# Comisión Ejecutiva del Río Lempa

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) es, de acuerdo con la Ley General de La Electricidad de El Salvador, una entidad de generación de energía eléctrica, que aprovecha y cuida los recursos hídricos del país y que compite en el mercado nacional y regional, junto a otros generadores de energía.
Actualmente CEL impulsa nuevos proyectos para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica, mediante los recursos naturales renovables de El Salvador, como el Cimarón y El Chaparral, además de la exploración de nuevas fuentes alternativas de generación. Y energía ecológica

## Centrales de generación
### Central hidroeléctrica Guajoyo

Dicha central está ubicada en el municipio de Metapán del Departamento de Santa Ana. La planta fue diseñada para una unidad de 15 MW, que opera con el agua almacenada del lago de Güija, entró en operación en diciembre de 1963 Consiste en una presa de concreto de 33 metros de altura, un dique de control de tierra de 12.5 metros de altura, un vertedero de fondo con una compuerta radial y un aliviadero de 4 bahías controlados con mamparos, canal de acceso, bocatoma de concreto, túnel de concreto de 6.25 metros de diámetro y 300 metros de longitud y una casa de máquinas de concreto semi-subterránea.
Las principales características de la central son las siguientes:
UBICACIÓN:
Cantón Belén Güijat, jurisdicción de Metapán, Departamento de Santa Ana.
TURBINAS:
Toshiba tipo Kaplan de eje vertical.
GENERADORES:
Toshiba
CAPACIDAD:
Nominal 15.00 MW
Máxima 16.67 MW
NÚMERO DE UNIDADES:
1 de 15.0 MW
ÁREA CUBIERTA POR EL EMBALSE: 55 km²
VOLUMEN DE AGUA:
Embalsado: 645 millones de m³
Útil: 490 millones de m³
CAUDAL MEDIO ANUAL:
26.3 m³/seg.
NIVELES DE OPERACIÓN: m.s.n.m.
Máximo 430.30
Nominal 425
Mínimo 418
Aguas abajo 377
CAÍDA;
Máxima 54 m
Mínima 42 m
Diseño 48 m
CAUDAL MÁXIMO TURBINA8LE:
42 m³/seg. (a 430 m.s.n.m.)
GENERACIÓN MEDIA ANUAL:
64.2 GWh
TIPO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBALSE:
De regulación
OPERACIÓN DE LA CENTRAL:
Punta

### Central hidroeléctrica Cerrón Grande

Está ubicada a 78 kilómetros al norte de San Salvador, sobre el río Lempa, entre los municipios de Potonico, (Chalatenango); Jutiapa (Cabañas), está formada por una presa de 90 metros de altura, con una longitud de 800 metros, un vertedero de concreto de 4 compuertas y una casa de máquinas superficial.
La primera unidad entró en operación en febrero de 1976 y la segunda en febrero de 1977. Cada unidad tenía una capacidad de 67.5 MW.
Las principales características de la Central son las siguientes:
UBICACIÓN:
Sobre el Río Lempa, Cantón Monte Redondo, jurisdicción de Potonico, Departamento de Chalatenango; y Cantón San Sebastián, jurisdicción de Jutiapa,
Departamento de Cabañas.
TURBINAS:
Allis Chalmers tipo Francis de eje vertical.
GENERADORES:
Brown Boveri.
CAPACIDAD:
Nominal 135 MW
Máxima 150 M
NUMERO DE UNIDADES:
2 Unidades de 67.5 MW
ÁREA CUBIERTA POR EL EMBALSE:
135 km²
VOLUMEN DE AGUA:
Embalsado: 2,180 millones de m³
Útil: 1,430 millones de m³
CAUDAL MEDIO ANUAL:
154 m³/seg.
NIVELES DE OPERACIÓN: (m.s.n.m.)
Máximo 243
Nominal 235
Mínimo 228
Aguas abajo 185
CAÍDAS:
Máxima 57 m
Mínima 42 m
Diseño 45 m
CAUDAL MÁXIMO TURBINABLE:
130 m³/seg. (a 243 m.s.n.m.)
GENERACIÓN MEDIA ANUAL: 488 GWh
TIPO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBALSE:
De regulación
OPERACIÓN DE LA CENTRAL:
Base y Punta

