen Ltd.
Recibida en la Secretaría de Estado de Energía la solicitud presentada por 
Chromagen España, SLU, con domicilio social en C/ Diseño, n.º 6, Pol. PISA, 
41927-Mairena del Aljarafe, Sevilla, para la renovación de vigencia de la certificación 
de 10 sistemas solares, fabricados por Chromagen Ltd, en su instalación industrial 
fabricada en Israel, que se certificaron con las siguientes contraseñas:
Modelo Contraseña Fecha resolución
Chromagen 100 TSPTM. SST-16017 22/11/2017
Chromagen 120 TSPRM. SST-16117 22/11/2017
Chromagen 120 TSPTM. SST-16217 22/11/2017
Chromagen 150 TSPRM. SST-16317 22/11/2017
Chromagen 150 TSPTM. SST-16417 22/11/2017
Chromagen 200 TSPRM. SST-16517 22/11/2017
Chromagen 200 TSPSM. SST-16617 22/11/2017
Chromagen 200 TSPTM. SST-16717 22/11/2017
Chromagen 300 TSPRM. SST-16817 22/11/2017
Chromagen 300 TSPTM. SST-16917 22/11/2017
Conforme a los ensayos emitidos:
Laboratorio emisor Clave
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA e.e
CENER. 30.1534.0-1, 30.1534.6-1, 30.1534.0TA w.
lseogliicsRiltaeacs,i uóyln tqa uvneidg oee nlq tmuee oq dpueoelor   aecflue imcnttape lreae lst oapddraoosd  suleac stoh e acs uppyreeacs iferiecnnataocdivooan celiaós n da ocdcteuu amvlmiegneetnnactceiia óe nds teea xbcilgeeircdtiiafdi capasoc rpi óolanr    OE-A-2020-60able en https://
la Orden IET/2366/2014 de 11 de diciembre sobre exigencias técnicas de los paneles 
solares.
Esta Secretaría de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la referida 
disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de 
certificación:
Modelo Contraseña
Chromagen 100 TSPTM. SST-21419
Chromagen 120 TSPRM. SST-21519
Chromagen 120 TSPTM. SST-21619
Chromagen 150 TSPRM. SST-21719
Chromagen 150 TSPTM. SST-21819
Chromagen 200 TSPRM. SST-21919
Chromagen 200 TSPSM. SST-22019
Chromagen 200 TSPTM. SST-22119
Chromagen 300 TSPRM. SST-22219
Chromagen 300 TSPTM. SST-22319
Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la Resolución, definiendo 
como  características  técnicas  del  modelo  o  tipo  certificado  las  que  se  indican  a 
continuación.
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al 
control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la 
adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se 
haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el 
momento de la certificación.
La  identificación,  características  técnicas,  especificaciones  generales  y  datos 
resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a 
continuación.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se 
basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de 
la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  podrá  interponerse  recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente resolución de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el titular de 
la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución, significando que, en caso de  e.e
presentar  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  contencioso- w.b
administrativo  hasta  que  se  resuelva  expresamente  el  recurso  de  reposición  o  se  06ww
aprrtoícduulzoc 1a2 3la.2  ddees leas ctiimtaadcai óleny .presunta  del  mismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el
artícPualora 3 0e.l4  cdóem lap uctiota ddae  Lloesy  3p9la/2z0o1s 5p, odre  m1 edsee osc thuabbrreá. de estarse a lo dispuesto en el
1. Modelo con contraseña SST-21419
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 100 TSPTM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1820 mm.
Ancho: 923 mm.
Alto: 89 mm.
Área apertura: 1,51 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,68 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 100,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1585 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1594 0
Davos (46,8º N) 3028 2368 0
Athens (38,0º N) 2080 1880 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 2873 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3072 0
Davos (46,8º N) 24225 4104 0
Athens (38,0º N) 16637 4408 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 600 l/día 06ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 2885 0
Würzburg (49,5º N) 32115 3088 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 36337 4114 0
Athens (38,0º N) 24956 4421 0
2. Modelo con contraseña SST-21519
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 120 TSPRM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1820 mm.
Ancho: 923 mm.
Alto: 89 mm.
Área apertura: 1,51 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total:1,68 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 120,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1554 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1571 0
Davos (46,8º N) 3028 2324 0
Athens (38,0º N) 2080 1861 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 3035 0 e
Würzburg (49,5º N) 21410 3245 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 2146262357 44360465 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 3047 0
Würzburg (49,5º N) 32115 3260 0
Davos (46,8º N) 36337 4316 0
Athens (38,0º N) 24956 4658 0
3. Modelo con contraseña SST-21619
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 120 TSPTM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1900 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del Depósito: 120,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1664 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1670 0
Davos (46,8º N) 3028 2492 0
Athens (38,0º N) 2080 1928 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 400 l/día. 06ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 3508 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3750 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 24225 5017 0
Athens (38,0º N) 16637 5377 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día.
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 3522 0
Würzburg (49,5º N) 32115 3767 0
Davos (46,8º N) 36337 5029 0
Athens (38,0º N) 24956 5392 0
4. Modelo con contraseña SST-21719
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 150 TSPRM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1900 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,16 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1636 0 e
Würzburg (49,5º N) 2676 1652 0 w.
