电缆桥架允许最小板厚：当桥架宽度B＜100mm时 板厚1.0mm；100≤B＜150时 1.2mm；150≤B＜400时 1.5mm；400≤B≤800时 2.0mm；B＞800时 2.5mm 。盖板可以选择相应低一个等级的板材你可以查看国标GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架JB/T 10216-2000电控配电用电缆桥架JB/T 6743-1993户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求MT 961-2005煤矿井下用玻璃钢电缆桥架QB/T 1453-2003电缆桥架电缆桥架允许最小板厚：当桥架宽度B＜100mm时板厚1.0mm；100≤B＜150时1.2mm；150≤B＜400时1.5mm；400≤B≤800时2.0mm；B＞800时2.5mm。2.5mm 。盖板可以选择相应低一个等级的板材你可以查看国标GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架JB/T 10216-2000电控配电用电缆桥架JB/T 6743-1993户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求MT 961-2005煤矿井下用玻璃钢电缆桥架QB/T 1453-2003电缆桥架
桥架厚度国家标准