Головная ГЭС (Таджикистан)

Головная ГЭС (ГЭС Сарбанд, Сарбандская ГЭС, тадж. НБО Сарбанд) — гидроэлектростанция у города Левакант (в прошлом Сарбанд) Хатлонской области, Таджикистан. Расположена на реке Вахш, входит в Вахшский каскад ГЭС, являясь его шестой ступенью. Головная ГЭС принадлежит государственной энергокомпании ОАХК «Барки Точик». Общие сведения Головная ГЭС является плотинной гидроэлектростанцией с русловым зданием ГЭС. Установленная мощность электростанции — 270 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 1150 млн кВт·ч. Сооружения гидроузла включают в себя: земляную плотину, намытую из тонкозернистых песков и супесей. Длина плотины — 1219 м, максимальная высота — 32 м; водосбросную плотину длиной 22 м с одним пролетом шириной 16 м, оборудованным плоским затвором, пропускной способностью 1550 м³/с; здание ГЭС руслового типа, совмещённое с шестью донными водосбросами, общей пропускной способностью 2658 м³/с; соединительный канал длиной 3,5 км, обеспечивающий забор до 350 м³/с воды в Вахшский ирригационный канал. Источником воды для канала являются два левобережных гидроагрегата станции, на случай их остановки для подачи воды в канал имеется сифонный водосброс пропускной способностью 120 м³/с. В здании ГЭС установлены 6 вертикальных гидроагрегатов, из них два мощностью 39 МВт, один мощностью 45 МВт и три мощностью 49 МВт. Гидроагрегаты оборудованы поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими при расчётном напоре 23,3 м. Изначально были установлены гидротурбины ПЛ-642-ВБ-550 и гидрогенераторы ВГС-850/135-56, в 2012—2023 годах гидроагрегаты были заменены на новые. С генераторов электроэнергия на напряжении 10,5 кВ передаётся на силовые трансформаторы и автотрансформаторы (до модернизации были установлены два трансформатора ТЦ-125000/110 и две группы однофазных автотрансформаторов ОДТГА-80000/220), а с них через открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ — в энергосистему. Подпорные сооружения ГЭС образуют Сарбандское водохранилище площадью 7,5 км², полным объёмом 95 млн м³ и полезным объёмом 18 млн м³, что позволяет осуществлять суточное регулирование стока. Отметка нормального подпорного уровня составляет 485 м. История Головная ГЭС была спроектирована Среднеазиатским отделением института «Гидропроект», как часть гидроэнергетического комплекса, включающего также расположенные на Вахшском ирригационном канале Перепадную и Центральную ГЭС. Строительство станции было начато в 1956 году, одновременно с Головной ГЭС строился город Калининабад (ныне Левакант). Первый гидроагрегат введён во временную эксплуатацию в 1962 году, остальные пять — в 1963 году, строительство станции было завершено в 1966 году. Изначально мощность Головной ГЭС составляла 210 МВт (6 гидроагрегатов по 35 МВт). Оборудование станции устарело и достигло высокой степени износа, в связи с чем ведётся её модернизация. В 2012 году была завершена замена гидроагрегата № 4, которую финансировал Исламский банк развития. В 2014 году Азиатский банк развития выделил грант, предусматривающий замену остальных гидроагрегатов Головной ГЭС. В 2018 году была завершена замена гидроагрегата № 5, в 2019 году — гидроагрегата № 6, в 2020 году — гидроагрегата № 2, в 2022 году — гидроагрегата № 3, в 2023 — гидроагрегата № 1. Замена гидроагрегата № 4, выведенного из эксплуатации в 2019 году вследствие поломки, намечена на 2026 год. После завершения модернизации мощность станции увеличится до 274 МВт. Также произведена замена трансформаторов и оборудования распределительных устройств. Примечания Литература Каскад ГЭС на реке Вахш. — М.: Внешторгиздат. — 24 с. Ссылки Головная ГЭС на официальном сайте ОАХК «Барки Точик» . ОАХК «Барки Точик». Дата обращения: 24 августа 2020. Архивировано 22 января 2020 года. Головная ГЭС на официальном сайте АО «Гидропроект» . АО «Гидропрокт». Дата обращения: 24 августа 2020. Архивировано 24 ноября 2020 года.