# Exaustor eólico

O Exaustor eólico ou aerador eólico é um aparelho que remove o ar viciado, fumos ou maus cheiros, de indústrias e recintos fechados.
Geralmente é de fácil instalação e adapta-se em qualquer tipo de telhado, sem necessidade de alterações estruturais. Não produz ruídos e nem vibrações e dispensa custo de manutenção e uso de energia elétrica.
Os aeradores eólicos são normalmente produzidos com policarbonato, um tipo particular de polissacarídeo, polímero de cadeia longa, formado por grupos funcionais unidos por grupos carbonato $(-O-(C=O)-O-)$.

## Funcionamento

O exaustor eólico utiliza o deslocamento das massas de ar atmosférico e o efeito de convecção da massa de ar interna. O calor se estratifica em camadas conforme a altura do local. Os aeradores eólicos, por sua vez, impulsionam a saída do ar quente estratificado, restabelecendo o equilíbrio térmico. Mesmo na ausência de ventos, as massas de ar quente internas tendem a subir, o que causa uma pressão no interior do globo, fazendo com que o exaustor gire, pelo efeito chaminé.
O giro do aparelho ocorre devido ao vento que incide sobre as aletas do rotor. No interior do aparelho, ocorre uma leve queda de pressão, auxiliando a succionar a massa de ar quente, gases tóxicos, fumaças e partículas em suspensão no ambiente em sua direção.

## Vantagens

Em relação a outros equipamentos que visam a refrigeração do ar, o aerador eólico apresenta algumas vantagens, tais como:
* Não necessita consumo de energia elétrica;
* Não gera superaquecimento;
* Não possui risco de incêndio proveniente de faísca;
* Pode ser instalado em qualquer tipo de telhado ou cobertura, sem necessidade de alterações estruturais;
* Não produz ruídos e nem vibrações;
* Possui em geral baixo custo de manutenção e reparação

## Composição

Os exaustores eólicos possuem os seguintes elementos em sua estrutura:
* Mancal: serve para apoio fixo para o eixo;
* Rolamento: dispositivo que permite o movimento relativo controlado do eixo;
* Aletas: possuem formato que facilita a capta do vento;
* Suporte de fixação de eixo:responsável por manter o eixo fixo;
* Suporte de fixação de exaustor: responsável por manter o exaustor corretamente fixado ao telhado;
* Eixo: responsável por permitir a mobilidade do exaustor eólico, permitindo que o vento adentre o recinto a ser climatizado.

## Trocas de ar

O exaustor eólico promove um grande número de trocas de ar no ambiente, dependendo do tipo. Abaixo, temos uma tabela que indica a quantidade de trocas de calor por horas de acordo com o ambiente, o que fornece uma estimativa do número ideal de exaustores eólicos necessários.
Trocas de calor por hora :
| # | Ambiente | Trocas de ar por hora |
| 1 | Escritórios, fábricas, lojas e salas de diversões | 10 a 20 |
| 2 | Auditórios, Igrejas e Lojas | 8 a 15 |
| 3 | Cabine de Pintura | 60 |
| 4 | Armazéns e Depósitos | 8 a 12 |
| 5 | Cozinhas de restaurantes, Padarias e Sanitários | 20 a 30 |
| 6 | Fundições,Lavanderias e Salas de Fornos | 20 a 60 |
| 7 | Garagem, Salas de Refeições em Restaurantes e Clubes / Danceterias | 12 a 30 |
| 8 | Oficinas e Supermercados | 10 a 15 |
| 9 | Fábrica de Papel | 20 a 40 |
| 10 | Salas de Cadeira / Compressores | 20 a 30 |
| 11 | Oficinas Mecânicas | 10 a 30 |
| 12 | Banheiros / Vestiário | 10 a 20 |
| 13 | Gráficas | 8 a 20 |
| 14 | Silos | 20 a 30 |

## Quantidade mínima necessária de exaustores eólicos por ambiente

Em geral, o número de exaustores eólicos é dado pela seguinte fórmula:
    $N_{ee}=\left\lfloor {\frac {C\times L\times H\times T_{C}}{V}}\right\rfloor$
Onde:
* $N_{ee}$ é o número de exaustores eólicos;
* $C$ é o comprimento do ambiente;
* $L$ é a largura do ambiente;
* $H$ é a altura do ambiente;
* $V$ é a vazão média do exaustor eólico, em $m^{3}/h$.
* Tc é a quantidade de trocas de calor por hora (ver tabela acima).
Por exemplo:
Um depósito possui 157 metros de comprimento, 24 metros de largura e 13 metros de altura. Se forem instalados aeradores eólicos com vazão de 4000 m³/h, serão necessários
    $N_{ee}=\left\lfloor {\frac {C\times L\times H\times T_{C}}{V}}\right\rfloor \Rightarrow$
    $N_{ee}=\left\lfloor {\frac {157\times 24\times 13\times 10}{4000}}\right\rfloor \Rightarrow$
    $N_{ee}=\left\lfloor 122,46\right\rfloor \Rightarrow$
    $N_{ee}=122$
Neste caso, serão necessários 122 exaustores eólicos.