变频器和整流装置，产生的谐波只有6K+-1次的谐波，这是其工作波形决定的，涉及到傅立叶分解的计算。目前常用的变频器多为交直交变频器，首先3相交流被整流成直流，再经过逆变，其整流过程如果是6脉冲的，则其波形特点决定了其主要含有6K+-1次的谐波，其中以5 7次为主。如果整流部分是12脉冲的，那么其11 13 次谐波含量较多，57次则更少了。3次和9次等谐波被称为零序谐波，在节能灯等单相照明负载中比较常见。变频器和整流装置，产生的谐波只有6K+-1次的谐波，这是其工作波形决定的，涉及到傅立叶分解的计算。目前常用的变频器多为交直交变频器，首先3相交流被整流成直流，再经过逆变，其整流过程如果是6脉冲的，则其波形特点决定了其主要含有6K+-1次的谐波，其中以57次为主。如果整流部分是12脉冲的，那么其1113次谐波含量较多，57次则更少了。3次和9次等谐波被称为零序谐波，在节能灯等单相照明负载中比较常见。较常见。
变频器产生几次谐波