国家标准规定：开放式：油顶层温升限值：55 K，最高环境温度40度，所以顶层温度不得超过：55+40=95度。密封式：油顶层温升限值：60K，最高环境温度40度，所以顶层温度不得超过：60+40=100度。由于变压器的使用寿命由绝缘材料的老化程度决定。引起绝缘老化的因素为温度、氧化和绝缘材料中的水分。其中，温度是决定性的因素。变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力。按耐热性能不同，高压电气设备的绝缘可分为、A﹑E、B、F、H、C七个耐热等级。不同种类绝缘材料耐热能力不同，一般油浸式变压器的绝缘等级均属于A级。即线圈的最高热点温度不应超过105度，而绕组的平均温度比油温高10度，变压器的上层油温又要比中、下层油温高。所以监视上层油温不超过95度，实际上相当于监视线圈温度不超过105度。另外，从防止油的劣化过速考虑，油温愈高，油的氧化速度加快，即油的老化愈快。试验证明，当油温增加时，油的氧化速度增加一倍。因此，上层油温规定了一般和最高两个数值。油温最低时不能让油凝固，也就是油的融点。国家标准规定：开放式：油顶层温升限值：55K，最高环境温度40度，所以顶层温度不得超过：55+40=95度。密封式：油顶层温升限值：60K，最高环境温度40度，所以顶层温度不得超过：60+40=100度。度。由于变压器的使用寿命由绝缘材料的老化程度决定。引起绝缘老化的因素为温度、氧化和绝缘材料中的水分。其中，温度是决定性的因素。变压器温度的限制取决于绝缘材料的耐热能力。按耐热性能不同，高压电气设备的绝缘可分为、A﹑E、B、F、H、C七个耐热等级。不同种类绝缘材料耐热能力不同，一般油浸式变压器的绝缘等级均属于A级。即线圈的最高热点温度不应超过105度，而绕组的平均温度比油温高10度，变压器的上层油温又要比中、下层油温高。所以监视上层油温不超过95度，实际上相当于监视线圈温度不超过105度。另外，从防止油的劣化过速考虑，油温愈高，油的氧化速度加快，即油的老化愈快。试验证明，当油温增加时，油的氧化速度增加一倍。因此，上层油温规定了一般和最高两个数值。油温最低时不能让油凝固，也就是油的融点。
变压器油温