根据中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》和国标《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004》，建筑物按其重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和后果的严重性分为三类。1. 第一类防雷建筑物制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物，遇电火花会引起爆炸，从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。2. 第二类防雷建筑物(1) 国家级重点文物保护的建筑物。(2) 国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等。(3) 国家级计算中心、通信枢纽，以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物。(4) 制造、使用和储存爆炸危险物质，但电火花不易引起爆炸，或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物，如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等。2区、11区及某些1区属于第二类防雷建筑物。(5) 有爆炸危险的露天气罐和油罐。(6) 年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。(7) 年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。3. 第三类防雷建筑物(1) 省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。(2) 年预计雷击次数等于和大于0.012次，小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。(3) 年预计雷击次数大于和等于0.06次，小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。(4) 年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物。(5) 考虑到雷击后果和周围条件等因素，确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物。(6) 年平均雷暴日15 d／a以上地区，高度为15 m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15 d／a及15 d／a以下地区，高度为20 m及20 m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。。1.第一类防雷建筑物制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质的建筑物，遇电火花会引起爆炸，从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。2.第二类防雷建筑物(1)国家级重点文物保护的建筑物。(2)国家级的会堂、办公楼、档案馆、大型展览馆、国际机场、大型火车站、国际港口客运站、国宾馆、大型旅游建筑和大型体育场等。(3)国家级计算中心、通信枢纽，以及对国民经济有重要意义的装有大量电子设备的建筑物。(4)制造、使用和储存爆炸危险物质，但电火花不易引起爆炸，或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物，如油漆制造车间、氧气站、易燃品库等。2区、11区及某些1区属于第二类防雷建筑物。(5)有爆炸危险的露天气罐和油罐。(6)年预计雷击次数大于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。(7)年预计雷击次数大于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。3.第三类防雷建筑物(1)省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。(2)年预计雷击次数等于和大于0.012次，小于和等于0.06次的部、省级办公楼及其他重要的或人员密集的公共建筑物。(3)年预计雷击次数大于和等于0.06次，小于和等于0.3次的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。(4)年预计雷击次数大于和等于0.06次的一般性工业建筑物。(5)考虑到雷击后果和周围条件等因素，确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物。(6)年平均雷暴日15d／a以上地区，高度为15m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15d／a及15d／a以下地区，高度为20m及20m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物雷的21区、22区、23区火灾危险环境的建筑物。(6) 年平均雷暴日15 d／a以上地区，高度为15 m及其以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。年平均雷暴日15 d／a及15 d／a以下地区，高度为20 m及20 m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。
防雷等级