DAtahveonss ( (4368,8,0ºº N N)) 32002880 21495176 00
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 3734 0
Würzburg (49,5º N) 21410 3988 0
Davos (46,8º N) 24225 5301 0
Athens (38,0º N) 16637 5699 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 3746 0
Würzburg (49,5º N) 32115 4004 0
Davos (46,8º N) 36337 5311 0
Athens (38,0º N) 24956 5712 0
5. Modelo con contraseña SST-21819
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 150 TSPTM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2190 mm.
Ancho: 1080 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 150,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda  bo
de 50 l/día 06ww
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1708 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1720 0
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Davos (46,8º N) 3028 2567 0
Athens (38,0º N) 2080 1957 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 4163 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4444 0
Davos (46,8º N) 24225 5934 0
Athens (38,0º N) 16637 6360 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 4177 0
Würzburg (49,5º N) 32115 4462 0
Davos (46,8º N) 36337 5955 0
Athens (38,0º N) 24956 6377 0
6. Modelo con contraseña SST-21919
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSPRM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2195 mm.
Ancho: 1275 mm.
Alto: 95 mm.
Área apertura: 2,58 m2.
Área absorbedor: 2,54 m2.
Área total: 2,8 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l. b
Volumen del tubo: l. 06ww
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1744 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1768 0
Davos (46,8º N) 3028 2630 0
Athens (38,0º N) 2080 1980 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 5005 0
Würzburg (49,5º N) 21410 5340 0
Davos (46,8º N) 24225 7114 0
Athens (38,0º N) 16637 7641 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 5024 0
Würzburg (49,5º N) 32115 5363 0
Davos (46,8º N) 36337 7130 0
Athens (38,0º N) 24956 7641 0
7. Modelo con contraseña SST-22019
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSPSM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2190 mm. e.
Ancho: 1090 mm. w.
Alto: 90 mm. 06ww
ÁÁrreeaa  aapbesortrubread: o2r,:1 27, 1m42 .m2.
Área total: 2 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 1.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1652 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1674 0
Davos (46,8º N) 3028 2490 0
Athens (38,0º N) 2080 1931 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 4498 0
Würzburg (49,5º N) 21410 4804 0
Davos (46,8º N) 24225 6366 0
Athens (38,0º N) 16637 6850 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 4514 0
Würzburg (49,5º N) 32115 4823 0
Davos (46,8º N) 36337 6379 0
Athens (38,0º N) 24956 6872 0
8. Modelo con contraseña SST-22119
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 200 TSPTM. es
Tipo sistema: Termosifón. o
Características del colector: (modelo unitario) 06ww
Dimensiones:
Longitud: 1820 mm.
Ancho: 923 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 1,51 m2.
Área absorbedor: 1,48 m2.
Área total: 1,68 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 200,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1816 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1831 0
Davos (46,8º N) 3028 2718 0
Athens (38,0º N) 2080 2006 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 5908 0
Würzburg (49,5º N) 21410 6301 0
Davos (46,8º N) 24225 8474 0
Athens (38,0º N) 16637 8951 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 5935 0
Würzburg (49,5º N) 32115 6337 0
Davos (46,8º N) 36337 8498 0
Athens (38,0º N) 24956 9062 0
9. Modelo con contraseña SST-22219 e.e
Identificación: 06www.
FNaobmribcraen cteo:m Cehrrcoiaml:a Cgherno Lmtda.gen 300 TSPRM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 1900 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 95 mm.
Área apertura: 1,87 m2.
Área absorbedor: 1,77 m2.
Área total: 2,1 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1840 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1871 0
Davos (46,8º N) 3028 2768 0
Athens (38,0º N) 2080 2025 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día 
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 7572 0
Würzburg (49,5º N) 21410 8058 0
Davos (46,8º N) 24225 10836 0
Athens (38,0º N) 16637 10801 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 7667 0
Würzburg (49,5º N) 32115 8180 0 es
Davos (46,8º N) 36337 10927 0 w.b
Athens (38,0º N) 24977 11635 0 2020-6006n https://ww
10. Modelo con contraseña SST-22319
Identificación:
Fabricante: Chromagen Ltd.
Nombre comercial: Chromagen 300 TSPTM.
Tipo sistema: Termosifón.
Características del colector: (modelo unitario)
Dimensiones:
Longitud: 2190 mm.
Ancho: 1090 mm.
Alto: 90 mm.
Área apertura: 2,17 m2.
Área absorbedor: 2,14 m2.
Área total: 2,4 m2.
Características del sistema:
Volumen del depósito: 300,0000 l.
Volumen del tubo: l.
Número de captadores del sistema: 2.
Indicadores de rendimiento de sistemas:
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 50 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 2791 1902 0
Würzburg (49,5º N) 2676 1930 0
Davos (46,8º N) 3028 2827 0
Athens (38,0º N) 2080 2041 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 400 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 22327 8394 0
Würzburg (49,5º N) 21410 8896 0
Davos (46,8º N) 24225 12109 0
Athens (38,0º N) 16637 11548 0
Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda 
de 600 l/día
Localidad Qd MJ Ql MJ QPar MJ
Stockholm (59,6º N) 33490 8548 0
Würzburg (49,5º N) 32115 9112 0
Davos (46,8º N) 36337 12240 0
Athens (38,0º N) 24956 12944 0
Observaciones:.
Madrid, 4 de diciembre de 2019.–La Directora General de Política Energética y 
Minas, María Jesús Martín Martínez.