低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊，如ALH-0.66、AKH-0.66等等。高压互感器型号更多，包括支柱式、穿芯式、套管式三大类 常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。低压电流互感器的选型依据有：1.额定绝缘电压：-0.5的互感器绝缘电压是500V，一般用于穿电缆；-0.66的绝缘电压是660V，适用于穿裸铜排/铝排。2.LMZ1、LMZJ1等尺寸较大，可固定安装，一般用于安装间距较大的固定柜场合；LMK、BH、SDH尺寸较小，可直接固定在母排或电缆上，一般用于大电流回路或抽屉柜中。3.根据母排或电缆的大小，需要选择不同的内孔样式和尺寸。低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊，如ALH-0.66、AKH-0.66等等。高压互感器型号更多，包括支柱式、穿芯式、套管式三大类常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。等。低压电流互感器的选型依据有：1.额定绝缘电压：-0.5的互感器绝缘电压是500V，一般用于穿电缆；-0.66的绝缘电压是660V，适用于穿裸铜排/铝排。2.LMZ1、LMZJ1等尺寸较大，可固定安装，一般用于安装间距较大的固定柜场合；LMK、BH、SDH尺寸较小，可直接固定在母排或电缆上，一般用于大电流回路或抽屉柜中。3.根据母排或电缆的大小，需要选择不同的内孔样式和尺寸。
电流互感器型号