# Senyalització contra incendis

La senyalització contra incendis és el conjunt de senyals de seguretat que informen de la situació dels equips de protecció contra incendis, i de les vies d'evacuació en cas d'incendi. Facilita la localització d'instal·lacions de protecció i orienta els ocupants del lloc per a evacuar en cas d'incendi o emergència. Els senyals de seguretat poden ser luminescents, per tal de possibilitar la seva visibilitat inclús si s'apaga l'enllumenat.

## Formes i colors dels senyals de seguretat

La forma i el color dels senyals de seguretat indica el tipus de senyal (prohibició, obligació, perill, evacuació, mitjans de protecció contra incendis):
| Forma geomètrica | Color de seguretat | Color de contrast | Color del símbol | Significat |
| | VERMELL almenys un 35% del senyal | BLANC o fotoluminenscent | NEGRE | Prohibició |
| | BLAU almenys un 50% del senyal | BLANC o fotoluminenscent | BLANC o fotoluminenscent | Obligació |
| | GROC o fotoluminescent almenys un 50% del senyal | NEGRE | NEGRE | Advertència de perill |
| Rectangular o quadrat | VERD almenys un 50% del senyal | BLANC o fotoluminescent | BLANC o fotoluminescent | Evacuació, salvament o socors. Condició segura |
| Rectangular o quadrat | VERMELL almenys un 50% del senyal | BLANC o fotoluminescent | BLANC o fotoluminescent | Mitjans d'alerta, alarma, materials, equips i mitjans de Protecció contra incendis |
| Rectangular o quadrat | El mateix del senyal principal | El mateix del senyal principal | El mateix del senyal principal | Informació complementària (Informació sobre el senyal de seguretat, ha d'estar associada a un senyal de seguretat, MAI DE FORMA AÏLLADA) |
| Tira rectangular | BLANC o fotoluminescent | BLANC o fotoluminescent | BLANC o fotoluminescent | Abalisament genèric |

## Mida dels senyals de seguretat

La mida del senyal de seguretat es defineix en funció de la distància d'observació:
| Tipus de senyal - distància d'observació | ≤ 10 m | ≤ 20 m | ≤ 30 m |
| Senyal de seguretat | 210 mm | 420 mm | 630 mm |
| Senyal de recorregut | 160 mm | 326 mm | 474 mm |
| Abalisaments | 210 mm | 420 mm | 630 mm |

## Senyalització de les vies d'evacuació

La norma UNE 23033-4:1988 defineix els senyals de les vies d'evacuació. Els més comuns són (s'hi inclouen també els senyals de salvament i socors):
| Sortida | Sortida avall a la dreta | Punt de trobada | Llitera | Primers auxilis | Telèfon de salvament | Rentada d'ulls | Dutxa de seguretat |

## Senyalització dels equips de protecció contra incendis

La norma UNE 23033-1:2019 defineix els senyals i abalisaments de seguretat, els colors i la identificació dels equips de protecció contra incendis. Els més comuns són els següents:
| Extintor | | | | | | | | |
| Extintor | Boca d'incendis equipada | Escala de mà | Equips de PCI | Polsador d'alarma | Telèfon d'incendis | Porta tallafocs | Ascensor d'emergència | Fletxa auxiliar |

## Referències

* ↑ «Manual de senyalització d'emergència, evacuació i seguretat». Generalitat de Catalunya, 20-09-2013.
* 1 2 «Senyalització». Institut de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya, 01-07-2015.
* ↑ «Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.». Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat d'Espanya, 12-06-2017.
* 1 2 «Nova versió de la NORMA UNE 23033:2019 sobre seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat.». Clúster de Seguretat Contra Incendis, 2019.
* ↑ «UNE 23034:1988» (en castellà). AENOR, 12-07-1988.
* ↑ «UNE 23033-1:2019» (en castellà). AENOR, 25-09-2019.