Гоцатлинская ГЭС

Гоцатлинская гидроэлектростанция имени В. А. Минина — ГЭС на реке Аварское Койсу, у села Чалда Гергебильского района Дагестана. Вместе с Ирганайской ГЭС входит в состав каскада ГЭС на Аварском Койсу, являясь его верхней ступенью. Конструкция и характеристики Гоцатлинская ГЭС построена по плотинной схеме, с береговым зданием ГЭС. Состав сооружений ГЭС:. насыпная галечниковая плотина высотой 69 м, длиной по гребню 157 м, шириной по гребню 12 м. Объём насыпи грунта — 1,57 млн м3. В качестве противофильтрационного элемента применена асфальтобетонная диафрагма. береговой эксплуатационный туннельный водосброс длиной 491 м. Максимальный пропускаемый расход — 683 м3/с. Водосброс не имеет затворов — включается в работу по достижении водохранилищем гребня перелива. Расположен на правом берегу. водоприёмник, расположенный на левом берегу. водоподводящий тракт, частично совмещенный со строительным тоннелем. Состоит из вертикальной шахты глубиной 35 м и диаметром 6 м, строительно-деривационного тоннеля длиной 232,7 м и диаметром 7,5 м, подземного станционного водовода длиной 97 м и диаметром 6 м, а также развилки на два турбинных водовода. водовыпускной тоннель длиной 72,8 м и диаметром 7,5 м, заканчивающийся выходным порталом. Тоннель сопрягается с концевой частью станционного водовода. Выходной портал оборудован затворной камерой с плоским скользящим затвором с гидроприводом. За выходным порталом располагается железобетонный водовод прямоугольного сечения длиной 30 м, высотой 7,5 м и шириной 7 — 9,95 м. Водовод переходит в концевое устройство (носок-трамплин). Использование водовыпускного тоннеля предполагается в при пропуске катастрофических паводков. строительный тоннель длиной 453 м. В период строительства использовался для пропуска расходов реки, в настоящее время его большая часть используется в качестве водоподводящего тракта (строительно-деривационный тоннель и водовыпускной тоннель с концевыми устройствами), а начальная часть отделена бетонной пробкой и затоплена водохранилищем. береговое здание ГЭС с КРУЭ-110 кВ. отводящий канал длиной 1550 м. Мощность Гоцатлинской ГЭС — 100 МВт, среднегодовая выработка — 350 млн кВт·ч. В здании ГЭС установлены 2 вертикальных гидроагрегата мощностью по 50 МВт, с радиально-осевыми турбинами РО 910-ВМ-310, работающими при расчётном напоре 71 м. Турбины приводят в действие гидрогенераторы СВ 640/140-30. Производитель гидротурбин — украинское предприятие «Турбоатом», гидрогенераторов — «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва). Подача воды на турбины происходит по турбинным водоводам диаметром 4 м, перекрываемых предтурбинными дисковыми затворами ЗДб-75-400. Генераторы вырабатывают электроэнергию на напряжении 10,5 кВ, которая преобразуется на напряжение сети двумя силовыми трансформаторами. Выдача мощности в энергосистему происходит через комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ-110 кВ) закрытого типа. Машинный зал ГЭС оборудован мостовым краном грузоподъемностью 200 т. Плотина ГЭС образовала Гоцатлинское водохранилище недельного регулирования полным объёмом 48,1 млн м3 и полезным объёмом 3,55 млн м3, нормальный подпорный уровень составляет 665 м, форсированный подпорный уровень (ФПУ) — 666 м, уровень мертвого объёма (УМО) — 663 м, площадь зеркала — 1,82 км² История Согласно изначальной схеме гидроэнергетического использования реки Аварское Койсу выше Ирганайской ГЭС планировалось строительство мощной Зирани ГЭС с высотной плотиной. В конце 1980-х годов при разработке ТЭО Зирани ГЭС было принято решение об использовании этого участка реки двумя ступенями — верхней, построенной по плотинной схеме (Гоцатлинская ГЭС), и нижней, возводимой по деривационной схеме (Могохская ГЭС). Это решение было утверждено 23 октября 1990 года Минэнерго СССР. Рабочий проект Гоцатлинской ГЭС был разработан институтом «Ленгидропроект» и в 1995 году утверждён Главгосэкспертизой России; в ходе проектирования в качестве одного из вариантов рассматривалась станция мощностью 106 МВт (2×40 МВт, 1×26 МВт) и среднегодовой выработкой 283 млн кВт·ч. Приказ о начале подготовительного периода строительства Гоцатлинской ГЭС был издан Минэнерго СССР 10 июня 1991 года, но фактически работы на площадке (вертикальная планировка территории, строительство ЛЭП и подстанции) было начато в 1995 году и уже в 1997 году прекращено по причине отсутствия средств. Интерес к проекту снова возник в 2005 году, чему способствовало несколько факторов — образование ОАО «ГидроОГК», обладающего необходимыми финансовыми ресурсами; поддержка проекта руководством республики Дагестан; приближающееся завершение строительства первой очереди Ирганайской ГЭС, в связи с чем освобождался подготовленный коллектив строителей. 21 сентября 2006 года Председатель Правления ОАО «ГидроОГК» Вячеслав Синюгин подписал приказ о начале работ по сооружению Гоцатлинской ГЭС, на месте её строительства прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы. Строительство Гоцатлинской ГЭС вело АО «Сулакский ГидроКаскад», входящее в состав ПАО «РусГидро». К апрелю 2007 года была выполнена значительная часть подготовительных работ — закончены работы по строительству земляного полотна автодороги к ГЭС, проведена топогеодезическая съёмка, произведена лесосводка на участке будущего строительства, подготовлена территория под котлован ГЭС, начато строительство отводящего канала. В 2008 году были завершены работы по проходке строительного тоннеля, а также земляные работы в здании ГЭС. Перекрытие реки состоялось 18 марта 2009 года. В 2009 году была отсыпана плотина до отметки 610 м, начата проходка эксплуатационного водосброса, продолжалась разработка котлована водоприёмника. К концу 2010 года строительная готовность станции оценивалась в 38,9 %, велось бетонирование подземной части здания ГЭС, был заключен договор о поставке гидротурбин. В 2011 году был начат монтаж отсасывающих труб гидротурбин, плотина достигла отметки 629 м. В 2012 году общая готовность проекта достигла 68 %, был завершен монтаж спиральных камер турбин, был смонтирован мостовой кран машинного зала, начат монтаж дисковых затворов. В 2013 году началось возведение асфальтобетонной диафрагмы плотины (также рассматривался вариант создания противофильтрационного элемента по технологии «стена в грунте» из буросекущихся свай). В 2014 году было завершено строительство асфальтобетонной диафрагмы и отсыпка плотины, в основном закончены работы по монтажу гидроагрегатов. Станция была введена в эксплуатацию 1 октября 2015 года. 22 декабря 2016 года станции присвоено имя главного инженера проекта Владимира Аркадьевича Минина. Археологические находки При строительстве Гоцатлинской ГЭС археологами на территории, которая была затоплена после пуска электростанции, было обнаружено и детально обследовано древнее Ортоколинское поселение X—XII веков. Примечания Ссылки Фоторепортаж. Гоцатлинская ГЭС в Дагестане Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine Описание Гоцатлинской ГЭС на сайте института «Ленгидропроект» (недоступная ссылка) Официальный сайт АО «Сулакский ГидроКаскад» Архивная копия от 9 августа 2009 на Wayback Machine Репортаж со строительства Гоцатлинской ГЭС http://kukmor.livejournal.com/1101885.html Архивная копия от 18 мая 2017 на Wayback Machine