Вилюйская ГЭС

Вилюйская ГЭС (Вилюйская ГЭС-1 и ГЭС-2, Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука) — гидроэлектростанция на реке Вилюй в Якутии, у посёлка Чернышевский Мирнинского района. Входит в Вилюйский каскад ГЭС, являясь его верхней ступенью. Основной источник энергоснабжения Западной Якутии. Собственник станции — ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро). Конструкция станции Вилюйская ГЭС представляет собой плотинную гидроэлектростанцию с приплотинными зданиями ГЭС. Установленная мощность электростанции — 680 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии - 2710 млн кВт·ч, фактическая среднемноголетняя выработка 2580 млн кВт·ч. Особенностью конструкции станции является наличие двух отдельно расположенных зданий ГЭС, использующих для создания напора одну плотину. Состав сооружений гидроузла: каменно-набросная плотина длиной 600 м и максимальной высотой 75 м. В качестве противофильтрационного элемента плотина имеет экран из суглинка; поверхностный береговой водосброс, включающий в себя однопролётный водоприёмник (оборудованный сегментным затвором пролётом 40 м) и водосбросной канал длиной 500 м в виде быстротока с виражом на повороте и трамплином на выходе в реку. Пропускная способность водосброса 3900 м³/с при НПУ и 4250 м³/с при ФПУ; станционный узел ГЭС-1 на правом берегу, в составе подводящего канала длиной 515 м, водоприёмника глубинного типа, четырех напорных водовода длиной по 100 м, полуподземного здания ГЭС-1 и отводящего канала; станционный узел ГЭС-2 на левом берегу, в составе подводящего канала длиной 250 м, водоприёмника, четырех напорных водовода длиной по 118 м, здания ГЭС-2 и отводящего канала. В здании ГЭС-1 установлены 4 гидроагрегата мощностью по 85 МВт с поворотно-лопастными турбинами ПЛ 70/3164-ВМ410, которые приводят в действие гидрогенераторы СВВ 780/190-32. В здании ГЭС-2 установлены 4 гидроагрегата мощностью по 85 МВт с радиально-осевыми турбинами РО 75/3123-В450, которые приводят в действие генераторы СВВ 872/150-44ХЛ4. Все гидротурбины работают при расчётном напоре 55 м производитель гидротурбин — харьковское предприятие «Турбоатом», генераторов — новосибирский завод «Элсиб». Вырабатываемая генераторами на напряжении 13,8 кВ электроэнергия преобразуется восемью трансформаторами ТДЦ 125000/220 и через закрытое распределительное устройство (ЗРУ) напряжением 220 кВ выдается в энергосистему по следующим линиям электропередачи: ВЛ 220 кВ Вилюйская ГЭС — ПС Районная с отпайкой на ПС Чернышевский, 2 цепи (Л-201, Л-202); ВЛ 220 кВ — ПС Айхал, 3 цепи (Л-203, Л-204, Л-208). Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Вилюйское водохранилище. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) 2360 км², длина 410 км, максимальная ширина 18 км. Полная и полезная ёмкость водохранилища составляет 40,4 и 22,4 км³ соответственно, что позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока (водохранилище наполняется в многоводные годы и срабатывается в маловодные). Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 246 м над уровнем моря (в системе высот гидроузла, отличающейся от Балтийской системы высот на 0,71 м в верхнюю сторону), форсированного подпорного уровня — 246,8 м, уровня мёртвого объёма — 234 м. Экономическое значение Вилюйская ГЭС дала возможность начать широкомасштабную разработку алмазных месторождений Якутии. Крупнейшим потребителем электроэнергии станции является АО «АЛРОСА», также ГЭС является источником электроэнергии для нескольких районов (улусов) Якутии и насосных станций нефтепровода ВСТО. После завершения строительства линии электропередачи ВЛ 220 кВ «Пеледуй — Чертово корыто — Сухой Лог — Мамакан» электроэнергия станции будет использоваться крупными проектами в области золотодобычи (в частности, разработкой крупнейшего в России по запасам месторождения «Сухой Лог»). Также Вилюйская ГЭС улучшает условия судоходства на реке Вилюй, проводя специальные летние попуски воды. История строительства Проектирование и строительство Вилюйской ГЭС непосредственно связано с открытием в Якутии алмазных месторождений. В 1954 году в регионе была открыта первая кимберлитовая трубка «Зарница», в 1955 году — уникальная по запасам и качеству алмазов трубка «Мир». Крупномасштабная разработка алмазных месторождений требовала большого количества электроэнергии, которую в условиях удаленной от дорог и источников топлива местности могла обеспечить только гидроэнергетика. В марте 1957 года институту «Гидропроект» было