### Central hidroeléctrica Cinco de Noviembre

El programa nacional de electrificación inició con la construcción de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, en el sitio denominado “La Chorrera del Guayabo”, a 88 kilómetros al noreste de San Salvador, sobre el río Lempa, cantón San Nicolás, Sensuntepeque, departamento de Cabañas y cantón Potrerillos, Nombre de Jesús, en Chalatenango.
Esta central está conformada por una presa de gravedad de concreto, de 65 metros de altura, un vertedero de 7 compuertas y una casa de máquinas subterránea, fue inaugurada el 21 de junio de 1954, con una capacidad inicial de 30 MW (dos unidades generadoras de 15MW c/u). La tercera unidad de 15 MW entró en operación en marzo de 1957; la cuarta, de la misma capacidad, en septiembre de 1961; y la quinta de 21.4 MW, en julio de 1966, aumentándose la capacidad instalada de la planta a 81.4 MW.
Las principales características de la Central son las siguientes:
UBICACIÓN:
Sobre el Río Lempa, Cantón San Nicolás, Jurisdicción de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, y Cantón Potrerillos, jurisdicción de Nombre de Jesús, Departamento de Chalatenango.
TURBINAS:
Unidades 1, 2, 3 y 5 son tipo Francis de eje horizontal fabricadas por Bell, S.A. Kriens/ Suiza. La unidad N.º 4 es tipo Francis de eje horizontal, fabricada por Hitachi Ltd. Tokio, Japón.
GENERADORES:
Unidades 1, 2 y 3 Brown Boveri and Co. Badén, Suiza, Unidad N.º 4 Hitachi Ltd. Unidad N.º 5 ASEA de Suiza.
CAPACIDAD:
Nominal 81.4 MW
Máxima 90.48 MW
NÚMERO DE UNIDADES:
5 (4 Unidades de 15 MW y 1 Unidad de 21.4 MW)
ÁREA INUNDADA POR EL EMBALSE: 16 km²
VOLUMEN DE AGUA:
Embalsado: 320 millones de m³
Útil: 87 millones de m³
CAUDAL MEDIO ANUAL:
197 m³/seg.
NIVELES DE OPERACIÓN: m.s.n.m.
Máximo 180
Nominal 180
Mínimo 17
Aguas abajo 125.5
CAÍDAS:
Máxima 56 m
Mínima 41 m
Diseño 50 m
CAUDAL MÁXIMO TURBINABLE: (* A 180 m.s.n.m.)
Unidades 1, 2 y 3 de 15 MW 36.4 m³/seg
Unidad 4 de 15 MW 34.8 m³/seg.
Unidad 5 de 21.4 MW 49.9 m³/seg.
GENERACIÓN MEDIA ANUAL:
457.4 GWh
TIPO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBALSE:
Hilo de agua
OPERACIONES DE LA CENTRAL:
Base

### Central hidroeléctrica 15 de Septiembre

Dicha central está ubicada a 90 kilómetros al oriente de San Salvador, sobre el río Lempa, en el cantón San Lorenzo, San Ildefonso, departamento de San Vicente; y cantón Condadillo (Puente Cuscatlán), Estanzuelas, Usulután.
Es la central de mayor capacidad de CEL y cuenta con dos unidades, que inicialmente tenía una potencia de 78.3 MW cada una; la primera entró en operación en septiembre de 1983 y la segunda en marzo de 1984. Consiste en una presa de relleno de roca de 57.2 metros de altura, un vertedero de concreto de 8 compuertas, una bocatoma integral y una casa de máquinas superficial.
Las principales características de la Central son las siguientes:
UBICACIÓN:
Sobre Río Lempa, Cantón San Lorenzo, Jurisdicción de San Ildefonso, Departamento de San Vicente, y TURBINAS:
Voith tipo Kaplan de eje vertical.
GENERADORES:
Tipo paraguas, marca Hitachi, con capacidad de 78.3 MW.
CAPACIDAD:
Nominal 156.60 MW
Máxima 180.18MW
NÚMERO DE UNIDADES:
2 Unidades de 78.3 MW
ÁREA CUBIERTA POR EL EMBALSE: 35.5 km²
VOLUMEN DE AGUA:
Embalsado: 380 millones de m³
Útil: 37 millones de m³
CAUDAL MEDIO ANUAL: 366 m³/seg.
NIVEL DE OPERACIÓN: (m.s.n.m.)
Máximo 49
Nominal 47
Mínimo 30
Aguas abajo 17
CAÍDAS:
Máxima 32 m
Mínima 19 m
Nominal 30 m
CAUDAL MÁXIMO TURBINABLE:
330 m³/seg. (a 49 m.s.n.m.)
GENERACIÓN MEDIA ANUAL:
605.2 GWh
TIPO DE FUNCIONAMIENTO DEL EMBALSE Hilo de agua
OPERACIÓN DE LA CENTRAL:
Base
* Datos: Q5779102