# Usina Hidrelétrica de Sobradinho

Coordenadas: 9° 25' 49" S 40° 49' 37" O
A Usina Hidrelétrica de Sobradinho está localizada nos municípios de Sobradinho e Casa Nova, estado da Bahia, a 40 quilômetros das cidades de Juazeiro (Bahia) e Petrolina (Pernambuco) e distante, aproximadamente 470 quilômetros do complexo hidroenergético de Paulo Afonso. A usina tem uma potência instalada de 1,05 milhão de quiloWatts (ou 1 050 megawatts) e conta com 6 máquinas geradoras. A Usina está posicionada no rio São Francisco a 748 km de sua foz, possuindo, além da função de geração de energia elétrica, a de principal fonte de regularização dos recursos hídricos da região.

## Projeto

O aproveitamento Hidrelétrico de Sobradinho está instalado no grande Rio São Francisco, principal rio da região nordestina, com área de drenagem de 498.968 km², bacia hidrográfica da ordem de 630.000 km², com extensão de 3.200 km, desde sua nascente na Serra da Canastra em Minas Gerais, até sua foz em Piaçabuçu (Alagoas) e Brejo Grande (Sergipe).

## Barragem

O reservatório de Sobradinho tem cerca de 320 quilômetros de extensão, com uma superfície de espelho d’água de 4 214 quilômetros quadrados e uma capacidade de armazenamento de 34,1 bilhões de metros cúbicos em sua cota nominal de 392,50 metros, constituindo-se no décimo maior lago artificial do mundo em espelho d'água e o maior do Brasil. Garante, assim, através de uma depleção de até doze metros, juntamente com o reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, em Três Marias, Minas Gerais, uma vazão regularizada de 2.060 m³/s nos períodos de estiagem, permitindo a operação de todas as usinas da CHESF situadas ao longo do Rio São Francisco.
Compreendem o represamento de Sobradinho as seguintes estruturas:
* Barragem de terra zoneada com 12.000.000 de metros cúbicos de maciço, altura máxima de 41 m e comprimento total de 5,6 km.
* Casa de força com 6 unidades geradoras acionadas por turbinas Kaplan com potência unitária de 175 mil quilo-Watts, totalizando 1,05 mil quilo-Watts.
* Vertedouro de superfície e descarregador de fundo dimensionados para extravasar a cheia de teste de segurança da obra.
* Tomada d’água com capacidade de até 25 metros cúbicos por segundo para alimentação de projetos de irrigação da região.

## Eclusa

Incorpora-se a esse aproveitamento uma eclusa de propriedade da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), cuja câmara tem 120 m de comprimento por 17 de largura, permitindo às embarcações vencerem o desnível de 32,5 metros criados pela barragem, garantido assim a continuidade da tradicional navegação entre o trecho do Rio São Francisco compreendido entre as cidades de Pirapora (MG) e Juazeiro (BA) - Petrolina (PE).
Após mais de dois anos fechada a eclusa voltou a operar em março de 2021, sob responsabilidade do DNIT. Todo o sistema ainda passou por um amplo processo de revisão e manutenção, que incluiu as comportas de enchimento e esvaziamento, sistema da iluminação, poços de drenagem e esgotamento, portas da eclusa, entre outros.

## Linha de transmissão

A energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 09 transformadores monofásicos de 133,3 MVA cada um, que elevam a tensão de 13,8 kV para 500 kV.
A partir daí a conexão com o sistema de transmissão da CHESF é efetuada através da subestação seccionadora de Sobradinho 500/230 kV.

## Estatísticas

* Usina
| Proprietário | CHESF |
| Projetista | Hidroservice |
| Construtora | Servix Engenharia |
| Início das obras | Junho de 1973 |
| Início da operação | Novembro de 1979 |
| Rio | São Francisco |
| Longitude | 40° 50’ Oeste |
| Latitude | 9° 35’ Sul |
| Distância da foz | 747,80 km |
| Município | Sobradinho - BA |
| Tipo de construção | Externa |
| Potência instalada | 1.050.300 kW (6 UGs) |
| Comprimento da Casa de Força | 250,00 m |
| Altura da Casa de Força | 32,00 m |
| Largura da Casa de Força | 27,00 m |
* Início de Operação
| Gerador 01G1 | 3 de Março de 1982 |
| Gerador 01G2 | 27 de Outubro de 1981 |
| Gerador 01G3 | 29 de Abril de 1981 |
| Gerador 01G4 | 6 de Dezembro de 1980 |
| Gerador 01G5 | 1 de Abril de 1980 |
| Gerador 01G6 | 3 de Novembro de 1979 |
* Gerador
| Tipo | Síncrono Vertical |
| Quantidade | 6 |
| Fabricante | Electrosila |
| Potência instalada de cada unidade | 175.050 kW |
| Classe de isolamento rotor | F |
| Classe de Isolamento do estator | F |
| Corrente nominal | 1.620 A |
| Freqüência | 60 Hz |
| Tensão entre fases | 13.800 V |
| Velocidade nominal | 75 rpm |
| Velocidade de disparo | 180 rpm |
| Ligação | Estrela (aterrada) |
| Fator de potência | 0,9 |
* Turbina
| Tipo | Kaplan |
| Quantidade | 6 |
| Fabricante | Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ) |
| Velocidade nominal | 75 rpm |
| Velocidade de disparo | 180 rpm |
| Engolimento | 710 m³/s |
| Potência nominal | 178.000 kW |
| Altura de queda nominal | 27,2 m |
| Diâmetro do rotor | 9,5 m |
* Reservatório
| Área de reservatório na cota 392,50 m | 4.214 km² |
| Volume total do reservatório | 34.116 Hm 3 |
| Volume útil do reservatório | 28.669 Hm 3 |
| Vazão regularizada | 2.060 m³/s |
| Nível máximo maximorum | 393,50 m |
| Nível máximo operativo normal | 392,50 m |
| Nível mínimo operativo normal | 380,50 m |