建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-20025.2.10排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:1通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。2在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。3在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。4屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。检验方法:观察和尺量检查。
上人屋面通气管高度