поручено разработать ТЭО гидроэлектростанции на Вилюе. Изыскательские работы были развернуты в июле 1957 года и изначально были сконцентрированы на створе, расположенном выше устья р. Малая Ботуобия, но в ходе работ было установлено сложное геологическое строение створа и фокус внимания бы перенесен на Эрбейэкский створ. Не дожидаясь завершения изыскательских работ, в августе 1958 года было принято решение о начале строительства Вилюйской ГЭС. Проектирование гидроузла было выполнено институтом «Ленгидропроект», проектное задание первой очереди утвердили в 1960 году, второй очереди — в 1969 году. Проект станции характеризуется очень низкими масштабами затопления освоенных земель — при создании водохранилища было затоплено 2,3 тыс. га сельхозугодий и перенесено 50 строений. Подготовительные работы в створе Вилюйской ГЭС были начаты в 1959 году, земляные работы — в 1961 году, первый бетон был уложен в 1962 году. Строительство станции велось в чрезвычайно сложных условиях: совершенно необжитая местность с полным отсутствием жилья, дорог, производственной базы, суровый климат с морозами до −65°С, вечная мерзлота. Многие конструктивные решения отрабатывались впервые. Для доставки грузов на строительство была организована сложная транспортная схема — сначала речным транспортом по Лене, затем автодорогой до Мирного и далее по автозимнику протяженностью 100 км (автодорога вместо зимника была построена лишь в 1965 году). В августе 1962 года началась отсыпка плотины, 31 октября 1964 года русло Вилюя было перекрыто с переводом стока реки в строительную траншею, в конце 1966 года траншея была перекрыта, и с весны 1967 года началось наполнение водохранилища. 3 октября 1967 года введён в эксплуатацию первый агрегат ГЭС-1, в ноябре 1967 года второй агрегат, через год — третий, а в декабре 1968 года — четвёртый, последний агрегат первой очереди Вилюйской ГЭС. Мощность ГЭС составила 308 МВт (4 гидроагрегата по 77 МВт). Отсыпка плотины была завершена в 1969 году, станция в объёме первой очереди была принята государственной комиссией в эксплуатацию в сентябре 1970 года. Далее было начато строительство второй очереди станции (здание ГЭС-2 с четырьмя гидроагрегатами мощностью по 85 МВт), первый агрегат которой был пущен 21 декабря 1975 года, остальные три — в 1976 году. Строительство Вилюйской ГЭС мощностью 648 МВт было завершено в 1978 году. В ходе строительства Вилюйской ГЭС была произведена 1104 тыс. м³ мягкого грунта и 4807 тыс. м³ скального грунта, насыпь 2019 тыс. м³ мягкого грунта, уложено 6144 тыс. м³ каменной наброски, дренажей и фильтров, 594,5 тыс. м³ бетона и железобетона, смонтировано 22,7 тыс. т металлоконструкций и механизмов. Сметная стоимость строительства станции составила 382,87 млн рублей в ценах 1969 года. Эксплуатация В 1977 году, учитывая растущую потребность в электроэнергии и необходимость обеспечения электроэнергией потребителей в маловодные годы, решением Минэнерго СССР отметка нормального подпорного уровня водохранилища была поднята на 2 м, с 244 м до 246 м. Это потребовало проведения работ по реконструкции водосброса, в частности наращивания гребня затвора. С 1985 по 1988 год были заменены рабочие колеса турбин всех четырех гидроагрегатов ГЭС-1, а также заменены обмотки статоров гидрогенераторов. Это позволило увеличить мощность каждого из гидроагрегатов с 77 до 85 МВт, в результате мощность Вилюйской ГЭС возросла до 680 МВт. В 1993 году была снижена отметка форсированного подпорного уровня водохранилища с 249 м до 246,8 м. С 2005 года станция носит имя Героя Социалистического Труда, основателя Управления строительства «Вилюйгэсстрой» Евгения Никаноровича Батенчука. Вилюйская ГЭС входит в состав ПАО «Якутскэнерго» в качестве филиала «Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука». Примечания Литература Дворецкая М.И., Жданова А.П., Лушников О.Г., Слива И.В. Возобновляемая энергия. Гидроэлектростанции России. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 2018. — 224 с. — ISBN 978-5-7422-6139-1. Слива И.В. История гидроэнергетики России. — М.: Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ», 2014. — 304 с. Гидроэлектростанции России. — М.: Типография Института Гидропроект, 1998. — 467 с. Медведев Б.А. Вилюйские ГЭС — дело жизни. — М., 2007. — 143 с. Ссылки Гидроузлы на р. Вилюй . АО «Ленгидропроект». Дата обращения: 27 мая 2020. Архивировано из оригинала 16 ноября 2017 года. Каскад Вилюйских ГЭС . АО «РАО ЭС Востока». Дата обращения: 27 мая 2020.