这个根据你最顶层（也就是最不利层）的喷淋布置有关，，顶层喷头布置不同，管网计算结果就不一样。按你说的4层办公，应该是中危一级，喷淋用水量大约在6*160*1.5/60约=25L/S,选用DN150的干管，如果水泵在本办公楼底层的话，干管长度约在60m，末端压力10m，管损约18m，报警阀及水流指示器水损约8m，再加上楼高15m，水泵杨程约50m。但应注意，底层喷淋干管应设减压孔板或减压阀，因为底层干管水压超过了40m。
喷淋用水量计算公式