# Tanque jaquetado

Tanque jaquetado (Figura 1), é um tipo de Tanque (reservatório) utilizado em Posto de abastecimento com o objetivo de armazenar líquidos Inflamáveis e combustíveis. A jaqueta (Figura 1), cujo termo vem de jacketed, se refere a parede secundária, esta construída em material não metálico, com espaço intersticial, que tem função de contenção de eventuais vazamentos. Outras nomenclaturas comumente encontradas são: tanque ecológico de parede dupla, tanque de parede dupla jaquetado, tanque subterrâneo, tanque subterrâneo de armazenamento, tanque de um posto de serviço e tanque de armazenamento de combustíveis.

## Características

O tanque é construído em aço carbono revestido com plástico com reforço de fibra de vidro (PRFV), esta segunda parede funciona como uma barreira de contenção contra eventuais vazamentos para o meio ambiente.
A jaqueta não possuí função estrutural;
Possuí um tubo de monitoramento que permite instalação de sensor eletrônico que detecta vazamentos;
Possui boca de visita, que juntamente com a Câmara de Calçada e Sump (Figura 2), possibilita o acesso as tubulações e ao interior do tanque;
A pressão de operação no interior do tanque deve ser: não superior a 17,2 kPa (+2,50 psi) e não inferior a -13,8 kPa (-2,00 psi).

## Modelos

Os modelos encontrados são:
| Descrição | Diâmetro nominal (mm) | Comprimento nominal(mm) | Massa teórica (kg) |
| 15.000 litros (Pleno) | 1.910 | 5.400 | 1.600 |
| 15.000 litros (Pleno) | 2.549 | 3.000 | 1.850 |
| 20.000 litros (Pleno) | 2.549 | 4.000 | 2.600 |
| 20.000 litros (Bipartido 10/10m³) | 2.549 | 4.000 | 2.900 |
| 30.000 litros (Pleno) | 2.549 | 6.000 | 3.200 |
| 30.000 litros (Bipartido 10/20m³) | 2.549 | 6.000 | 3.600 |
| 30.000 litros (Bipartido 15/15m³) | 2.549 | 6.000 | 3.600 |
| 30.000 litros (Tripartido 10/10/10m³) | 2.549 | 6.000 | 4.000 |
| 60.000 litros (Pleno) | 2.549 | 12.000 | 6.400 |
| 60.000 litros (Bipartido 30/30m³) | 2.549 | 12.000 | 6.800 |
| 60.000 litros (Tripartido 20/20/20m³) | 2.549 | 12.000 | 7.200 |
| 60.000 litros (Tetrapartido 15/15/15/15m³) | 2.549 | 12.000 | 7.600 |

## Normas associadas

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (órgão responsável pela normalização técnica no Brasil) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia:
A construção deve ser conforme Portaria Inmetro nº185, de 04 de dezembro de 2003 (Regulamento de avaliação da conformidade para tanque de armazenamento subterrâneo de combustíveis) e norma NBR-16161 (Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis – Tanques Metálicos Subterrâneos – Especificação de Fabricação e Modulação). Ensaios realizados: Dimensional, Visual de Soldas, Líquido Penetrante, Estanqueidade do Tanque Primário, Descontinuidade da Jaqueta (holiday detector), Comunicação Intersticial, Estanqueidade da Jaqueta, Vácuo do Interstício, Dureza Barcol, entre outros.
A instalação (Figura 3),conforme NBR 13783 (Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Instalação dos Componentes do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis - SASC), NBR 13781(Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Manuseio e Instalação de Tanque Subterrâneo) e Portaria 109 de 13 de Junho de 2005 Ministério do Desenvolvimento,Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

## Transporte

Alguns exemplos de equipamentos para o transporte/manuseio são: empilhadeira, retroescavadeira, guindaste, munck e ponte rolante. A Figura 4 apresenta o transporte de tanques jaquetados.