# Grau de protecció IP

El grau de protecció IP (de l'anglès Ingress Protection o protecció d'entrada) és un marcat de protecció internacional segons l'estàndard IEC 60529 que classifica i avalua el grau de protecció proveït contra la intrusió de cossos (parts del cos tals com mans i dits), pols, contacte accidental i aigua, mitjançant envolvents i caixes electromecàniques. La darrera versió de la norma es pot consultar aquí.

## Explicació de codi

Codi enter :
| Indicació IP | Primer dígit | Segon dígit | Tercer dígit | Quart dígit | Cinquè Dígit |
| IP | del 0 al 6 | del 0 al 9 | del 0 al 9 | Lletra | Lletra |
| Obligatòria | Obligatòria | Obligatòria | No s'empra | Opcional | Opcional |

### Primer dígit

Especifica la protecció contra l'entrada de cossos :
| Nivell | Efectiu contra | Descripció |
| 0 | Res | Cap protecció contra contactes i cossos externs |
| 1 | > 50mm | Protecció tals com una mà o similars |
| 2 | > 12,5mm | Protecció contra dits o similars |
| 3 | >2,5mm | Protecció contra eines o similars |
| 4 | > 1mm | Protecció contra cables o similars |
| 5 | Pols | Protecció contra entrada de pols, però no totalment |
| 6 | Pols | Protecció contra entrada de pols, totalment |

### Segon dígit

Especifica la protecció contra l'entrada d'aigua :
| Nivell | Efectiu contra | Descripció | Detalls |
| 0 | Res | - | - |
| 1 | Gotes d'aigua | Gotes d'aigua caiguda verticalment durant 10 minuts | Simula pluja de 1mm |
| 2 | Gotes d'aigua amb angle de 15º | Gotes d'aigua caiguda vertical a 15º durant 2,5 minuts | Simula pluja de 3mm |
| 3 | Aigua a spray | Aigua nebulosa caiguda vertical a 60º durant 10 minuts | Aigua a pressió de 50-150 KPa |
| 4 | Aigua esquitxada | Aigua esquitxada caiguda en qualsevol direcció durant 10 minuts | Aigua a pressió de 50-150 KPa |
| 5 | Aigua a doll | Aigua projectada en qualsevol direcció durant 3 minuts | Aigua a pressió de 30 KPa a distància de 3m |
| 6 | Aigua a doll fort | Aigua projectada en qualsevol direcció durant 3 minuts | Aigua a pressió de 100 KPa a distància de 3m |
| 6K | Aigua a doll molt fort | Aigua projectada en qualsevol direcció durant 3 minuts | Aigua a pressió de 1000 KPa a distància de 3m |
| 7 | Immersió en aigua fins a 1m | Immersió fins 1m | Durada de 30 minuts |
| 8 | Immersió en aigua a 1m o més | Immersió a partir d'1m a especificar pel fabricant | Durada especificada pel fabricant |
| 9K | Aigua a alta temperatura i a doll molt fort | Vegeu norma IEC 60529 | Durada de 30 segons en 4 diferents angles. Pressió d'aigua 8-10 MPa. Temperatura aigua 80 °C |
Quart dígit
Per a la protecció de l'usuari contra l'accés de :
| Lletra | Significat |
| A | Dors de la mà |
| B | Dit |
| C | Eina |
| D | Cable |

### Cinquè dígit

Lletra opcional que dona informació addicional de protecció :
| Lletra | Significat |
| f | Resistent a l'oli |
| H | Dispositiu d'alta tensió |
| M | Dispositiu que es mou durant l'assaig d'aigua |
| S | Dispositiu que no es mou durant l'assaig d'aigua |
| W | Condicions del temps atmosfèric |

## Referències

* ↑ «IP Rating Chart | DSMT.com» (en anglès). DSMT.com, 24-09-2017.
* ↑ Inc, LDPI. «IP Codes for Lighting Enclosure Types | LDPI» (en anglès). http://www.ldpi-inc.com,+20-09-2017. Arxivat de l'original el 2017-09-25. [Consulta: 24 setembre 2017].
* ↑ «The IP Code: What it Means - STANDARD Products Inc.» (en anglès). STANDARD Products Inc., 28-04-2016.
* 1 2 «IEC 60529 - ANSI Approval Date November 3, 2004 ANSI/IEC 0529-2004 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) (identical national adoption)» (en anglès). https://www.nema.org/.+[Consulta: 20 setembre 2017].
* ↑ «Degrees of Protection» (en anglès). https://www.sourceiex.com.+[Consulta: 16 novembre 2022].

## Vegeu també

* Seguretat elèctrica