正常380V的话，就用VV3*25+1*16的电缆。楼主说距离200米，100A电流，那么要算一下压降。U=IR=100*0.0172*200/25=13.76，双根（回路）压降13.76*2=27.52V，27.52/380=0.072=7.2%＞5%，不符合要求。可改为VV3*50+1*25的电缆。验算压降：U=IR=100*0.0172*200/50=6.88V，双根（回路）压降6.88*2=13.76V，13.76/380=0.036=3.6%＜5%，符合要求。
45kw电机用多大电缆